Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz Kammer III III 2022 45 Entscheid vom 22. Juli 2022 Besetzung lic.iur. Achilles Humbel, Präsident lic.iur. Karl Gasser, Richter Irene Thalmann, Richterin MLaw Manuel Gamma, Gerichtsschreiber Parteien A.________, Beschwerdeführer, gegen 1.Gemeinderat Ingenbohl, Parkstrasse 1, Postfach 253, 6440 Brunnen, 2.Amt für Raumentwicklung ARE, Bahnhofstrasse 14, Postfach 1186, 6431 Schwyz, 3.Regierungsrat des Kantons Schwyz, Bahnhofstrasse 9, Postfach 1260, 6431 Schwyz, Vorinstanzen, 4.Gemeinde Ingenbohl, vertreten durch den Gemeinderat Ingenbohl, Parkstrasse 1, Postfach 253, 6440 Brunnen, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Planungs- und Baurecht (Baubewilligung Seeufergestaltung Brunnen)2 Sachverhalt: A.Am 28. Januar 2021 reichte die "Planergemeinschaft B.________" (beste- hend aus C.________ AG, D.________, E.________ AG; nachfolgend: Planer- gemeinschaft) im Auftrag der Gemeinde Ingenbohl ein Baugesuch für die 2. Etappe der Seeufergestaltung, Schiffländeplatz - Bellevuequai, Brunnen, ein, nachdem dieses Projekt bzw. ein entsprechender Verpflichtungskredit an der Volksabstimmung vom 27. September 2020 angenommen worden war. Die 1. Etappe der Seeufergestaltung, die den Waldstätterquai umfasste, ist bereits rea- lisiert worden (vgl. RRB Nr. 119/2022 vom 8.2.2022 Sachverhalt lit. A; GRB Nr. 701 vom 14.6.2021 Sachverhalt lit. A; vgl. Vernehmlassung des Gemeinde- rats vom 7.4.2022 S. 2 unten). Das Baugesuch 2. Etappe der Seeufergestaltung wurde im Amtsblatt Nr. __ vom ______ 2021 (S. ___) publiziert und öffentlich aufgelegt. Hiergegen erhob neben Dritten A.________, Mieter des Restaurants F.________ auf KTN __01 (vgl. GRB Nr. 701 vom 14.6.2021 Erw. 5.2.1), am 7. April 2021 öffentlich-rechtliche Einsprache beim Gemeinderat. Am 1. Juni 2021 ging bei der Baugesuchszen- trale ein überarbeiteter Durchflussnachweis von der Planergemeinschaft vom 28. Mai 2021 ein. Mit Beschluss (GRB) Nr. 701 vom 14. Juni 2021 (in: Vi-act. I- 01/Beilagen) schrieb der Gemeinderat die Dritteinsprachen zufolge Rückzugs als gegenstandslos geworden ab, wies die Einsprache von A.________ im Sinne der Erwägungen ab und erteilte die Baubewilligung im Sinne der Erwägungen und unter gleichzeitiger Eröffnung namentlich des Gesamtentscheides des ARE vom 10. Juni 2021. B.Gegen diesen GRB Nr. 701 vom 14. Juni 2021 erhob A.________ mit Ein- gabe vom 14. Juli 2021 Beschwerde beim Regierungsrat mit den Anträgen (Vi- act. I-01): Es sei die angefochtene Baubewilligung (Auszug Protokoll 16.6.2021, Nr. 701 3/14) des Gemeinderats Ingenbohl inkl. dem Gesamtentscheid des ARE vom 10. Juni 2021 aufzuheben und die Einsprache gutzuheissen, d.h. die Bewilligung für das Baugesuch "Seeufergestaltung (2. Etappe), Schiffländeplatz-Bellevuequai, Brunnen, KTN Diverse, Koordinaten _______/_______, Amtsblatt Nr. __ vom ______ 2021, S. ___, sei zu verweigern bzw. das Baugesuch abzuweisen. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Gemeinde Ingenbohl. C.Mit Beschluss (RRB) Nr. 119/2022 vom 8. Februar 2022 entschied der Re- gierungsrat wie folgt: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen.3 2. Die Verfahrenskosten (inklusive Kanzleikosten) im Betrag von Fr. 1500.-- werden zu zwei Dritteln dem Beschwerdeführer und zu einem Drittel der Gemeinde Ingenbohl auferlegt. (…). 3.-6. (Parteientschädigung; Rechtsmittelbelehrung; Zustellung) D.Gegen diesen RRB Nr. 119/2022 vom 8. Februar 2022 (Versand am 15.2.2022) erhebt A.________ mit Eingabe vom 14. März 2022 (persönlich überbracht am gleichen Tag) fristgerecht Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz mit den folgenden Anträgen: 1. Es seien in Gutheissung der Beschwerde der Beschluss der Regierung des Kt. Schwyz vom 8. Februar 2022 (RRB 119/2022 bzw. VB 166/2021) und damit auch die Bewilligung des Gemeinderates Ingenbohl inkl. dem Gesamtentscheid des ARE vom 10. Juni 2021 (Auszug Protokoll vom 14.6.2021, Nr. 701 3/14) aufzuheben für das Baugesuch "Seeufergestaltung (2. Etappe), Schiffländeplatz-Bellevuequai, Brunnen, KTN Diverse, Koordinaten _______/_______, Amtsblatt Nr. __ vom ______ 2021, S. ___ aufzuheben und das Baugesuch abzuweisen. 2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beschwerdegegners. E.Mit Vernehmlassung vom 7. April 2022 beantragt der Gemeinderat, die Beschwerde sei abzuweisen, unter Kostenfolgen zulasten des Beschwerdeführers. Das Sicherheitsdepartement und das ARE beantragen je mit Vernehmlassungen vom 21. März 2022 bzw. 19. April 2022 die Abweisung der Beschwerde, unter Kostenfolge zulasten des Beschwerdeführers. Das Amt für Umwelt und Energie (AUE) sowie das Amt für Gewässer (AFG) empfehlen in ihren Mitberichten vom 25. März 2022 bzw. 4. April 2021 (recte wohl: 4.4.2022) zuhanden des ARE, die Beschwerde abzulehnen. F.Mit Eingabe vom 11. Mai 2022 nimmt der Beschwerdeführer Stellung zu den Vernehmlassungen. Das Verwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.1Die im Gewässerschutzbereich A u geplante 2. Etappe der Seeufergestal- tung in Brunnen erstreckt sich von West nach Ost im Wesentlichen vom Beginn des Waldstätterquais im Bereich Schiffländeplatz bis zum Bellevuequai, wobei im östlichen Teil die Verlegung neuer Leitungen bis auf Höhe von KTN __01 (d.h. nördlich davon) vorgesehen ist. Gegen Norden umfasst das Projekt auch einen Teil der Axenstrasse und führt es im Wesentlichen bis zu den platzbegrenzenden Bauten. Das Bauvorhaben kommt einerseits und zum überwiegenden Teil in der Uferzone, anderseits in der Kernzone sowie im übrigen Gemeindegebiet (insbe-4 sondere Axenstrasse) zu liegen (angefochtener RRB Sachverhalt lit. A; Zonen- plan Siedlung, abrufbar unter https://www.ingenbohl.ch/index/Z). 1.2.1 Das Bauprojekt sieht vor (vgl. Technischer Bericht vom 28.1.2021/ 9.2.2021 S. 9 ff., in: Vi-act. III-01/B6 [nachfolgend: Technischer Bericht]), entlang der Quaianlagen schirmförmig geschnittene Platanen als Leitbaumart neu zu pflanzen; dem Hafen entlang ist eine zweireihige Platanenallee vorgesehen. Die Platzbereiche sollen generell mit einer Pflästerung aus Quarzsandstein ausge- führt werden. Der bestehende Strassenkörper der Axenstrasse, im Eigentum des Kantons Schwyz, soll in seiner Geometrie unverändert erhalten bleiben, indes ist eine Sa- nierung bzw. Neuerstellung der Beläge und Randabschlüsse vorgesehen. Die Gestaltung erfolgt gemäss den Vorgaben des Tiefbauamts des Kantons Schwyz. Weiterhin soll die Strasse mit zwei Fahrstreifen als Hauptstrasse genutzt und mit Tempo 30 km/h signalisiert werden. Angestrebt werde sowohl eine identische Gestaltung wie Nutzung wie in der anschliessenden Bahnhofstrasse. Ein Trottoir- bereich von mind. 2.5 m Breite ist nordseitig der Axenstrasse ausgeschieden. Nicht vorgesehen ist, für den motorisierten Individualverkehr (MIV) im Projektperi- meter Parkplätze anzubieten und der Carparkplatz soll aufgehoben werden. See- seitig sind 24 Parkplätze für Motorräder geplant und es werden an zwei Standor- ten im Perimeter (insgesamt) 60 Veloabstellplätze erstellt. Östlich der Schiffanlegestelle ist eine Ufertreppe (analog der Treppe am Walds- tätterquai [1. Etappe]) aus vorfabrizierten Betonelementen geplant; sie soll auf Pfählen abgestützt und vor die Ufermauer gesetzt werden und die hinterliegende Uferkonstruktion vor Wellenschlag schützen. Zwischen den Treppenstufen sollen Gitterroste montiert werden, damit sich kein Schwemmholz hinter der Uferkon- struktion ansammelt. Westlich des Stationsgebäudes am Anschluss an die Seetreppe der 1. Etappe ist vorgesehen, "ein kleines Stück" der bestehenden Ufermauer mit Spundwänden und Untergiessung mit Beton zu sichern (vgl. zum Ganzen auch GRB Nr. 701 vom 14.6.2021 Erw. 1; Pläne Nr. 301, Situation, 1:100, vom 26.1.2021; Nr. 320, Detail Fundament, Riegel, Aufleger, 1:50 [dieser und nachfolgende je vom 26.1.2021 rev.); Nr. 350, Schnitt bestehendes/neues Terrain, 1:100; Nr. 351, Schnittansicht Steg, 1:50). 1.2.2 Namentlich hinsichtlich (Tiefen-)Fundation (Pfähle, Spundwände/-bohlen) wurden beim Projekt Änderungen bzw. "Optimierungen" vorgenommen (vgl. ins- besondere Vi-act. III-01/B7 Ziff. 1 i.f., 3, 5); hierauf ist zurückzukommen (vgl. un- ten Erw. 6.1.4).5 2.1.1 Der Gemeinderat erwog im GRB Nr. 701 vom 14. Juni 2021 u.a. und sinn- gemäss, das Bauprojekt sei zonenkonform, passe sich gut in die Landschaft und das Ortsbild ein und führe zu einer Aufwertung des Seeufers; standortbedingt sei die Ausnahmebewilligung für die Unterschreitung des Gewässerabstandes zu er- teilen (Erw. 3 f.). Die Gemeinde habe per 1. Januar 2017 vier Bootsstege übernommen und diese seien ab diesem Datum an Dritte, ein Bootssteg u.a. an den Beschwerdeführer, vermietet worden; per 22. August 2021 habe die Gemeinde den Mietvertrag mit Schreiben vom 17. Dezember 2020 gekündigt und dem Beschwerdeführer ange- zeigt, dass die Stege im Rahmen der 2. Etappe der Seeufergestaltung gestrichen würden; weil die Übernahme der Konzession für die Bootsstege in der Ent- scheidkompetenz des Gemeinderats gelegen sei, könne die Gemeinde bzw. der Gemeinderat über die zukünftige Verwendung der Bootsstege frei verfügen, ohne dass dafür die Zustimmung der Bevölkerung notwendig wäre; weiterhin sei das Anlegen von Booten im Bereich der Plattform der G.