B u n d e s v e rw a l t u n g s g e r i ch t T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l T r i b u n a l e am m i n i s t r a t i vo f e d e r a l e T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l Entscheid angefochten beim BGer Abteilung I A-6127/2019 U r t e i l v o m 11 . M ä r z 2 0 2 1 Besetzung Richter Maurizio Greppi (Vorsitz), Richter Jérôme Candrian, Richter Jürg Marcel Tiefenthal , Gerichtsschreiber Tobias Grasdorf. Parteien 1. A._______, 2. B._______, 3. C._______, 4. D._______, 5. E._______, 6. F._______, 7. G._______, 8. H._______, Beschwerdeführende, gegen BKW Energie AG, Bahnhofstrasse 20, 3072 Ostermundigen, Beschwerdegegnerin, Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, Vorinstanz. Gegenstand 132 kV-Leitung zwischen Wattenwil, Gasel und Mühleberg – Seilauskreuzungen für Phasenoptimierung. A-6127/2019 Seite 2 Sachverhalt: A. Am 26. April 2018 reichte die BKW Energie AG (nachfolgend: BKW) beim Eidgenössischen Starkstrominspektorat (nachfolgend: ESTI) das Plange- nehmigungsgesuch «132 kV-Leitung zwischen Wattenwil, Gasel und Müh- leberg – Seilauskreuzungen für Phasenoptimierung an den Masten M279, M329, M338, M357, M365 und M382 (L-0059084.10)» ein. Das Plangenehmigungsgesuch bezweckt eine Phasenoptimierung auf dem Leitungsabschnitt Wattenwil–Gasel zwischen den Masten M279 und M329, auf dem Leitungsabschnitt Gasel–Mühleberg zwischen den Masten M338 und M357 sowie zwischen den Masten M365 und M382. Durch die Phasenoptimierung soll durch punktuelle Auskreuzung der Leiterseile und Anbringung von Stützisolatoren an den Masten M279, M329, M338, M357, M365 und M382 eine Reduktion der Magnetfeldstärke der 132 -kV-Freilei- tung Wattenwil–Gasel–Mühleberg erreicht werden. B. Das ESTI veranlasste die Durchführung eines ordentlichen Plangenehmi- gungsverfahrens, publizierte das Vorhab en am 5. September 2018 im Amtsblatt des Kantons Bern und legte es in den betroffenen Gemeinden auf. Zudem ersuchte das ESTI den Kanton Bern, das Bundesamt für Um- welt ( nachfolgend: BAFU), das Bundesamt für Zivilluftfahrt sowie die Schweizer Armee, Fachbereich Luftfahrthindernisse und Umweltbelange, um Vernehmlassung. C. Gegen das Plangenehmigungsgesuch der BKW gingen beim ESTI 29 Ein- sprachen ein. D. Am 8. August 2019 informierte das ESTI die Einsprecher über das Inkraft- treten von Art. 9a der Verordnung vom 2. Februar 2000 über das Plange- nehmigungsverfahren für elektrische Anlagen (VPeA, SR 734.25) und dar- über, dass es das Plangenehmigungsgesuch als Anzeige einer geringfügi- gen technischen Änderung im Sinne dieses Artikels behandeln werde. E. Mit Verfügung vom 23. Oktober 2019 schrieb das ESTI das Plangenehmi- gungsgesuch der BKW als gegenstandlos ab (Dispositivziffer 1), ebenso die dagegen eingegangenen Einsprachen (Dispositivziffer 2). Zudem A-6127/2019 Seite 3 stellte es fest, für die Anzeige der technischen Änderung mit Gesuch vom 26. April 2018 sei kein Plangenehmigungsverfahren erforderlich (Disposi- tivziffer 3). F. Zwischen dem 18. und dem 21. November 2019 reich en A._______ und weitere Privatpersonen (nachfolgend: Beschwerdeführende) Beschwerden gegen die Verfügung des ESTI (nachfolgend: Vorinstanz) vom 23. Oktober 2019 ein (Beschwerdeverfahren A-6127, A-6136, A-6159, A-6160, A-6167, A-6169 und A-6174/2019). Alle Beschwerdeführenden stellen den gleich- lautenden Antrag: «Das Plangenehmigungsverfahren sei nicht aufzuheben und den Einsprechenden sei ihr zu Unrecht entzogenes Einspracherecht zurückzugeben.» G. Die BKW (nachfolgend: Beschwerdegegnerin) reicht am 10. Februar 2020 eine Beschwerdeantwort ein und die Vorinstanz am 13. Februar 2020 eine