________ möglich (Erw. 5). Nach Prüfung des Baugesuchs könne die Baubewilligung erteilt werden (Erw. 6). 2.1.2 Das ARE gab im Gesamtentscheid vom 10. Juni 2021, der integrierender Bestandteil der gemeinderätlichen Baubewilligung bildet (vgl. GRB Disp.-Ziff. 4), dem Antrag des kantonalen Amtes für Umwelt und Energie auf Erteilung einer gewässerschutzrechtlichen Ausnahmebewilligung statt. Es führte aus (S. 7), gemäss dem revidierten Durchflussnachweis vom 28. Mai 2021 bestehe trotz der ergriffenen Massnahmen eine Verminderung der Durchflusskapazität von 14% bei einer grundsätzlich zulässigen Verminderung um höchstens 10%. Indes seien alle möglichen Massnahmen ergriffen worden, um die Verminderung der Durch- flusskapazität möglichst klein zu halten. Ausserdem besässen die grundwasser- führenden Schichten eine sehr hohe Durchlässigkeit. Es müsse berücksichtigt werden, dass die Arbeiten im äussersten Randbereich des Grundwasservor- kommens stattfänden, wo das Grundwasser im Abstrombereich nicht nutzbar sei. 2.2Der Regierungsrat erwog im angefochtenen RRB im Wesentlichen sinn- gemäss, der Gemeinderat hätte dem Beschwerdeführer vor Erlass der Baubewil- ligung den revidierten Durchflussnachweis vom 28. Mai 2021 anzeigen müssen; die Gehörsverletzung sei im Verfahren vor Regierungsrat jedoch geheilt worden (Erw. 1.1 f.). Da das Grundwasser im Bereich der geplanten Ufersanierung in den See hinaus- fliesse und in diesem Abstrombereich infolge Vermischung mit dem Seewasser keine Grundwasserfassung sinnvoll sei, werde der Zweck von Anhang 4 Ziff. 211 Abs. 2 der Gewässerschutzverordnung (GSchV; SR 814.201) vom 28. Oktober 6 1998 durch das Einbringen von Spundbohlen und -wänden bis unter den mittle- ren Grundwasserspiegel bzw. durch die Verminderung der Durchflusskapazität von mehr als 10% im vorliegenden Fall nicht beeinträchtigt; Anhang 4 Ziff. 211 Abs. 2 GschV bzw. dessen Schutzgedanke stehe dem Bauvorhaben trotz seines Wortlauts nicht entgegen; die Bestimmung bzw. der Wortlaut werde in seiner Ab- solutheit dem vorliegenden Sachverhalt nicht gerecht (Erw. 2.5). Im Rahmen der Interessenabwägung sei zu berücksichtigen, dass es bei der Neugestaltung des Seeuferabschnitts auch um den Schutz und Erhalt der beste- henden Bausubstanz und im Endeffekt auch um die Sicherheit von Personen und Sachwerten gehe; dieses öffentliche Sicherheitsinteresse sei höher zu gewichten als das nur geringe Interesse am Schutz des Grundwassers im konkreten Ab- strombereich des Seeufers (Erw. 2.6). Die Seeufergestaltung, die vor mehr als 20 Jahren beschlossen und in mehrere Etappen aufgeteilt worden sei, bilde ein einheitliches Bauvorhaben, welches the- oretisch auch in einem Baugesuch/als einziges Bauvorhaben hätte realisiert wer- den können; es rechtfertige sich eine Gesamtbetrachtung (Erw. 2.7). In einer Ge- samtbetrachtung des östlichen und westlichen Abschnitts der 1. Etappe sowie der 2. Etappe ergebe sich eine gesamte Durchflussverminderung von durch- schnittlich 10.3%. Zu berücksichtigen sei zudem, dass es sich bei den ange- nommenen Grundwassermächtigkeiten der 1. Etappe um Minimalangaben ge- handelt habe, weshalb die tatsächliche Durchflussverminderung der 1. Etappe wahrscheinlich noch kleiner ausfallen dürfte. Demgemäss sei die Uferneugestal- tung unter Berücksichtigung der Gesamtbetrachtung in Bezug auf die Durch- flusskapazität bewilligungsfähig (Erw. 2.7; vgl. Erw. 2.8). Die neue Ufermauer komme höher als die Bestehende zu liegen; sie trage genü- gend zum Hochwasserschutz bei; nichts daran ändere der Umstand, dass die höchste Hochwasserhöhenkote für ein extremes Hochwasserereignis mit einer Jährlichkeit von mehr als 300 Jahren knapp über der neu geplanten Ufermauer liege, da nicht jede seltene Naturgefahr beseitigt werden könne (Erw. 3.3). Den Ausführungen, dass die Bootsplätze der Bevölkerung gehören würden und aufgrund der Aufhebung ein Enteignungsverfahren durchzuführen sei, könne nicht gefolgt werden. Auch aus der Nutzungsvereinbarung zwischen der Ge- meinde und der Planergemeinschaft vom 28. Januar 2021 könne der Beschwer- deführer keinen Anspruch auf Erhalt der Bootsplätze ableiten; hinzuweisen sei, dass die Gemeinde als Ersatz bereits die Schaffung neuer Bootsanlegestellen prüfe und es denn auch sinnvoll sein dürfe, den Besitzstand an den Bootsplätzen nach Möglichkeit zu wahren (Erw. 4.2 f.). 7 3.1Der Beschwerdeführer macht eine Verletzung des rechtlichen Gehörs gel- tend. Offenbar habe zwischen dem Rechts- und Beschwerdedienst (RBD) und dem Amt für Umweltschutz ein/e rege/r Austausch/Zusammenarbeit stattgefun- den, wovon er wahrscheinlich kaum die Hälfte wisse; immer wieder habe er Un- terlagen zugestellt bekommen und man wisse nicht, wie diese zum RBD gekom- men seien. "Im Brief des Amts für Umwelt und Energie" sei von einem Schreiben des RBD vom 14. Dezember 2021 die Rede, zu welchem und zu "den wohl ge- führten Telefonaten" er nie habe Stellung nehmen können. 3.2Dem hält das Sicherheitsdepartement vernehmlassend am 21. März 2022 entgegen, der RBD habe die Stellungnahme des Beschwerdeführers vom 9. De- zember 2021 dem Gemeinderat und dem ARE mit Schreiben vom 14. Dezember 2021 zugestellt und gleichzeitig habe er das ARE bzw. das AUE aufgefordert, eine Gesamtberechnung der Durchflusskapazität vorzunehmen und den Durch- flussnachweis der 1. Etappe einzureichen. Das Schreiben vom 14. Dezember 2021 sowie diese Berechnung vom 28. Dezember 2021 seien dem Beschwerde- führer zugestellt worden; auch sei der vom AUE nach telefonischem Aufmerk- sammachen auf dessen Fehlen nachgereichte Durchflussnachweis der 1. Etappe dem Beschwerdeführer am 4. Januar 2022 durch den RBD zugestellt worden. 3.3Diese Angaben des Sicherheitsdepartements lassen sich aufgrund der vor- liegenden Akten verifizieren (vgl. namentlich Vi-act. IV-07 bis IV-09). Insbesonde- re lässt sich dem Schreiben vom 14. Dezember 2021 entnehmen, dass dieses neben den (Haupt-)Adressaten in Kopie auch an dem Beschwerdeführer zuge- stellt wurde. Sodann räumt zwar das Sicherheitsdepartement ein, dass der RBD das AUE telefonisch auf das Fehlen des verlangten Durchflussnachweises der 1. Etappe hingewiesen habe; dieses Vorgehen ist indes nicht zu beanstanden, zumal dieser (nachverlangte) Durchflussnachweis in der Folge dem Beschwerde- führer zugestellt wurde. Dass der Anspruch auf rechtliches Gehör des Be- schwerdeführers bei dieser Sachlage verletzt worden wäre, ist nicht ersichtlich. Anzufügen ist, dass aus dem verfassungsmässigen Anspruch auf rechtliches Gehör in allen Verfahren, die durch individuell-konkrete Anordnungen abzusch- liessen sind, sich das Recht ergibt, zu allen Vorbringen der Behörden oder der Gegenpartei Stellung zu nehmen, die neu und materiell geeignet sind, den Ent- scheid zu beeinflussen (sog. Replikrecht im engeren Sinne). Dazu gehören na- mentlich Fachberichte, aus denen sich oft die für die Entscheidfällung wesentli- chen Sachverhalts- und Begründungselemente ergeben (VGE III 2020 71 vom 24.8.2020 Erw. 2.4.2 m.H.a. BGE 138 I 154 Erw. 2.3.2; Urteil BGer 1C_240/2017 vom 11.12.2018 Erw. 3.1). Dem Schreiben vom 14. Dezember 2021 kann keine Geeignetheit zugeschrieben werden, den Entscheid zu beeinflussen; die mit die-8 sem Schreiben eingeholte Berechnung des AUE, die als wesentliches Element für die Entscheidfällung zu qualifizieren ist, wurde dem Beschwerdeführer jeden- falls in der Folge - wie erwähnt - zugestellt. Eine Gehörsverletzung müsste daher als geringfügig und entsprechend ohne weiteres auch im verwaltungsgerichtli- chen Verfahren als heilbar erachtet werden. 4.Der Beschwerdeführer macht ferner geltend, aufgrund der Spundwände berechne die Planergemeinschaft in den Erläuterungen vom 28. Mai 2021 ohne Beizug von Fachpersonen, ohne Untersuch des Baugrundes und ohne hydrolo- gisches Gutachten eine Verminderung des Durchflusses um 14.2%; im Anhang 1 (der Erläuterungen) befänden sich nicht nachvollziehbare Berechnungen, An- hang 2 betreffe nicht das vorliegende Projekt, sondern die 1. Etappe der See- ufergestaltung, ebenso Anhang 4, und Anhang 3 enthalte zusammengewürfelte Bilder, welche auch nicht das vorliegende Projekt beträfen (Beschwerde S. 6 Rz. 2). Unter dem Titel "Fehlende Gewässerschutznachweise […], ungeklärte Fauna, keine konkrete Bestandesaufnahme Ufervegetation" (Beschwerde S. 7) rügt der Beschwerdeführer, anstatt die (Verwaltungs-)Beschwerde gutzuheissen, sei krampfhaft versucht worden, die Mängel zu beheben, was nicht gelinge. Die Ge- suchsteller seien beweispflichtig, dass die gewässerschutzrechtlichen Anforde- rungen erfüllt seien; dieser Beweis werde nicht erbracht. Es fehle ein hydrologi- sches Gutachten für den Bereich der 2. Etappe. Weder Boden noch Durchfluss seien fachlich untersucht worden; ein Untersuch des Baugrundes und ein fachli- cher Durchflussnachweis lägen nur für den Bereich der 1. Etappe vor dem H.________ vor. Hypothesen, Diskussionen oder Mutmassungen seien keine gesetzlich geforderten "notwendigen Unterlagen" (i.S.v. Art. 32 Abs. 3 GschV) (Beschwerde S. 7 Rz. 1-4). Dass die Aussagen zum Gewässerschutz auf Mutmassungen und unhaltbaren Hypothesen beruhten, zeige sich aufgrund des Umstands, dass im Baugesuch ohne jeglichen Beweis behauptet worden sei, der Grundwasserleiter habe eine Mächtigkeit von 90 m und dass diese Mächtigkeit in der Folge nach Diskussion der Situation zwischen dem AUE und den Gesuchstellern irgendwann willkürlich auf 40 m festgelegt worden sei. Das AUE und der Regierungsrat behaupteten sodann ohne Beleg, das Grundwasser sei im betroffenen Bereich nicht nutzbar. Ferner stimme es nicht, dass im betroffenen Bereich keine klare Abgrenzung zwischen See- und Grundwasser möglich sei. Das AUE erfinde eine neue Be- gründung, nehme einerseits einen Durchflussnachweis von einer entfernt liegen- den Stelle, anderseits hypothetische Berechnungen der Planergemeinschaft und stelle dann im Ergebnis selbst hypothetische Berechnungen an. Zu guter Letzt 9 wage der Regierungsrat zu behaupten, die hohe Durchlässigkeit der grundwas- serführenden Schicht könne sich lokal positiv auswirken (Beschwerde S. 7 f. Rz. 5a-e). Abgesehen davon, dass eine Verminderung des Durchflusses von über 10% nie zulässig sei, sei mit hypothetischen Aussagen zum Durchfluss gar keine Interes- senabwägung bzgl. Anhang 4 Ziff. 211 Abs. 2 GschV möglich. Auch wenn offen- bar die Flora nicht ausgeprägt sei, könnten "schützenswerte Tiere und v.a. auch Muscheln vorhanden sein". Dies gelte es ebenso noch abzuklären, wie die Be- stimmung der einzelnen Pflanzen der Ufervegetation (Beschwerde S. 9 Rz. 8- 11). Es lägen keine korrekten Durchflusswerte vor. Selbst wenn auf diese abgestellt werden könnte, seien diese gesetzeswidrig, da alle über 10% lägen; eine Inter- essenabwägung falle von vornherein weg (Beschwerde S. 9 unten). Warum das Seeufer überhaupt erneuert werden soll, sei nicht nachvollziehbar. Es gehe nicht um eine Sanierung, sondern um eine unnütze Neugestaltung, wo- bei es keinen Grund gebe, "mit Spundwänden etc." den Grundwasserdurchfluss zu erschweren bzw. das Gewässerschutzgesetz zu verletzen (vgl. Beschwerde S. 10 Rz. 2 ff.). Hinzuweisen sei, dass das Bundesgericht im vom Regierungsrat unvollständig zi- tierten Entscheid auch darauf hingewiesen habe, dass mit dem Gewässerschutz auch die Sicherung der natürlichen Funktion des Wasserkreislaufs gewährleistet werden solle. Nicht nachvollziehbar sei das Argument im Zusammenhang mit ei- ner Interessenabwägung, es seien alle Möglichkeiten zur Verminderung des Ein- griffs/zur Verbesserung der Durchflusskapazität getroffen worden (Beschwerde S. 11 Rz. 6 f.). Der Beschwerdeführer bestreitet schliesslich die Zulässigkeit der Gesamtbetrach- tung der 1. und 2. Etappe im Zusammenhang mit dem Durchflussnachweis; wende man das Gesetz so an, könnte im Zusammenhang mit Baubewilligungs- gesuchen der ganze Talkessel gemeinsam betrachtet werden, was nicht Sinn des Gewässerschutzgesetzes sei. Sodann spreche der Regierungsrat von einem überarbeiteten Durchflussnachweis vom 28. Mai 2021, wobei es sich nicht um einen fachlich korrekten Durchflussnachweis, sondern um eine hypothetische Be- rechnung der Planergemeinschaft handle (vgl. Beschwerde S. 11 Rz. 8 ff.). Von den 14.2% dürfe nicht ausgegangen werden; der Wert könne durchaus auch höher sein. In der Folge übernehme der Regierungsrat die unzulässigen hypo- thetischen "Durchschnittsberechnungen" des AUE und komme auf eine Durch- flussverminderung von 10.3%. Die Feststellung, dass es sich dabei um eine mi- nimale Abweichung von der zulässigen Durchflussverringerung von 10% handle, 10 sei rechtswidrig, denn zulässig sei grundsätzlich gar keine Durchflussverringe- rung. Sinngemäss sei weder der Gemeinde noch dem Regierungsrat das Gefah- renpotential bewusst; der gesamte Quai solle schlussendlich mit Spundwänden vom See abgetrennt werden und das Grundwasser werde nur erschwert in den See abfliessen können. Vergessen gegangen seien die Interessen des Be- schwerdeführers. Bei Hochwasser drücke schon jetzt das Grundwasser nach oben, dass der Betrieb unterbrochen werden müsse; werde das Grundwasser noch mehr gestaut, bestehe eine noch grössere Gefahr für Grundwasserüber- schwemmungen im "F.________" bzw. in der betroffenen Gegend. Grundwasser- und der Tier- und Muschelschutz seien wichtige öffentliche Anliegen; die Ge- meinde mache kein öffentliches Interesse geltend; dieses werde im Gegenteil negativ, v.a. die Touristen betreffend, tangiert (Beschwerde S. 12). Auch der Ab- bau von Parkplätzen sei nicht im öffentlichen Interesse. Die Gemeinde wolle die Bootsplätze gar nicht abbauen; nicht nachvollziehbar sei also, warum das vorlie- gende Baugesuch nicht zurückgezogen werde. Es sei falsch, diese Bootsplätze zu verlegen; die Jetzigen seien beizubehalten. Die Bootsplatzkonzession sei von der Gemeinde umzusetzen; sie könne nicht eigenmächtig auf diese verzichten. 5.1Die Kantone teilen ihr Gebiet nach der Gefährdung der ober- und der unter- irdischen Gewässer in Gewässerschutzbereiche ein. Der Bundesrat erlässt die erforderlichen Vorschriften (Art. 19 Abs. 1 Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer [Gewässerschutzgesetz, GSchG; SR 814.20] vom 24.1.1991). In den besonders gefährdeten Bereichen bedürfen die Erstellung und die Änderung von Bauten und Anlagen sowie Grabungen, Erdbewegungen und ähnliche Arbeiten einer kantonalen Bewilligung, wenn sie die Gewässer gefährden können (Art. 19 Abs. 2 GschG). Gemäss Art. 43 Abs. 4 GSchG dürfen Speichervolumen und Durchfluss nutzbarer Grundwasservorkommen durch Einbauten nicht wesentlich und dauernd verringert werden. 5.2Die in Anhang 4 Ziffer 11 beschriebenen besonders gefährdeten Bereiche umfassen namentlich den Gewässerschutzbereich A u zum Schutz nutzbarer un- terirdischer Gewässer (vgl. Art. 29 Abs. 1 lit. a GSchV). Gemäss Art. 31 Abs. 1 GschV muss, wer in den besonders gefährdeten Bereichen (Art. 29 Abs. 1) sowie in Grundwasserschutzzonen und -arealen Anlagen erstellt oder ändert oder wer dort andere Tätigkeiten, die eine Gefahr für die Gewässer darstellen, ausübt, die nach den Umständen gebotenen Massnahmen zum Schutz der Gewässer tref- fen; insbesondere muss er die Massnahmen nach Anhang 4 Ziff. 2 treffen (lit. a). In den besonders gefährdeten Bereichen (Art. 29) ist eine Bewilligung nach Art. 19 Abs. 2 GSchG insbesondere erforderlich für Anlagen, die Deckschichten oder Grundwasserstauer verletzen (vgl. Art. 32 Abs. 2 lit. b GschV). 11 5.3.1 Der Gewässerschutzbereich A u umfasst die nutzbaren unterirdischen Ge- wässer sowie die zu ihrem Schutz notwendigen Randgebiete (Anhang 4 Ziff. 111 Abs. 1 GSchV). Nach Anhang 4 Ziff. 111 Abs. 2 GSchV ist ein unterirdisches Gewässer nutzbar beziehungsweise für die Wassergewinnung geeignet, wenn das Wasser im natürlichen oder angereicherten Zustand (lit. a) in einer Menge vorhanden ist, dass eine Nutzung in Betracht fallen kann, wobei der Bedarf nicht berücksichtigt wird, und (lit. b) die Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung an Trinkwasser, nötigenfalls nach Anwendung einfacher Aufbereitungsverfahren, einhält. 5.3.2 Nach Anhang 4 Ziff. 211 Abs. 2 GSchV dürfen im Gewässerschutzbereich Au keine Anlagen erstellt werden, die unter dem mittleren Grundwasserspiegel liegen. Die Behörde kann Ausnahmen bewilligen, soweit die Durchflusskapazität des Grundwassers gegenüber dem unbeeinflussten Zustand um höchstens 10% vermindert wird. Dies steht im Einklang mit Art. 43 Abs. 4 GSchG (wonach - wie erwähnt [vgl. Erw. 5.1] - Einbauten das Speichervolumen und den Durchfluss von nutzbaren Grundwasservorkommen nicht wesentlich und dauernd verringern dür- fen) (vgl. Urteil BGer 1C_460/2020 vom 30.3.2021 i.Sa. S. vs. Gemeinderat La- chen Erw. 3.1 mit Hinweisen). 5.4Bedarf eine Anlage oder Tätigkeit einer Bewilligung, müssen die Gesuch- stellenden nachweisen, dass die Anforderungen zum Schutze der Gewässer er- füllt sind, und die dafür notwendigen Unterlagen (gegebenenfalls hydrogeologi- sche Abklärungen) beibringen (Art. 32 Abs. 3 GSchV). Sie tragen mithin die Be- weislast für die Erfüllung der gewässerschutzrechtlichen Anforderungen (vgl. Ur- teile BGer 1C_460/2020 vom 30.3.2021 Erw. 4.2.1; 1C_482/2012 vom 14.5.2014 Erw. 2.3). 