Vernehmlassung. H. Auf Einladung des Gerichts nimmt das BAFU am 22. April 2020 als Fach- behörde zu den Rechtsschriften der Beschwerdeführenden, der Beschwer- degegnerin und der Vorinstanz Stellung. I. Am 20. Mai 2020 nehmen die Beschwerdegegnerin und am 15. Juni 2020 die Vorinstanz zur Eingabe des BAFU vom 22. April 2020 Stellung. J. Am 17. Juli 2020 reichen die Beschwerdeführenden 2–6 und 8 Schlussbe- merkungen ein. K. Mit Zwischenverfügung vom 30. Juli 2020 vereinigt das Gericht die Be- schwerdeverfahren und führt sie unter der Verfahrensnummer A-6127/2019 weiter. A-6127/2019 Seite 4 Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. 1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt nach Art. 31 VGG Beschwer- den gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG, soweit diese von einer Vo- rinstanz gemäss Art. 33 VGG erlassen worden sind und keine Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG besteht. Das ESTI ist eine der Aufsicht des UVEK unterstellte Dienststelle (Art. 1 Abs. 3 der Verordnung vom 7. Dezember 1992 über das Eidgenössische Starkstrominspektorat, ESTI-Verordnung, SR 734.24) und damit eine Vor- instanz des Bundesverwaltungsgerichts gemäss Art. 33 Bst. d VGG. Mit dem angefochtenen Entscheid vom 23. Oktober 2019 schrieb die Vor- instanz das von ihr eingeleitete Plangenehmigungsverfahren ab, ohne ma- teriell über das Gesuch der Beschwerdegegnerin und die Einsprachen der Beschwerdeführenden zu befinden. Dieser Entscheid stellt Rechte und Pflichten der Beschwerdegegnerin und der Beschwerdeführenden verbind- lich fest und stellt deshalb eine Verfügung im Sinne von Art. 5 VwVG dar. Da zudem kein Ausnahmegrund nach Art. 32 VGG vorliegt, ist das Bun- desverwaltungsgericht zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerden zu- ständig. 1.2 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG). 1.3 Die Beschwerdeführenden haben sich am vorinstanzlichen Verfahren als Einsprecher beteiligt und sind als Adressat der angefochtenen Verfü- gung sowohl formell als auch materiell beschwert, weshalb sie zur Be- schwerde legitimiert sind (vgl. Art. 48 Abs. 1 VwVG). 1.4 Auf die frist - und formgerecht eingereichte n Beschwerden (Art. 50 Abs. 1 VwVG und Art. 52 Abs. 1 VwVG) ist somit einzutreten. 2. 2.1 Streitgegenstand im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist das Rechtsverhältnis, das Gegenstand der angefochtenen Verfügung bil- det oder nach richtiger Gesetzesauslegung hätte bilden sollen, soweit es im Streit liegt. Mit einer Beschwerde gegen einen Abschreibungsentscheid lässt sich nur rügen, die Vorinstanz habe das Verfahren zu Unrecht abge- schrieben (Urteile des BGer 2C_675/2017 vom 15. Januar 2018 E. 1.1 und 2C_973/2014 vom 1. April 2015 E. 1.2; Urteil des BVGer A-5347/2017 vom 5. Juni 2018 E. 2.1). A-6127/2019 Seite 5 2.2 Der Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens beschränkt sich so- mit auf die Frage, ob die Vorinstanz das Plangenehmigungsverfahren zu Recht abgeschrieben hat und die Einsprachen der Beschwerdeführenden zu Recht materiell unbehandelt liess. Die Beschwerdeführenden verlangen denn auch keine materielle Beurteilung der Frage, ob eine Phasenoptimie- rung auf der ganzen Strecke von Wattenwil bis Mühleberg anzuordnen sei, sondern lediglich die Wiederaufnahme des Plangenehmigungsverfahrens und die materielle Beurteilung ihrer Einsprachen. Auf die von den Be- schwerdeführenden – ebenso wie von der Beschwerdegegnerin – vorge- brachten Ausführungen zum Inhalt des Plangenehmigungsgesuchs ist ent- sprechend nicht einzugehen. 3. Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich m it uneinge- schränkter Kognition. Es überprüft die angefochtene Verfügung auf Verlet- zungen des Bundesrechts – einschliesslich Überschreitung und Miss- brauch des Ermessens –, auf unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts un d auf Unangemessenheit (Art. 49 VwVG). 4. 4.1 Wer Starkstromanlagen oder Schwachstromanalgen nach Art. 4 Abs. 3 des Elektrizitätsgesetzes vom 24. Juni 1902 (EleG, SR 734) erstellen oder ändern will, benötigt eine Plangenehmigung (Art. 16 Abs. 1 EleG). 4.2 Der Bundesrat kann Ausnahmen von der Plangenehmigungspflicht so- wie Verfahrenserleichterungen vorsehen (Art. 16 Abs. 7 EleG). Entspre- chend sieht Art. 9a Abs. 1 der Verordnung über das Plangenehmigungs- verfahren für elektrische Anlagen vom 2. Februar 2000 (VPeA, SR 734.25) vor, dass Instandhaltungsarbeiten und geringfügige technische Änderun- gen an elektrischen Anlagen keiner Plangenehmigung bedürfen, wenn da- bei keine besonderen Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten sind (Art. 9a Abs. 1 VPeA). Als geringfügige technische Änderungen gelten, so- fern dadurch das Erscheinungsbild der Anlagen nicht wesentlich verändert wird, unter anderem Massnahmen zur Phasen-, Verlust-, und Lärmoptimie- rung von Leitungen, sofern der massgebende Strom nach Anhang 1 Ziff. 13 Abs. 1 der V erordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung vom 23. Dezember 1999 (NISV, SR 814.710) nicht dauerhaft er- höht wird (Art. 9a Abs. 3 Bst. b VPeA). Die Betriebsinhaberin zeigt gering- fügige technische Änderungen der Vorinstanz vor der beabsichtigen Aus- führung schriftlich an. Diese teilt innert 20 Tagen nach Eingang der Anzeige A-6127/2019 Seite 6 mit, ob ein Plangenehmigungsverfahren durchgeführt werden muss (Art. 9a Abs. 5 VPeA). 4.3 Anlagen müssen so erstellt und betrieben werden, dass sie die in An- hang 1 NISV festgelegten vorsorglichen Emissionsbegrenzungen zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung einhalten (Art. 4 Abs. 1 NISV). Die Behörde sorgt dafür, dass alte Anlagen, die den Anforderungen der Art. 4 und 5 nicht entsprechen, saniert werden (Art. 7 Abs. 1 NISV). Sie erlässt die erforderlichen Verfügungen und legt darin die Sanierungsfrist nach Art. 8 fest (Art. 7 Abs. 2 NISV). 4.4 Der Anlagegrenzwert für den Effektivwert der magnetischen Fluss- dichte für Wechselstrom-Freileitungen mit einer Netzspannung von mehr als 1' 000 V beträgt 1 µT (Anhang 1 Ziff. 11 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Ziff. 14 NISV). Überschreitet die von einer alten Anlage erzeugte magnetische Flussdichte im massgebenden Betriebszustand an Orten mit empfindlicher Nutzung den Anlagegrenzwert, so ist die Phasenbe legung, soweit dies technisch und betrieblich möglich ist, so zu optimieren, dass das Ausmass der Überschreitung minimiert wird (Anhang 1 Ziff. 16 Abs. 1 NISV). Anla- gen gelten als alt, wenn der Entscheid, der die Bauarbeiten oder die Auf- nahme des Betriebs ermöglicht, bei Inkrafttreten der NISV (am 1. Februar 2000) rechtskräftig war (Art. 3 Abs. 1 NISV). Als massgebender Betriebs- zustand gilt der gleichzeitige Betrieb aller Leitungsstränge mit den mass- gebenden Strömen in der am häufigsten vorkommenden Kombination der Lastflussrichtungen. Als massgebender Strom gilt für Freileitungen der nach dem Stand der Technik berechnete maximal zulässige Dauerstrom bei 40 °C Umgebungstemperatur und 0.5 m/s Windgeschwindigkeit (An- hang 1 Ziff. 13 Abs. 1 und 2 Bst. a NISV). 5. 5.1 Art. 9a VPeA ist am 1. Juni 2019 in Kraft getreten, mithin zu einem Zeit- punkt, als die Vorinstanz das vorliegend in Frage stehende Plangenehmi- gungsverfahren bereits eingeleitet hatte und die Beschwerdeführenden ihre Einsprachen bereits erhoben hatten. Entsprechend stellt sich zunächst die Frage des anwendbaren Rechts. 