5.5Weder das Gesetz noch die Verordnung präzisieren die Kriterien ausdrück- lich, nach denen sich die zuständige Behörde bei der Erteilung von Ausnahme- bewilligungen im Sinne von Anhang 4 Ziff. 211 Abs. 2 GSchV zu richten hat. Da es sich um eine "Kann-Bestimmung" handelt, besteht im Gewässerschutzbereich Au grundsätzlich kein Rechtsanspruch auf die Erteilung einer Bewilligung zur baulichen Unterschreitung des mittleren Grundwasserspiegels, die eine Vermin- derung der Durchflusskapazität mit sich bringt. Ob die Bewilligung erteilt wird, steht vielmehr im Ermessen der zuständigen Behörde (Urteil BGer 1C_460/2020 vom 30.3.2021 Erw. 4.2.2). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist mit Blick auf Anhang 4 Ziff. 211 Abs. 2 GSchV dabei vorab von Bedeutung, dass die Erteilung von Bewilligungen zur Verminderung der Durchflusskapazität unterhalb des mittleren Grundwasser-12 spiegels vom Verordnungsgeber ausdrücklich als Ausnahme bezeichnet wird. Nach Massgabe ihres Zwecks, besonders gefährdete Gewässer zu schützen, legt dies eine zurückhaltende Anwendung der Norm nahe. Anders als dies An- hang 4 Ziff. 211 Abs. 1 GSchV in den Gewässerschutzbereichen A u und A o für besonders gefährliche Anlagen verlangt, müssen für die Zulässigkeit einer Beein- trächtigung der Durchflusskapazität demgegenüber keine wichtigen Gründe vor- liegen. Für die Erteilung einer Bewilligung gemäss Anhang 4 Ziff. 211 Abs. 2 GSchV ist aber jedenfalls eine Interessenabwägung erforderlich. Dabei müssen die privaten und öffentlichen Interessen an einer Verminderung der Durchfluss- kapazität die entgegenstehenden (Gewässerschutz-)Interessen überwiegen (vgl. Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl., Bern 2014, S. 430 Rz. 50). Aus gewässerschutzrechtlicher Sicht fällt dabei namentlich ins Gewicht, wie gross die Verminderung der Durchflusskapazität innerhalb der zulässigen Bandbreite von 10 Prozent tatsächlich ausfällt und ob ein unterirdi- sches Gewässer selbst oder bloss ein zu seinem Schutz notwendiges Randge- biet betroffen ist (vgl. Anhang 4 Ziff. 111 Abs. 1 GSchV). Aufseiten der Gesuch- stellenden verdient Berücksichtigung, inwieweit die Verweigerung einer Bewilli- gung eine sinnvolle, den übrigen (insbesondere raumplanerischen und umwelt- recht-lichen) Vorgaben entsprechende Nutzung ihres Grundeigentums erschwe- ren würde (vgl. zum Ganzen Urteil BGer 1C_460/2020 vom 30.3.2021 Erw. 4.2.3 m.w.H.). 5.6Im Kanton Schwyz ist das AUE die kantonale Gewässerschutzfachstelle nach GSchG im Bereich des Grundwasserschutzes (vgl. § 15 Abs. 1 der Was- serverordnung [WRV; SRSZ 451.111] vom 23.6.2020) i.V.m. § 29 des Ein- führungsgesetzes zum Gewässerschutzgesetz [EGzGSchG; SRSZ 712.110] vom 19.4.2000). Es ist insbesondere zuständig für die Bewilligung für die Erstellung und die Änderung von Bauten und Anlagen sowie für Grabungen, Erdbewegun- gen und ähnliche Arbeiten in den besonders gefährdeten Bereichen (Art. 19 Abs. 2 GSchG, Art. 22 Abs. 1 GSchG; § 15 Abs. 2 lit. a WRV). Das AUE verfügt diesbezüglich im Vollzug im Gegensatz zu den Aufgaben anderer kantonaler Fachstellen (z.B. Amt für Wald und Natur [AWN], Fachbereich Naturgefahren, für die Beurteilung von Baugesuchen hinsichtlich ihrer Kompatibilität mit den raum- planerischen Grundsätzen des kantonalen Naturgefahrenmanagements) über ei- ne "griffigere" gesetzliche Grundlage (vgl. VGE III 2021 191 vom 28.4.2022 Erw. 5.2.6 [betr. AWN und § 54 PBG]). Ein Ermessensspielraum hinsichtlich Er- teilung der Ausnahmebewilligung zur Durchflussverminderung besteht nur inner- halb der zulässigen Bandbreite von 10 Prozent (vgl. vorstehend Erw. 5.5). 13 5.7Die Umweltschutzfachstellen der Zentralschweizer Kantone (SZ, UR, NW, OW, LU und ZG) haben ein Merkblatt "Bauten im Grundwasser, Berechnungs- grundlagen" herausgegeben (ZUF-Merkblatt; Stand 2020; abrufbar z.B. unter www.sz.ch/behoerden/umwelt-natur-landschaft/umwelt-und-energie/grundwasser- schutz/planerischer-grundwasserschutz.html/72-416-397-392-3979-3978). Ent- sprechend den gesetzlichen Vorgaben werden Bauten, Anlagen, Fundations- massnahmen oder permanente Baugrubensicherungen, welche (teilweise) unter- halb des mittleren Grundwasserspiegels zu liegen kommen für ausnahmebewilli- gungspflichtig erklärt (vgl. ZUF-Merkblatt S. 2). Die Bauherrschaft hat die erfor- derlichen Nachweise und hydrogeologischen Abklärungen, welche durch Hydro- geologen auszuarbeiten sind, zu erbringen. Die Gewässerschutzfachstelle, im Kanton Schwyz das AUE, beurteilt die Fachunterlagen und prüft die Bewilli- gungsfähigkeit (vgl. ZUF-Merkblatt S. 8 Zuständigkeiten, vgl. S. 10). Massgebend für die Berechnung der (Verminderung der) Durchflusskapazität ist der Bauwerkschnitt mit der grössten Durchflussverminderung, also mit der gröss- ten Einbaudichte senkrecht zur Grundwasserfliessrichtung. Die unbebaute Um- gebung, Nachbarparzellen, Trassen von Verkehrsachsen usw. können nicht ein- bezogen werden. Bereits bestehende durchflussmindernde Bauten und Anlagen unterhalb des geplanten Bauwerks müssen berücksichtigt werden (z. B. beste- hende Pfahlfundationen). In Ausnahmefällen kann die nähere Umgebung einbe- zogen werden, wenn die Freihaltung dieser Flächen von Baukörpern in das Grundwasser rechtlich abgesichert (Grundbucheintrag) ist (vgl. VGE III 2016 211+212 vom 28.6.2017 Erw. 5.3.1). Gemäss der Wegleitung "Grundwasser- schutz" (hrsg. vom Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft [Buwal] 2004, S. 58 [nachfolgend "Wegleitung Buwal"]) können für die Ermittlung des Durch- flussquerschnittes unterschiedliche Durchflussbreiten in Rechnung gesetzt wer- den: diejenige unter dem Einzelbauwerk, diejenige unter der Projektparzelle oder die gesamte Durchflussbreite des Grundwasserleiters. Unabhängig von der berücksichtigten Durchflussbreite darf die Summe aller Einbauten die Durch- flusskapazität des Grundwasserleiters gesamthaft nicht um mehr als 10% verrin- gern. Wie die Kantone dies gewährleisten, steht in ihrem Ermessen. Für die Berechnung der Verminderung der Durchflusskapazität ist bei homoge- nen Grundwasservorkommen als Vereinfachung die Flächeneinbusse im rele- vanten Bauwerkschnitt massgebend. Die geologisch-hydrogeologischen Verhält- nisse im Untergrund unterhalb des Bauwerks müssen ausreichend bekannt sein bzw. nachvollziehbar hergeleitet werden (vorhandene Bohrprofile). Bei unbe- kannten Verhältnissen sind projektspezifische Untersuchungen vorzulegen. Bei Grundwasserleitern mit Mächtigkeiten bis 30 m ist die tatsächliche Lage des Stauers massgebend. Bei Grundwasserleitern mit Mächtigkeiten von über 30 m 14 kann eine maximale Mächtigkeit von 30 m berücksichtigt werden (ZUF-Merkblatt S. 2 f. Berechnungsgrundsätze). In zwei Szenarien wird differenziert zwischen der Wirkung von Bauten mit Flachfundation (Szenario 1) und von solchen mit Pfahlfundation (Szenario 2; vgl. ZUF-Merkblatt S. 4 f.). Das ZUF-Merkblatt macht sodann Ausführungen zu Kompensationsmassnahmen sowie zur Berechnung der Verminderung des Speichervolumens (S. 6 f.). Ein an sich unzulässiges Bauwerk kann bewilligungsfähig werden, wenn durch gezielte Ersatzmassnah- men (z.B. Sickerpackungen) die vorhandene Durchflusskapazität erhalten oder in Ausnahmefällen um höchstens 10% vermindert wird (vgl. Wegleitung Buwal S. 58; zur Zulässigkeit gezielter Ersatzmassnahmen vgl. Urteile BGer 1C_482/2012 vom 14.5.2014 [implizit; bes. Erw. 2.7] und − in gleicher Sache − 1C_118/2016 vom 21.3.2017 Erw. 2.1; 1C_556+558+562/2013 vom 21.9.2016 Erw. 9.1 f.). 5.8Der Meinung von Fachstellen kommt ein erhöhter Beweiswert zu. Darauf dürfen die Rechtsmittelbehörden zum einen grundsätzlich abstellen, wenn die Rechtsanwendung technische Probleme oder Fachfragen betrifft, zu deren Be- antwortung und Gewichtung die Fachbehörde aufgrund ihres Spezialwissens besser geeignet ist (vgl. Plüss, in: Griffel, Kommentar zum Verwaltungsrechts- pflegegesetz des Kantons Zürich, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2014, § 71 Rz. 149). Zum andern auferlegt sich das Verwaltungsgericht gemäss ständiger Rechtsprechung (selbst bei voller Kognition) Zurückhaltung bei der Überprüfung der Ermessensausübung, wenn bei der Ermessensausübung ein Fachgremium mitwirkte, bei welchem das Fachwissen ausgeprägter vorhanden ist als beim Verwaltungsgericht (VGE III 2018 93 vom 12.2.2019 Erw. 3.4.5 [betr. Amt für Wald und Naturgefahren]; VGE III 2018 12 vom 17.10.2018 Erw. 6.7.2 f. [betr. Amt für Wald und Naturgefahren]; VGE III 2016 210 vom 25.4.2017 Erw. 3.2 [be- tr. Denkmalpflege]; VGE III 2014 137 vom 29.10.2014 Erw. 4.3.1 [betr. Tiefbau- amt]; VGE III 2013 113 vom 27.11.2013 Erw. 4.3.3 [betr. Denkmalpflege]; VGE III 2011 202 vom 23.5.2012 Erw. 6.2 [betr. Tiefbauamt]; VGE 614/03 vom 14.11.2003 Erw. 5a mit weiteren Hinweisen; VGE 1058/98 vom 29.1.1999 Erw. 3.e [Baudepartement]). 