5.2 Erlasse entfalten ihre Rechtswirkung grundsätzlich ab dem Zeitpunkt ihrer Inkraftsetzung. Fehlt in der betroffenen Rechtsnorm eine ausdrück- lich, übergangsrechtliche Regel zur Frage der An wendung des neuen Rechts in hängigen Verfahren, ist auf die von der Rechtsprechung entwi-A-6127/2019 Seite 7 ckelten Regeln zurückzugreifen. Diese sehen vor, dass sich die Rechtmäs- sigkeit eines Verwaltungsaktes nach der Rechtslage zur Zeit seines Erlas- ses beurteilt (BGE 139 II 263 E. 6). Entsprechend ist bei Rechtsänderun- gen, die während des erstinstanzlichen Verfahrens in Kraft treten, das neue Recht heranzuziehen, auch wenn sich dies für die betroffenen Personen ungünstig auswirkt (vgl. TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Ver- waltungsrecht, 4. Aufl. 2014, S. 201 f.). 5.3 Die VPeA enthält keine auf Art. 9a VPeA anzuwendenden Übergangs- bestimmungen. Entsprechend ging die Vorinstanz zu Recht davon aus, dass der Artikel auf das bereits laufende Plangenehmigungsverfahren an- zuwenden ist. 6. 6.1 Die Beschwerdeführenden machen geltend, die Vorinstanz habe Art. 9a VPeA zu Unrecht auf das bereits eingeleitete Plangenehmigungs- verfahren angewendet. Im Rahmen dieses Projekts sei durch die Leitung auf dem Mast 355 die Anspeisung eines neuen Unterwerks Riedbach vor- gesehen. Dieses neue Unterwerk werde über mehrere Transformatoren den Westen der Stadt Bern versorgen. Dies stelle keine Bagatelländerung dar, weil das neue Unterwerk eine dauerhafte Erhöhung des Stromflusses, verbunden mit einer Aus dehnung des Magnetfeldes zur Folge haben werde. Die Phasenoptimierung sei aufgrund einer dauerhaften Erhöhung des Betriebsstromes notwendig geworden. 6.2 Die Vorinstanz führt in der Vernehmlassung aus, die Leitung zwischen Wattenwil, Gasel und Mühleberg habe s ich gemäss NISV-Sanierungsab- klärung des BAFU vom 11. Dezember 2017 in einem sanierungsbedürfti- gen Zustand befunden. Insbesondere sei festgestellt worden, dass die be- stehende Phasenlage in Bezug auf das Magnetfeld mangelhaft sei, wes- halb eine Reduktion der Magnetfeldstärke der 132-kV-Freileitung notwen- dig sei. Daher habe die Beschwerdegegnerin einen entsprechenden Sa- nierungsvorschlag gemacht. Der Neubau des Unterwerks Riedbach und dessen Anschluss an die Leitung Wattenwil –Gasel–Mühleberg sei en im Jahr 2018 in einem separaten Plangenehmigungsverfahren rechtskräftig bewilligt worden und dürf ten mit dem vorliegenden Verfahren nicht ver- mischt werden. Als massgebender Strom gelte der zulässige Dauerstrom, der in Anhang 1 Ziff. 13 NISV auch als thermischer Grenzstrom bezeichnet werde. Damit A-6127/2019 Seite 8 sei der höchste Strom gemeint, mit dem ein Leitungsseil bei den spezifi- zierten Umweltbedingungen belastet werden dürfe, ohne dass die Leiter- temperatur die werkstofftechnisch zulässige Grenze überschreite . Dem Plangenehmigungsgesuch sei zu entnehmen, dass der massgebende Strom durch die Phasenoptimierung nicht erhöht werde, womit das Verbot der dauerhaften Erhöhung des massgebenden Stroms als Voraussetzung von Art. 9a Abs. 3 Bst. b VPeA eingehalten sei. Aus der Stellungnahme des BAFU vom 24. Oktober 2018 ergebe sich, dass keine besonderen Auswir- kungen auf die Umwelt zu erwarten seien, sondern im Gegenteil die NIS - Belastung an den betroffenen Orten mit empfindlicher Nutzung durch die Phasenoptimierung verringert werde. Da schliesslich auch das Erschei- nungsbild der Anlage nicht wesentlich verändert werde, seien die Voraus- setzungen von Art. 9a Abs. 3 VPeA erfüllt. 