6.1.1 Die "Erläuterung neuer Durchflussnachweis" (Vi-act. III-01/B7) der Planer- gemeinschaft vom 28. Mai 2021 ist gegliedert in 1 Einleitung, 2 Projektbe- schrieb, 3 Projektoptimierung, 4 Grundwasserträger, 5 Durchflussnachweis und 6 Schlussfolgerung, gefolgt von den Anhängen 1-4 (1 betr. Durchflussnachweis; 2 betr. Situation Berechnung Grundwassermächtigkeit; 3 betr. "Relevante Aus- züge aus den Anhängen des geologischen Berichts von I.________ AG vom Fe- bruar 2018, welcher für das Projekt J.________ gemacht wurde"; 4 betr. "Geolo-15 gischer Bericht von K.________ GmbH vom 16.6.2008 […], welcher für die 1. Etappe der Seeufergestaltung gemacht wurde"). 6.1.2 Gemäss dem Bericht Baugrund, d.h. dem vorerwähnten geologischen "Be- richt von K.________ GmbH" vom 16. Juni 2008 (vgl. auch Dieselbe, Bericht Durchflussnachweis vom 3.10.2013, in: Vi-act. III-03) wurden vom 2. bis 4. Juni 2008 (von der L.________ AG) eine Kernbohrung (KB1) auf 25 m Tiefe (Koordi- naten _______/_______) sowie sechs Rammsondierungen auf Tiefen zwischen 20 und 30 m vom Ponton aus abgeteuft (Ziff. 1.2, 3 und Anhang A). Der Unter- grund des Felderbodens im Bereich Brunnen werde im Wesentlichen aus sandi- gen bis kiesigen Deltaablagerungen der Ur-Muota aufgebaut; in diesen Fluss- schotter seien unregelmässig feinkörnige Stillwasserablagerungen eingeschaltet, die örtlich bedeutende Mächtigkeiten von mehreren Metern erreichen könnten. Im zentralen Bereich der Ortschaft Brunnen würden die Muotaschotter und ihre Zwischenablagerungen von Ablagerungen eines ehemaligen Sees unterlagert; über den Muotaschottern bildeten Verlandungssedimente eine feinkörnige Deck- schicht aus siltigen bis tonigen und z.T. torfigen Einheiten; die Muotaschotter bil- deten einen gut durchlässigen Grundwasserkörper, der zur Trinkwasser- und Wärmegewinnung genutzt werde; der Grundwasserspiegel im Bereich des Brun- ner Seeufers korrespondiere mit dem Spiegel des Vierwaldstättersees. Die KB1 zeige das zu erwartende Spektrum an Sedimenten im Bereich eines Flussdeltas (Ziff. 3.1 und Anhang B und C1). Unterhalb der knapp 3 m mächtigen künstlichen Schüttung (Steine und Blöcke mit siltigem Kies, Schicht a) folge eine rund 1 bis 3 m mächtige Schicht, die in erster Linie durch eine sehr lockere Lage- rung auffalle; dieses Sedimentpaket bestehe aus "Sanden bis Silte" mit einem bedeutenden Teil an organischen Beimengungen (Schicht b); anschliessend werde die Bohrung von siltigen bis sauberen Kiesen sowie untergeordnet von Sanden (Schicht c) mit lockerer bis mittlerer Lagerungsdichte dominiert, die zu den sogenannten Muotaschottern gehörten, die in das postglazische Becken im Felderboden geschüttet worden seien. Einige wenige Schichten enthielten orga- nische Beimengungen wie Bodenmaterial und Ästlein; kurze Abschnitte der Muo- taschotter seien durch Kalkausfällungen zementiert; ausgeprägte Seeablagerun- gen, die im zentralen Dorfbereich Brunnens oft in 10 m Tiefe angetroffen würden, seien im seenahen Bereich des Dorfes scheinbar nicht mehr vorhanden. Dieser Befund werde durch eine nahe Kernbohrung (KB) aus dem Jahr 1981 bestätigt (vgl. Anhang A und C.2, Koordinaten _______/_______, KTN __02, südlich [und die Axenstrasse querend] von KTN __03), woraus ebenfalls ersichtlich sei, dass der Untergrund aus fluviatilen Deltaablagerungen aufgebaut sei: Es folgten unter einer rund 2 m mächtigen künstlichen Schüttung bis zur Endtiefe von 15.30 m 16 schwach siltige Kiese mit viel Sand und Steinen; die fluviatile Folge sei in einer Tiefe zwischen 4.5 m und 6.5 m durch eine Siltschicht mit Sand und organischem Material unterbrochen, welche mit der Schicht c aus der KB1 korrespondiere. Die Ergebnisse der Rammsondierungen (Ziff. 3.2) liessen sich gut mit denen der Kernbohrungen korrelieren; sie zeigten ebenfalls die Dreiteilung in die Schichten a, b und c; die Höhenlagen der Schichtübergänge seien über den gesamten Un- tersuchungsperimeter in etwa gleich. Die Rammsondierungen RS 3 und 6 bis auf eine Tiefe von 30 m zeigten ab einer Tiefe von 25 m eine deutlich erhöhte Lage- rungsdichte der Muotaschotter. Die Deltaablagerungen (Muotaschotter) bildeten einen grossen Grundwasserkörper, der bis nach Ibach reiche; die Durchlässigkeit und Wasserangebot seien sehr gut und der Grundwasserträger werde intensiv zur Gewinnung von Trinkwasser und Erdwärme genutzt; der Untergrund ab Se- eniveau sei mit Ausnahme weniger, geringmächtigen Kiesschichten, wasserge- sättigt (Ziff. 3.4). Die obersten Bodenschichten (a und b bis rund 5-6 m ab Ober- kante Seegrund) eigneten sich nicht für eine Flachgründung von Uferbauten, da mit unzulässig hohen sowie differenzierten Setzungen zu rechnen wäre; auch statische Grundbrüche seien nicht auszuschliessen. Empfohlen werde, eine Tie- fengründung in die Muotaschotter abzustellen; da bis in die Tiefe von 30 m "kein eigentlicher Fundationshorizont" habe ausgemacht werden können, sei die Pfäh- lung schwimmend zu konzipieren, wobei die Schichten a und b keinen Mantel- widerstand leisteten (Ziff. 4.1). 6.1.3 Die "Relevanten Auszüge aus den Anhängen des geologischen Berichts" der I.________ AG (bzgl. Projekt J.________, nicht datiert, in: Vi-act. III-03/B7 Anhang 3]) zeigen den geologischen Aufbau des Untergrunds gestützt auf Er- kenntnissen von Kernbohrungen (KB 1-90 sowie KB 1-18) aus den Jahren 1990 bzw. 2018 sowie einer Rammsondierung vom 10. Januar 2018 auf. Gemäss dem Schnittbild A-A' und zugehöriger Legende besteht der Untergrund (von oben nach unten) aus einer locker gelagerten Auffüllung aus Silt, Kies, Steinen und Blöcken, gefolgt von der Deltaablagerung, locker gelagert, bestehend aus "Ton, Silt, Sand, Kies und Steine[n]" (bzw. charakterisiert durch eine inhomogene Ab- folge aus Ton-, Kies-, Sandschichten [die mehreren Ton- und Kiesschichten zei- tigen wiederum eine je unterschiedliche Zusammensetzung; vgl. Anhang 4.1 zur KB 1-18; siehe auch Fotodokumentation Anhang 5.1]), weiter gefolgt von Fels der Drusberg-Decke, kompakt und hart, in der Form von Kalkstein bzw. Schrat- tenkalk. Die auf 435 m. ü. M. angesetzte KB 1-90 bis auf eine Tiefe von knapp über 421 m. ü. M. (Planabgriff) zeigt die Grenze zwischen der locker gelagerten Deltaablagerung und dem kompakten und harten Fels auf einer Kote von 423.5 m. ü. M., wohingegen die 8 m entfernte, auf 435.1 (bzw. 435.2 gemäss Le- gende) m. ü. M. projizierte und bis 7.5 m u.T. reichende KB 1-18 eine solche 17 Grenze auf 430.0 m. ü. M. verortet. Die piezometrische Grundwasserspiegel- messung beim Bohrloch KB 1-18 ergab am 5. Februar 2018 einen Grundwasser- spiegel von 1.64 m u.T. bzw. auf 433.45 m. ü. M. (vgl. Anhang 4.1 [im Schnittbild A-A' ist von einem Grundwasserspiegel am 6.2.2018 die Rede, indes ist dieser einen Tag später datierende Wert, beginnend mit 4, aufgrund der unvollständig vorliegenden Kopie nicht abschliessend bekannt). Anzufügen ist, dass sich die exakten Positionen der beiden Kernbohrungen und der Rammsondierung (RS 2, vgl. Anhang 3.2) nicht bzw. nur sehr vage aus den vorliegenden Akten ergeben. Weder gibt das Schnittbild A-A' hierüber abschlies- send Aufschluss, noch lassen sich den übrigen Anhängen (3.2, 4.1, 5.1) Koordi- naten entnehmen (hierfür wird für die Kernbohrung in Anhang 4.1 auf den nicht beigelegten Anhang 1 verwiesen), noch sind die Positionen der Rammsondie- rung und der Kernbohrung aus dem Jahr 2018 auf dem Planausschnitt mit zu- gehöriger Legende abgebildet (unvollständige Fotokopie des Plans); die Kern- bohrung aus dem Jahr 1990 ist zumindest ansatzweise planlich noch abgebildet. Auch Anhang 2 von Vi-act. III-03/B7 hilft diesbezüglich - entgegen den Aus- führungen im revidierten Durchflussnachweis (vgl. Vi-act. III-03/B7 Ziff. 4) - nicht weiter, da auch dieser Planausschnitt in nur unvollständiger Kopie vorliegt. 6.1.4 Die Planergemeinschaft beschreibt im revidierten Durchflussnachweis (vgl. Vi-act. III-03/B7) zunächst die Spundwandausführung (S. 1 Ziff. 1). Demnach hät- te ursprünglich eine Abfolge aus einer langen, perforierten Spundbohle (ca. 40 m) gefolgt von 2 kurzen (ca. 5 m) Spundbohlen, beide jeweils 0.6 m breit, er- stellt werden sollen. Für die Baueingabe sei das Projekt weiter optimiert worden (Reduktion der langen Spundwände auf 30 m, wobei nur jede 5. Bohle lange ein- geplant). Mit der Annahme der Mächtigkeit des Grundwasserträgers von 90.6 m sei das Verhältnis gestörte Fläche zu ungestörter Fläche auf 8.6% berechnet worden (S. 1 Ziff. 1). Eine weitere Kürzung der Spundwände um ca. 2 m auf 28 m werde nach ersten Erkenntnissen möglich sein, wozu aber "quer Spund- wände (als T-Stück) gerammt werden" müssten. Dies habe für den Grund- wasserdurchfluss keinen Einfluss (S. 2 Ziff. 3). Im Bericht vom 16. Juni 2008 der K.________ GmbH betreffend Geologie der 1. Etappe sei die Kernbohrung KB 1981 ersichtlich, welche bis auf eine Tiefe von 419.5 m. ü. M. gegangen sei und einerseits sehr durchlässiges Material und an- derseits keinen Fels bis in diese Tiefe gezeigt habe. Die Pfähle der 1. Etappe seien bis auf eine Tiefe von 388.9 m. ü. M. gegangen und hätten ebenfalls kei- nen Fels aufgezeigt. Die neu bekannten geologischen Untersuche der I.________ AG vom Februar 2018 zeige die zwei Kernbohrungen KB1-90 und KB1-18; die wasserführende Schicht sei mit Piezometermessungen bis auf "OK-18 Fels" festgestellt worden; um die Felsoberkante bei der Spundwand zu errech- nen, sei der bekannte Felsverlauf linear extrapoliert worden; sinngemäss weise die Rechnung eine Mächtigkeit des Grundwasserträgers von 36.7 m aus. Der Felsverlauf in Brunnen könne stark variieren und das Gebiet zeige einen hetero- genen Untergrund auf. An Orten mit ähnlichen Gegebenheiten am Vierwaldstät- tersee sei bekannt, dass der Fels in Richtung See stärker abfalle; die Pfählungs- arbeiten aus der 1. Etappe, 50 m vom Projektperimeter entfernt, hätten auf 388.9 m. ü. M. keinen Fels gezeigt; in Anbetracht dieser Grundlagen und "einer z.B. nicht linearen Extrapolation der Felsoberkante aus den Kernbohrungen" sei ein tieferliegender Fels durchaus möglich. Aus diesem Grund sei der Durchfluss- nachweis in Rücksprache mit dem AUE (zusätzlich) mit einer Grundwassermäch- tigkeit von 40 m durchgeführt worden. Die Grundwasserkarte zeige, dass die ge- planten Baumassnahmen am Rande des grossräumigen Grundwasserträgers er- stellt werde; der Uferabschluss stehe nicht in der Hauptströmungsrichtung des Grundwassers (S. 3 f. Ziff. 4). Der Durchflussnachweis sei mit den beschriebenen Parametern und Grundlagen neu durchgeführt worden. Mit der Grundwassermächtigkeit von 40 m und den langen Spundwänden von 30 m und kurzen Bohlen von 5 m werde ein Verhältnis von der gestörten und der ungestörten Fläche von 15.8% erreicht; durch die Pro- jektoptimierungen mit kürzeren Spundwänden mit einer Länge von 28 m und den Löchern mit 20 cm Durchmesser könne das Verhältnis bis auf 14.2% reduziert werden (S. 4 Ziff. 5). Das Projekt sei bestmöglich optimiert worden, um den Einfluss auf das Grund- wasser kleinstmöglich zu halten; die Spundwände hätten Funktionen während und nach dem Bau; durch diese Kombination der Funktionen würden Synergien genutzt und Eingriffe klein gehalten; zudem gebe es ein starkes öffentliches In- teresse an der Neugestaltung; infolgedessen müsse auch die Sicherheit der An- lage gewährleistet werden, was mit der Spundwand erfüllt werde; Spundwände seien in diesem Fall die geeignetste Bauart (S. 4 Ziff. 6). 6.2Das ARE erteilte gestützt auf den Fachbericht des AUE, das seinerseits auf den revidierten Durchflussnachweis vom 28. Mai 2021 abstellte, die Ausnahme- bewilligung für die Bauten im Grundwasser (vgl. vorstehend Erw. 2.1.2). 6.3Am 27. Dezember 2021 erstattete das AUE dem Rechts- und Beschwerde- dienst auf dessen Verlangen (vgl. Schreiben vom 14.12.2021 = Vi-act. IV-07) Be- richt zu einer Gesamtbetrachtung der Durchflusskapazität für die 1. und 2. Etap- pe der Seeufergestaltung (vgl. IV-act. III-02). 19 Das AUE hielt fest (IV-act. III-02 S. 1), die 1. Etappe (von Koordinate _______/_______ bis _______/_______) sei in einen östlichen und einen westli- chen Abschnitt unterteilt worden. Der westliche Abschnitt mit einer Länge von 79.1 m und einer Grundwasser- mächtigkeit von 29.3 m weise einen Durchflussquerschnitt von 2'317.6 m 2 auf. Eingebaut worden seien 15 Pfähle (je mit Eintauchtiefe ins Grundwasser 22.81 m und 0.35 m Durchmesser entsprechend einer Fläche von 119.8 m 2) sowie eine Spundwand (94.9 m 2). Dies entspreche einer Gesamtfläche von 214.7 m 2, was 9.3% der natürlichen Fläche von 2'317.6 m2 ausmache. Der östliche Abschnitt mit einer Länge von 69.3 m und einer Grundwassermäch- tigkeit von ebenfalls 29.3 m weise einen Durchflussquerschnitt von 2'030.5 m 2 auf. Eingebaut worden seien 15 Pfähle (je von einer Länge [d.h. Eintauchtiefe] von 20 m Länge und 0.35 m Durchmesser entsprechend einer Fläche von 105 m2), ein Betonriegel (18.1 m 2) und die unterste Treppenstufe (10.9 m 2). Dies entspreche einer Gesamtfläche von 134 m 2, was 6.6% der natürlichen Fläche von 2'030.5 m2 ausmache. Die Länge der 2. Etappe (anschliessend an Etappe 1 bis Koordinate _______/_______) betrage 86.6 m. Der Muotaschotter (Grundwasserleiter) sei 90 m mächtig angenommen worden; das AUE habe dies als unglaubwürdig be- funden und eine Anpassung des Durchflussnachweises mit genaueren Angaben zur Hydrologie sowie eine Verkleinerung der Bohlen und Pfähle verlangt. Im an- gepassten Durchflussnachweis sei mit optimierten Bohlen und Pfählen gerechnet worden. Auf 10 m seien acht kurze (1.33 m) und zwei lange Spundwände (24.3 m) geplant gewesen. Dies bedeute bei einer korrigierten Grundwasser- mächtigkeit von 40 m einen Durchflussquerschnitt von 400 m 2 bzw. einen ver- minderten Durchfluss auf 10 m auf einer Fläche von 59.2 m 2, was einer Durch- flussverminderung von 14.8% entspreche bzw. 14.2% im Falle der Spundwände mit Löchern. Würden die Durchflussverminderungen der 1. und 2. Etappe über ihre Strecken miteinander berechnet, ergebe sich eine "kombinierte Durchflussverminderung" von 10.3% gemäss der Berechnung "((E1w 79.1 m x 9.3%) + (E1o 69.3 m x 6.6%) + (Etappe 2 86.6 m x 14.2%)) / Gesamtstrecke 235 m" (IV-act. III-02 S. 2 in fine). 7.1.1 Nicht zu beanstanden ist, dass die Planergemeinschaft den Durchfluss- nachweis selber beigebracht hat; die (sinngemässe) Rüge des Beschwerdefüh- rers (vgl. Erw. 4 am Anfang) erweist sich als unbegründet. Sowohl nach der ge- setzgeberischen Konzeption von Art. 32 Abs. 3 GSchV, als auch dem ZUF-20 Merkblatt sind der Nachweis, dass die Anforderungen zum Schutze der Gewäs- ser erfüllt sind und die dafür notwendigen Unterlagen (gegebenenfalls hydrogeo- logische Abklärungen) von den Gesuchstellern beizubringen (vgl. VGE III 2018 136 vom 12.2.2019 Erw. 2.4.). Vorliegende Gesuchstellerin ist die Gemeinde In- genbohl, welche ihrerseits die Planergemeinschaft mit der Einreichung betraut hat (vgl. Ingress lit. A). Soweit der Beschwerdeführer bemängelt, die Planerge- meinschaft habe keine Fachperson beigezogen, so kann diese Planergemein- schaft ohne weiteres als "Fachperson" qualifiziert werden (vgl. etwa mitwirkendes Ingenieurbüro C.________ AG mit Geschäftsbereich insbesondere im Bereich See-, Fluss- und Bachbau, Bauten am Wasser, etc. [vgl. htt- ps://_______.ch/unternehmensprofil.html]). 7.1.2 Wie erwähnt (Erw. 5.7) müssen die geologisch-hydrogeologischen Ver- hältnisse im Untergrund unterhalb des Bauwerks ausreichend bekannt sein bzw. nachvollziehbar hergeleitet werden (vorhandene Bohrprofile). Diesen - auch den Verhältnismässigkeitsgrundsatz widerspiegelnden (vgl. zur Verhältnismässigkeit der Abklärungen auch angefocht. RRB Erw. 2.7.3; Vernehmlassung des Sicher- heitsdepartements S. 2 Ziff. 2) - Anforderungen wird die beigezogene Datenbasis grundsätzlich gerecht. Jedenfalls kann nicht von unbekannten Verhältnissen ge- sprochen werden. Die Planergemeinschaft stützte ihre (per 28.5.2021 revidier- ten) Berechnungen auf die Basis der Bodenuntersuchungen (Kernbohrungen, Rammsondierungen, piezometrische Messung) ab, die bereits im Zusammen- hang mit der 1. Etappe der Seeufergestaltung beigezogen wurden (vgl. Vi-act. III- 01/B7 Anhang 4 betreffend die Erhebungen in den Jahren 1981 und 2008) bzw. für das Projekt "J.________" (Neubau Axenstrasse 7-9, KTN __03-__04, Brun- nen) erarbeitet worden waren (vgl. Vi-act. III-01/B7 Anhang 3; zum Ganzen hier- vor Erw. 6.1.1 ff.). Mit den Kernbohrungen KB1-90, KB1-18+P1 (beide in: Vi- act. III-01/B7 Anhang 3) sowie KB1 auf KTN __02 (in: Vi-act. III-01/B7 Anhang 4) liegen (hydro-)geologische Erkenntnisse aus dem Projektperimeter bzw. jeden- falls aus dessen unmittelbaren Nähe vor. Die Kritik des Beschwerdeführers in gewässerschutzrechtlicher Hinsicht, so auch am Durchflussnachweis, erweist sich dennoch als begründet. 7.2.1 Das Gesetz (vgl. vorstehend Erw. 5.3.2) knüpft die Erteilung einer Aus- nahmebewilligung ausdrücklich an eine gegenüber dem unbeeinflussten Zustand um höchstens 10 Prozent verminderte Durchflusskapazität. Mit keiner Berech- nungsweise konnte eine Verminderung der Durchflusskapazität von 10% oder weniger ermittelt werden, dies sowohl für den Bereich der Etappe 2 allein wie auch im Verbund mit der Etappe 1 wie auch unter Berücksichtigung von in den Spundwänden zwecks Verbesserung des Durchflusses anzubringenden Löchern. 