6.3 Die Beschwerdegegnerin führt aus, für die Berechnung des Magnetfel- des sei gemäss der NISV der massgebende Strom der Freileitung als Be- messungsgrundlage beizuziehen. Die Einbindung eines Unterwerks in die Leitung führe zu keiner Änderung des massgebenden Stroms, da die Lei- terseile beibehalten und an der Freileitung keine Anpassungen vorgenom- men würden. Auch infolge der Phasenoptimierung, die im Rahmen von In- standhaltungs- und Sanierungsmassnahmen vorgesehen sei, erfolge keine Änderung des massgebenden Stroms. Bei der vorgesehenen Pha- senoptimierung handle es sich nicht um eine Änderung einer alten Anlage, da sie keine der in Anhang 1 Ziff. 12 Abs. 7 NISV aufgeführten Vorausset- zungen erfülle. Bei alten Anlagen sei lediglich an Orten mit empfindlicher Nutzung die Phasenbelegung zu optimieren. 6.4 Das BAFU vertritt im Beschwerdeverfa hren die Auffassung, die Ab- schreibung der Einsprachen gestützt auf Art. 9a VPeA sei weder mit Art. 16 Abs. 7 EleG noch mit dem VwVG und dem Anspruch auf rechtliches Gehör vereinbar. Es führt in seinem Fachbericht vom 22. April 2020 aus, Art. 16 Abs. 7 EleG sei eng auszulegen, was aus einer historischen und systema- tischen Auslegung folge. Gemäss Art. 16 Abs. 7 EleG dürfe nur in begrenz- ten Ausnahmefällen, in denen keine Auswirkungen auf die Umwelt zu er- warten seien und keine schutzwürdigen Interessen Dritter berührt würden, vollständig auf eine Plangenehmigung verzichtet werden. Die vorliegende alte Anlage müsse nach den Vorschriften von USG und NISV saniert wer- den, weil sie an Orten mit empfindlicher Nutzung den Anlagegrenzwert für die magnetische Flussdichte überschreite. Nach der Umsetzung der ange- ordneten Massnahmen gelte die Anlage als saniert, womit sie einen neuen rechtlichen Status bekomme: Die Sanierungspflicht der Anlageinhaberin A-6127/2019 Seite 9 sei erfüllt und es kö nnten keine weiteren Massnahmen zur Senkung der Belastung mehr verlangt werden, sofern die rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse unverändert blieben. Eine Phasenoptimierung im Rahmen ei- nes Sanierungsverfahrens könne deshalb mit erheblichen Auswirkunge n auf die Umwelt verbunden sein – dies sei gerade das Ziel einer Sanierung. Zwar trete in tatsächlicher Hinsicht keine Erhöhung, sondern gegebenen- falls eine Reduktion der Umweltbelastung ein. Aus rechtlicher Sicht könne die Sanierung jedoch zur Folge haben , dass verbleibende Überschreitun- gen des Anlagegrenzwerts über die Sanierungsfristen hinaus bestehen blieben. Art. 16 Abs. 7 EleG könne deshalb nicht auf Sanierungen im um- weltschutzrechtlichen Sinne angewendet werden. Entsprechend sei Art. 9a Abs. 3 Bst. b VPeA eng auszulegen und nur auf Massnahmen zur Phasen- optimierung anzuwenden, die freiwillig, das heisst ausserhalb einer um- weltschutzrechtlich gebotenen Sanierung ergriffen würden. Selbst wenn das Gericht zu einem anderen Schluss kommen sollte, genüge das Anzei- geverfahren nicht; über die Sanierung müsse in diesem Fall in einem förm- lichen Verfahren im Einklang mit den Vorschriften des VwVG beschlossen werden. Entsprechend wäre eine Sanierungsverfügung zu erlassen und das Sanierungsvorhaben müsse den vom Projekt berührten Personen zur Kenntnis gebracht werden und ihnen müsse ein Recht auf Äusserung oder Einsprache sowie ein Beschwerderecht eingeräumt werden. Nur im Rah- men eines solchen Verfahrens könne sichergestellt werden, dass die Sa- nierung gemäss den gesetzlichen Vorgaben korrekt durchgeführt werde. 