21 Damit erübrigt sich die vom Bundesgericht verlangte Interessenabwägung. Das Bundesgericht hat festgehalten (1C_460/2020 vom 30.3.2021 Erw. 4.2.3), dass für die Erteilung einer Bewilligung gemäss Anhang 4 Ziff. 211 Abs. 2 GSchV je- denfalls eine Interessenabwägung erforderlich ist. Dabei müssen die privaten und öffentlichen Interessen an einer Verminderung der Durchflusskapazität die entgegenstehenden (Gewässerschutz-)Interessen überwiegen. Aus gewässer- schutzrechtlicher Sicht fällt namentlich ins Gewicht, wie gross die Verminderung der Durchflusskapazität innerhalb der zulässigen Bandbreite von 10 Prozent tatsächlich ausfällt und ob ein unterirdisches Gewässer selbst oder bloss ein zu seinem Schutz notwendiges Randgebiet betroffen ist. Dies heisst nichts anderes, als dass bei Überschreiten der Bandbreite von 10 Prozent eine - nur restriktiv zu gewährende (vgl. vorstehend Erw. 5.5) - Ausnahmebewilligung so oder anders nicht in Frage kommen kann. Soweit die Vorinstanzen (sinngemäss) die Auffas- sung vertreten, da die Grundwassermächtigkeit auch stärker als angenommen ausfallen könne, werde die 10 Prozent-Grenze eingehalten, greift sie zu Mut- massungen, die in den verschiedenen Berichten und Berechnungen keinen Wi- derhall finden. 7.2.2 Der Gemeinderat argumentiert zwar zutreffend (vernehmlassend S. 1 f. Ziff. II.B), dass es Aufgabe des AUE sei, den rechnerischen Nachweis der Durch- flusskapazität zu prüfen und unter welchen detaillierten Auflagen und Bedingun- gen die noch zulässige Verringerung der Durchflusskapazität gewährt werden könne. Das AUE hat einerseits mit Stellungnahme vom 27. Dezember 2021 die- se Prüfung vorgenommen und die mit dem revidierten Durchflussnachweis vom 28. Mai 2021 ermittelte Durchflussverminderung von 14.2% bestätigt. Gleichzei- tig ist es anderseits über den (gesetzlichen) Auftrag hinausgegangen und hat selber eine gesamthafte Berechnung für die Etappen 1 und 2 vorgenommen, die mit 10.3% gleichwohl über der Limite von 10% blieb. Wie es sich bei einer Aus- weitung dieser Gesamtbetrachtung auf den gesamten zu sanierenden Seeufer- abschnitt (unter Einschluss der Etappen 3 und 4) verhielte, ist vorliegend nicht zu beurteilen bzw. kann mangels entsprechender Projekte nicht beurteilt werden. Argumente wie Situierung des Bauvorhabens am äussersten Rand des Grund- wasservorkommens - wobei fraglich ist, ob dem so ist (vgl. Wegleitung Buwal S. 35 Abb. 16) - etc. wie auch das öffentliche Interesse an einer verbesserten zeitgemässen Seeufergestaltung, wie es sich in der Zustimmung der Bevölke- rung zum Verpflichtungskredit manifestierte, können eine Nichteinhaltung der ge- setzlichen 10%-Grenze nicht rechtfertigen. Anzufügen ist, dass das ARE im Ge- samtentscheid festgehalten hat, dass beim konkreten Projekt alle möglichen Massnahmen ergriffen worden seien, um die Verminderung der Durchflusskapa- zität möglichst klein zu halten (vorstehend Erw. 2.1.2). 22 7.2.3 Nicht gefolgt werden kann schliesslich den regierungsrätlichen Ausführun- gen, wonach zu berücksichtigen sei, dass es sich bei den angenommenen Grundwassermächtigkeiten der 1. Etappe um Minimalangaben handle, die Durchflussverminderung der 1. Etappe "wahrscheinlich noch kleiner ausfallen dürfte", was sich entsprechend positiv auf die durchschnittliche Durchflussver- minderung auswirken dürfte", und demgemäss unter Berücksichtigung der Ge- samtbetrachtung die Durchflusskapazität bewilligungsfähig sei. Die zweite Etappe schliesst mit ihrem Westteil unmittelbar an den Ostteil der ers- ten Etappe an (Koordinate _______/_______). Bei der zweiten Etappe wurde an- fänglich eine Grundwassermächtigkeit von 90.6 m angenommen (Technischer Bericht Anhang 1), die dann in der Erläuterung vom 28. Mai 2021 auf 40 m korri- giert wurde. Bei der ersten Etappe wurde (im West- wie im Ostbereich) von einer Grundwassermächtigkeit von 29.3 m ausgegangen. Mit anderen Worten ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Grundwassermächtigkeit weniger als 40 m beträgt, ebenso hoch wie der umgekehrte Fall. Zu erinnern ist überdies, dass gemäss den Berechnungsgrundlagen im ZUF- Merkblatt bei Grundwasserleitern mit Mächtigkeiten über 30 m eine maximale Mächtigkeit von 30 m berücksichtigt werden kann (hiervor Erw. 5.7). Die ange- nommene Mächtigkeit des Grundwasserleiters von 40 m kann gemäss dieser Vorgabe nur mit 30 m Berücksichtigung finden. Was im konkreten Fall ein Abwei- chen vom Merkblatt - auch wenn dem kein Gesetzescharakter zukommt - recht- fertigt, wird von den Vorinstanzen nicht erläutert. 7.3.1 Mit einem linear extrapolierten Felsverlauf errechnete die Planergemein- schaft eine Grundwasserstauer-Oberkante (OK-Stauer) bei 393.9 m. ü. M. bzw. eine Grundwassermächtigkeit von 36.7 m. In Berücksichtigung, dass bei der 1. Etappe selbst auf einer Kote von 388.9 m.ü. M. kein Fels festgestellt worden war, und weiteren Unwägbarkeiten bei der Bodenbeschaffenheit (z.B. nicht linea- re Extrapolation der Felsoberkante) traf die Planergemeinschaft in Übereinkunft mit dem fachkundigen AUE die Annahme einer OK-Stauer bei 390.58 m. ü. M., bei einer angenommenen Oberkante der grundwasserführenden Schicht (OK GW) auf 430.58 m.ü.M. entsprechend der angenommenen Aquifermächtigkeit von 40 m. 7.3.2 Im Bereich des Brunner Seeufers korrespondiert der Grundwasserspiegel mit dem Seewasserspiegel (vgl. Vi-act. III-02 = Schreiben des AUE vom 27.12.2021 [S. 1]; Vi-act. III-01/B7 = Durchflussnachweis vom 28.5.2021 [Anhang IV Ziff. 2]). 23 Im Rahmen der 1. Etappe wurde dieser (mittlere) Grundwasserspiegel auf einer Kote von 433.58 m.ü.M. veranschlagt (Durchflussnachweis vom 3.10.2013 S. 4 Ziff.4 i.f. und Profile Ost und West in Anhang 2 in: Vi-act. III-03; vgl. Vi-act. III-02 S. 1). Dies entspricht dem vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) mit Hilfe der Messstation Vierwaldstättersee - Brunnen (Station ID 2025) für das Jahr 2013 ausgewiesenen Jahresmittel (abrufbar unter https://www.hydrodaten.admin.ch/ de/2025.html). Der im Rahmen der 2. Etappe beigezogene geologische Bericht zum "Projekt J.________" aus dem Jahr 2018 zeigt (per 5.2.2018) einen See- bzw. mittleren Grundwasserspiegel bei -1.64 m. u. OKT von 435.10 m, d.h. auf einer Kote von 433.46 m. ü. M. (Vi-act. III-01/B7 Anhang III [dort Anhang 4.1]; Jahresmittel 2018 gemäss BAFU-Hydrodaten 433.51 m. ü. M.). In die Berechnung des Durchfluss- nachweises der 2. Etappe ist indes ein rund bzw. gegenüber der 1. Etappe ein genau 3 m niedrigerer Wert bei 430.58 m. ü. M. eingeflossen (Vi-act. III-01/B7 Anhang I). Hierzu wurde im ursprünglichen und zwischenzeitlich überholten Durchflussnachweis vom 22. September 2020 festgehalten, es werde davon ausgegangen, dass "die obersten 3 m unter dem Mittelwasserspiegel des Vier- waldstättersees = Grundwasserspiegel" hinter der Ufermauer künstlich aufge- schüttet seien und nicht als massgebender Grundwasserträger angesehen wer- den könnten (vgl. Technischer Bericht Anhang I S. 2 [unten] f.). Diese Betrach- tungsweise fand ohne weitere Erklärungen hierzu auch Eingang in den aktuellen Durchflussnachweis vom 28. Mai 2021. 7.3.3 Unterirdische Gewässer sind in Art. 4 lit. b GSchG als Grundwasser (ein- schliesslich Quellwasser), Grundwasserleiter, Grundwasserstauer und Deck- schicht umschrieben (vgl.; Fritzsche, in: Kommentar zum Gewässerschutzgesetz und zum Wasserbaugesetz, 2016, Art. 38a GSchG N 10 f.). Grundwasser seiner- seits kennzeichnet sich dadurch, dass es die natürlichen Hohlräume (Poren, Lüf- te) des Untergrundes zusammenhängend ausfüllt und sich entsprechend der Schwerkraft bewegt. Als Teil des natürlichen Wasserkreislaufs entsteht es einer- seits durch die natürliche Versickerung eines Niederschlagsanteils und ander- seits durch die Infiltration (Versickerung) von Wasser aus Flüssen und Bächen. Zum Grundwasser zählt auch das Bergwasser. Sofern das unterirdische Grund- wasser im natürlichen Zusammenhang verbleibt, behält es die Grundwasserqua- lität, auch wenn es durch menschliche Einwirkung unterirdisch aufgestaut wird (zum Ganzen: Turnherr, in: Kommentar zum Gewässerschutzgesetz und zum Wasserbaugesetz, 2016, Art. 4 GschG N 13 f.). 