6.5 Die Vorinstanz führt in ihrer Stellungnahme zu den Ausführungen des BAFU aus, die Vereinfachung von Plangenehmigungsverfahren sei ein Kernanliegen der Einführung von Art. 16 Abs. 7 EleG gewesen. Auch das Anzeigeverfahren bedinge, dass die Behörde in jedem Fall prüfen müsse, ob die vorgesehenen Änderungen eine verpönte Einwirkung auf die Um- welt hätten, dazu könne sie , wenn nötig, die Fachbehörden einbeziehen. Der Verordnungsgeber äussere die widerlegbare Vermutung, dass in den Fällen gemäss der Liste von Art. 9a Abs. 3 VPeA keine schutzwürdigen In- teressen, insbesondere des Umweltschutzes, tangiert würden. Im Übrigen ergehe auch eine Plangenehmigungsverfügung grundsätzlich nicht mit der Feststellung, dass die Anlage saniert sei. Zudem bleibe auch eine Plange- nehmigung abänderbar, vor allem, wenn sich im Nachhinein herausstelle, dass einer etwaigen Sanierungspflicht nicht Genüge getan worden sei. 6.6 Die Beschwerdegegnerin schreibt in ihrer Stellungnahme zu den Aus- führungen des BAFU, dessen Schlussfolgerung, dass Art. 9a Abs. 3 VPeA A-6127/2019 Seite 10 nur auf Massnahmen zur Phasenoptimierung anzuwenden sei, die freiwil- lig, also ausserhalb einer umweltschutzrechtlich gebotenen Sanierung, er- griffen werden, sei falsch und nicht nachvollziehbar . Die Verordnungsän- derungen hätten keine besonderen Auswirkungen auf Umwelt und Gesell- schaft, da die Befreiung von der Plangenehmigungspflicht nach wie vor un- ter der Bedingung stehe, dass keine besonderen Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten seien. Hing egen würden durch die Befreiung gering- fügiger technischer Änderungen von der Plangenehmigungspflicht die ent- sprechenden Verfahren wegfallen, was eine Entlastung der Netzbetreiber und der Verwaltungen bedeute und der Beschleunigung im Bereich Netz- ausbau und Netzunterhalt diene. Gerade aus der historischen Auslegung sowie den Materialien des Bundes zu Art. 16 Abs. 7 EleG ergebe sich die ratio legis dazu, wie diese Bestimmung anzuwenden sei, und dass diese eben gerade in den in Art. 9a VPeA aufgeführten Ausnahmefällen uneinge- schränkt anwendbar sei. Langjährige und kostspielige Verfahren, die in kei- nem Verhältnis zu den geplanten Arbeiten stünden, sollten damit verhindert werden, da diese materiell oft nicht zu einem anderen Ergebnis führten als im ursprünglich eingereichten Sanierungsplan. 6.7 Die Beschwerdeführenden halten in ihrer abschliessenden Stellung- nahme daran fest, dass das Unterwerk Riedbach dazu führen werde, dass auf der Leitung Wattenwil–Mühelberg der Strom von 930 Ampère dauerhaft auf 1150 Ampère ansteige. Das Teilprojekt eines Erdkabels ab Mast 355 zum Unterwerk Riedbach sei zudem nie öffentlich publiziert worden, wes- halb die Anwohner der Hochspannungsleitung Wattenwil–Mühleberg vom Bau des Unterwerks Riedbach gar keine rechtzeitige Kenntnis hätten neh- men können. 7. 7.1 Zu prüfen ist, ob die im Rahmen des eingereichten Plangenehmigungs- gesuchs geplanten Änderungen an der Leitung Wattenwil –Gasel–Mühle- berg die Voraussetzungen an eine geringfügige technische Änderung im Sinne von Art. 9a VPeA erfüllen. 7.2 Der W ortlaut von Art. 9a Abs. 3 Bst. b VPeA sieht ausdrücklich vor, dass Massnahmen zur Phasenoptimierung von Leitungen als geringfügige technische Änderungen gelten. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass durch die Optimierung das Erscheinungsbild der Anlage nicht wesentlich verändert und der massgebende Strom nicht dauerhaft erhöht wird. Vorlie- gend ist unbestritten , dass die geplanten Massnahmen eine Phasenopti- mierung darstellen und dass das Erscheinungsbild der Anlage durch die A-6127/2019 Seite 11 Massnahmen nicht wesentlich verändert wird. Demgegenüber machen die Beschwerdeführenden geltend, durch die Phasenoptimierung werde der massgebende Strom erhöht. 7.3 7.3.1 Die Beschwerdeführenden machen nicht geltend, der massgebende Strom werde durch die Phasenoptimierung selber erhöht, sondern sie füh- ren aus, dies sei eine Folge des Anschlusses eines neuen Unterwerks an die Leitung. 7.3.1.1 Diesbezüglich ist vorab festzuhalten, dass das Unterwerk Riedbach – das ab Mast Nr. 355 der in Frage stehenden Leitung erschlossen wird – nicht Teil des vorliegenden Plangenehmigungsverfahrens ist respektive war. Das zu beurteilende Sanierungsprojekt, dessen Plangenehmigungs- verfahren durch die angefochtene Verfügung abgebrochen wurde, umfasst lediglich die Phasenoptimierung durch eine Auskreuzung der Leiterseile und die Anbringung von Stützisolatoren an mehreren Masten auf der 132 kV-Leitung zwischen Wattenwil, Gasel und Mühleberg . Das Unterwerk Riedbach und die entsprechenden Kabelzuleitungen wurden in einem se- paraten Plangenehmigungsverfahren geprüft und mit Plangenehmigungs- verfügung vom 4. Juni 2018 von der Vorinstanz bewilligt. Prüfung und Be- willigung dieses Unterwerkes und der Kabelzuleitungen – inklusive der von den Beschwerdeführenden aufgebrachten Fragen bezüglich Auflage des damaligen Projektes – sind deshalb nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. 7.3.2 Immerhin kann festgehalten werden, dass das Unterwerk Riedbach nicht zu einer Erhöhung des massgebenden Stroms auf der Leitung zwi- schen Wattenwil, Gasel und Mühleberg führt. Als massgebender Strom gilt für Freileitungen der nach dem Stand der Technik berechnete maximal zu- lässige Dauerstrom bei 40 °C Umgebungstemperatur und 0.5 m/s Windge- schwindigkeit (Anhang 1 Ziff. 13 Abs. 2 Bst. a NISV). Aufgrund dieser De- finition ist massgebende Strom nicht vom realen Betrieb der Anlage abhän- gig, sondern er wird aufgrund des maximal möglichen Stromflusses in Ab- hängigkeit des für die Leiterseile verwendeten Materials und es Leiterquer- schnitts berechnet (vgl. Stellungnahme des BAFU vom 22. April 2020, Rz. 3.6). Entsprechend führt das neue Unterwerk – entgegen den Behaup- tungen der Beschwerdeführenden – nicht zu einer Erhöhung des massge- benden Stroms im Sinne von Anhang 1 Ziff. 13 Abs. 2, da das Unterwerk an sich zwar unter Umständen einen Einfluss auf den realen Betrieb der Anlage hat, jedoch keinen Einfluss auf die Berechnung des massgebenden A-6127/2019 Seite 12 Stroms. Da für die Beurteilung, ob eine Freileitung den Anlagegrenzwert für nichtionisierende Strahlung gemäss NISV einhält, auf die genannte Be- rechnung des massgebenden Strom s abgestellt wird (vgl. Anhang 1 Ziff. 15 und 16 NISV), entsteht durch eine eventuelle Erhöhung des tat- sächlichen Stromflusses (bis zum ma ximal zulässigen Dauerstrom) keine für die Beurteilung der Einhaltung der Anlagegrenzwerte relevante Verän- derung. 7.3.3 Entsprechend ist festzustellen, dass d as vorliegend betroffene Pro- jekt der Beschwerdegegnerin nicht zu einer Erhöhung des massgebenden Stroms im Sinne von Anhang 1 Ziff. 13 Abs. 2 NISV führt. 7.4 Das Projekt erfüllt damit insoweit die Voraussetzungen an eine gering- fügige technische Änderung im Sinne von Art. 9a Abs. 3 VPeA als es sich um eine Massnahme zur Phasenoptimierung handelt, die weder zu einer wesentlichen Änderung des Erscheinungsbildes noch zu einer dauerhaften Erhöhung des massgebenden Stroms führt. 