7.3.4 Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht dessen, dass Anhang 4 Ziff. 211 Abs. 2 GSchV explizit den mittleren Grundwasserspiegel als massgebliche 24 Kote definiert, lässt sich fragen, ob die im Durchflussnachweis vorgenommene Annahme eines gegenüber dem mittleren Grundwasserspiegels um 3 m vermin- derten Werts korrekt ist. Massgeblich ist der (gesamte) Bereich des wassergesät- tigten Untergrunds (vgl. Wegleitung BUWAL S. 12) bzw. das Grundwasservor- kommen bis zu seinem mittleren Pegel an sich, nicht die Beschaffenheit seines Mediums, in dem es sich bewegt. Es überzeugt denn auch nicht, vorliegend ei- nen Pegel von 430.58 m zu berücksichtigen, wohingegen bei der unmittelbar an- schliessenden, am gleichen Seeufer und in demselben Grundwasserstrom be- findlichen 1. Etappe, die sodann für eine Gesamtberechnung der Durchflussver- minderung beigezogen werden soll, (korrekterweise) ein 3 m höherer Pegel zu berücksichtigen war. Kommt hinzu, dass auch bei der 1. Etappe der in Rechnung gesetzte Grundwasserspiegel (433.58 m. ü. M.) in einer künstlichen Schüttung lag (2.8 m u.T. bei Oberkant des Terrains bei 435.25 m. ü. M., vgl. Anhang C.1, in: Vi-act. III-01/B7 Anhang 4). Wird entgegen der Vorgabe, dass bei Grundwasserleitern mit Mächtigkeiten über 30 m eine maximale Mächtigkeit von 30 m berücksichtigt werden kann (vgl. vor- stehend Erw. 5.7), eine grössere Mächtigkeit als 30 m berücksichtigt, müsste je- denfalls die Berechnung der Durchflussverminderung auf der Basis eines (rund) 3 m höheren mittleren Grundwasserspiegels erfolgen (Kote 433.58 m. ü. M., [wie bei der 1. Etappe] bzw. allenfalls, um geringfügigen Schwankungen Rechnung tragen zu können, 433.46 m. ü. M. gemäss piezometrischer Messung im Februar 2018 [im Rahmen des Projekts J.________]). Jedenfalls aber bleibt offen und ist erklärungsbedürftig, weshalb der Grundwasserspiegel gegenüber der 1. Etappe um 3 m tiefer angesetzt wurde. Der Durchflussnachweis ist auch aus diesem Grund zu hinterfragen. 7.4.1 Was die gewässerschutzrechtliche Gesamtbetrachtung der ersten und zweiten Etappe anbelangt, drängen sich folgende Anmerkungen auf: Im Rahmen der 1. Etappe wurden zwei separate Durchflussnachweise, je einer für den Bereich Ost-Treppe sowie für den Bereich West-Treppe, angefertigt; eine Gesamtberechnung fand nicht statt. Dies wurde damit erklärt, dass in beiden Be- reichen zwar die Gründung der Uferverbauung durch Pfähle mit demselben Durchmesser erfolge, ihre Tiefe und der seitliche Abstand jedoch unterschiedlich seien, weshalb ein getrennter Durchflussnachweis zu erbringen sei. Bereits aus diesem Umstand ergibt sich, dass die beschwerdeführerische Kritik an der Ge- samtbetrachtung der 1. und 2. Etappe nicht von vornherein von der Hand zu wei- sen ist, erfolgten doch bereits "innerhalb" der 1. Etappe getrennte Berechnungen, was - soweit ersichtlich - von den Bewilligungsbehörden/der Fachinstanz nicht beanstandet worden war. Vorliegend hat das AUE auf Ersuchen des RBD eine 25 Gesamtberechnung der Durchflusskapazität vorgenommen. Soweit ersichtlich hat sich das AUE jedoch bis anhin - auch nicht im vorliegenden verwaltungsge- richtlichen Verfahren - noch nicht dazu geäussert, ob dieses methodische Vorge- hen im konkreten Fall auch sachgerecht bzw. rechtens sei. 7.4.2 Was die Planunterlagen anbelangt, geben namentlich die Pläne Nr. 301 (Situation), 350 (Schnitt bestehendes/neues Terrain), 351 (Schnittansicht Steg) und insbesondere 320 (Detail Fundament, Riegeln, Auflage; alle dat. bzw. rev. 26.1.2021) Auskunft über die geplante Fundation des Projekts. Indes basieren sie auf einem zwischenzeitlich bereits überholten Projekt. Pläne, welche die Pro- jektoptimierung mit verkürzten und Löchern versehenen Spundwänden und quer gerammten Spundwände als T-Stück ausweisen (vgl. überarbeiteter Durchfluss- nachweis vom 28.5.2021, Vi-act. III-01/B7 S. 2 f. Ziff. 3 und S. 4 Ziff. 5, vgl. auch Einleitung S. 1 Ziff. 1), wurden - soweit ersichtlich - bis anhin nicht angefertigt und zu den Akten gereicht. 7.4.3 Im Übrigen erweisen sich die Aussagen hinsichtlich Projektoptimierung ("Durch Optimierungen in der Statik konnten die langen Spundwände […] gekürzt werden. Eine weitere Verkürzung […], auf 28 m, wird nach ersten Erkenntnissen möglich sein") als sehr vage formuliert. Sodann bleibt unklar, wie es sich im Rahmen des optimierten Projekts mit den (in einer anderen Ebene liegenden) Pfählen verhält, die noch im ersten und zwischenzeitlich überholten Durchfluss- nachweis in die Berechnung miteingeflossen waren (und für welche eine zusätz- liche gestörte Fläche von "14.6 m 2 pro 10 m" ausgewiesen wurde; vgl. Techni- scher Bericht, Anhang 1 S. 2). Jedenfalls ist nicht ersichtlich, ob diese Pfählung nach wie vor Fundationsbestandteil ist und, falls dem noch so sein sollte, wes- halb diese nicht (mehr) in die Berechnung Eingang gefunden haben. 7.5Im Sinne der vorstehenden Erwägungen sind die Voraussetzungen für die Erteilung einer Ausnahmebewilligung für die im Gewässerschutzbereich A u vor- gesehenen Bauten nicht gegeben. Die der Fundation dienenden Bauten sind conditio sine für die geplante Seeufergestaltung. Die Verweigerung der Ausnah- mebewilligung muss zum Bauabschlag führen (vgl. VGE III 2017 226 vom 30.5.2018 Erw. 3.4.3). 8.Da die Beschwerde bereits aus diesen Gründen gutzuheissen ist, erübrigt sich die Beurteilung der weiteren Rügen (vgl. VGE III 2021 197 vom 30.3.2022 Erw. 4; VGE III 2019 186 vom 19.2.2020 Erw. 6.8). Indes erweisen sich die Er- wägungen im angefochtenen RRB betreffend Hochwasserschutz (Erw. 3 bis 3.3) und Bootsanlegestellen/Erhalt von Bootsplätzen (Erw. 4 bis 4.3) bei einer sum- marischen Prüfung als rechtmässig. Das Gleiche gilt für die fehlende Relevanz 26 einer Vereinbarung von Bauherrschaft und Grundstückeigentümern betreffend die internen Zuständigkeiten bei der Projektausarbeitung, beim Baubewilligungs- verfahren und bei der Bauausführung (Erw. 5 bis 5.2) wie auch betreffend die Einhaltung des Koordinationsgebotes (Erw. 5.2). 9.Der angefochtene RRB Nr. 119/2022 vom 8. Februar 2022 (sowie der mit- angefochtene Gesamtentscheid des ARE vom 10.6.2021 und der GRB Nr. 701 vom 14.6.2021) sind mithin aufzuheben. 9.1.1 Dem Verfahrensausgang entsprechend (§ 74 Abs. 1 VRP) sind die Kosten (Gerichtsgebühr, Kanzleikosten und Barauslagen) des vorliegenden Verfahrens von insgesamt Fr. 3'000.-- je zur Hälfte (je Fr. 1'500.--) der Beschwerdegegnerin und dem Kanton Schwyz aufzuerlegen. 9.1.2 Dem nicht beanwalteten Beschwerdeführer ist praxisgemäss (vgl. statt Vieler VGE III 2019 186 vom 19.2.2020 Erw. 7.2.2) keine Parteientschädigung zuzusprechen. 9.2.1 Die Kosten des mit RRB Nr. 119/2022 vom 8. Februar 2022 abgeschlos- senen regierungsrätlichen Verfahrens (vgl. Ingress lit. C hiervor) sind neu zu re- geln. Die Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 1'500.-- gehen dem Verfahrens- ausgang entsprechend neu je zur Hälfte (je Fr. 750.--) zu Lasten der Beschwer- degegnerin sowie zu Lasten des ARE bzw. des Kantons Schwyz. 9.2.2 Der Beschwerdeführer war im regierungsrätlichen Verfahren nicht vertre- ten, womit eine Parteientschädigung entfällt. 27 Demnach erkennt das Verwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird im Sinne der Erwägungen gutgeheissen, und der RRB Nr. 119/2022 vom 8. Februar 2022 sowie der Gesamtentscheid des ARE vom 10. Juni 2021 und der GRB Nr. 701 vom 14. Juni 2021 werden aufgehoben. 2.1 Die Kosten des regierungsrätlichen Beschwerdeverfahrens RRB Nr. 119/ 2022 vom 8. Februar 2022 von insgesamt Fr. 1'500.-- werden je zur Hälfte (je Fr. 750.--) der Beschwerdegegnerin und dem Kantons Schwyz auferlegt. 2.2 Die Kosten (Gerichtsgebühr, Kanzleikosten und Barauslagen) des verwal- tungsgerichtlichen Verfahrens von insgesamt Fr. 3'000.-- werden je zur Hälfte (je Fr. 1'500.--) der Beschwerdegegnerin und dem Kanton Schwyz auferlegt. Die Beschwerdegegnerin hat ihr Betreffnis von Fr. 1'500.-- innert 30 Tagen seit Zustellung dieses Entscheides auf das Postfinancekonto 60-22238-6 des Verwaltungsgerichts zu überweisen. Auf die kantonsinterne Verrech- nung wird verzichtet. Der Beschwerdeführer hat am 21. März 2022 einen Kostenvorschuss von Fr. 2'500.-- bezahlt, der ihm aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten ist. 3. Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 4. Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit Zustellung Beschwerde* in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht, 1000 Lau- sanne 14, erhoben werden (Art. 42 und 82ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht [BGG; SR 173.110] vom 17.6.2005). Soweit die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nicht zulässig ist, kann in derselben Rechtsschrift subsidiäre Verfassungsbe- schwerde* erhoben und die Verletzung von verfassungsmässigen Rechten gerügt werden (Art. 113ff. BGG). 5. Zustellung an: - den Beschwerdeführer (R) - den Gemeinderat Ingenbohl (R) - den Regierungsrat (EB) - das Sicherheitsdepartement, Rechts- und Beschwerdedienst (EB) - das kantonale Amt für Raumentwicklung (EB/2, für sich und das AUE) - und das Bundesamt für Umwelt BAFU, 3003 Bern (A).28 Schwyz, 22. Juli 2022 Im Namen des Verwaltungsgerichts Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: *Anforderungen an die Beschwerdeschrift Die Beschwerdeschrift ist in einer Amtssprache (Deutsch, Französisch, Italienisch, Ru- mantsch Grischun) abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt. Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; der angefochtene Entscheid ist beizulegen. Versand: 29. Juli 2022