7.5 Damit bei einer geringfügigen technischen Änderung auf eine Plange- nehmigung verzichtet werden kann, darf diese gemäss Art. 9a Abs. 1 VPeA zudem keine besonderen Auswirkungen auf die U mwelt erwarten lassen. Dies bedeutet, dass keine schutzwürdigen Interessen insbesondere des Umweltschutzes, aber auch der Raumplanung, des Natur - und Heimat- schutzes oder Dritter berührt werden und keine Bewilligungen oder Geneh- migungen nach den Bestimmungen des übrigen Bundesrechts erforderlich sind. Die Durchführung eines Plangenehmigungsverfahrens wäre deshalb in diesem Sinne eine reine Formsache und würde keinen Nutzen bringen (Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommu- nikation, Bundesgesetz über den Um - und Ausbau der Stromnetze (Stra- tegie Stromnetze) , Teilrevision der Verordnung über das Plangenehmi- gungsverfahren für elektrische Anlagen, Erläuternder Bericht, Juni 2018 [nachfolgend: UVEK, Erläuternder Bericht], S. 12). Die geplante Phasenoptimierung hat für die Umwelt keine negativen, son- dern nur positive Auswirkungen: Das Magnetfeld verkleinert sich durch die Phasenoptimierung konzentrisch, womit am Boden die Magnetfeldstärke überall reduziert wird (vgl. BKW, Wattenwil–Mühleberg, Phasenoptimierun- gen, Bericht zur Planvorlage, 26. April 2018, und BAFU, NISV-Sanierungs- abklärung vom 11. Dezember 2017). Andere Auswirkungen auf die Um- welt, beispielsweise im Bereich Lärm, Boden oder Wasser bestehen nicht. A-6127/2019 Seite 13 7.6 Insgesamt liegen damit die Voraussetzungen für den Verzicht auf die Durchführung eines Plangenehmigungsverfahrens zugunsten eines Anzei- geverfahrens nach Art. 9a VPeA vor. 7.7 Das BAFU argumentiert jedoch, Art. 9a VPeA sei angesichts der Mate- rialien zu Art. 16 Abs. 7 EleG und der Gesetzessystematik eng auszulegen, so dass Sanierungen im umweltschutzrechtlichen Sinn nicht unter die Be- stimmung fallen würden. Die Nichtanwendung von Art. 9a VPeA auf Sanie- rungen von Anlagen im umweltschutzrechtlichen Sinn käme jedoch zumin- dest bezüglich Phasenoptimierungen von Leitungen faktisch einer Nicht- anwendung der Norm gleich, weshalb diese Argumentation des BAFU im Rahmen einer vorfrageweisen Normenkontrolle zu prüfen ist. 8. 8.1 Zu prüfen ist in einer vorfrageweisen Normenkontrolle die Rechtmäs- sigkeit von Art. 9a VPeA, soweit sie Massnahmen zur Phasenoptimierung von Leitungen betrifft. 8.2 Verordnungen des Bundesrates sind generell -abstrakte Rechtsnor- men, die au f einer Stufe unterhalb von Gesetzen stehen und von den rechtsanwendenden Behörden im Rahmen der vorfrageweisen respektive konkreten Normenkontrolle auf ihre Gesetzes- und Verfassungsmässigkeit hin überprüft werden können. Der Umfang der richterlichen Kogn itionsbe- fugnis hängt dabei davon ab, ob es sich um eine selbständige oder um eine unselbständige Verordnung handelt. Bei unselbständigen Verordnungen, die sich auf eine gesetzliche Delegation stützen (und nicht wie selbständige Verordnungen direkt auf der Verfassung beruhen), prüft das Bundesver- waltungsgericht – neben der Zulässigkeit der Gesetzesdelegation – in ers- ter Linie, ob sich der Bundesrat an die Grenzen der ihm im Gesetz einge- räumten Befugnis gehalten hat. Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt zudem deren Verfassungsmässigkeit, s oweit das Gesetz den Bundesrat nicht ermächtigt, von der Verfassung abzuweichen beziehungsweise seine Regelung nicht lediglich eine bereits im Gesetzesrecht angelegte V erfas- sungswidrigkeit übernimmt (BGE 143 II 87 E. 4.4 und 141 II 169 E. 3.4). Wird dem Bundesrat durch die gesetzliche Delegation ein sehr weiter Er- messensspielraum für die inhaltliche Ausgestaltung der Regelung auf Ver- ordnungsstufe eingeräumt, so ist dieser Spielraum für das Bundesverwal- tungsgericht verbindlich (Art. 190 BV). Es darf in diesem Fall bei der Über- prüfung der Verordnung sein eigenes Ermessen nicht an die Stelle desje-A-6127/2019 Seite 14 nigen des Bundesrates setzen, sondern hat sich auf die Prüfung zu be- schränken, ob die Verordnung den Rahmen der dem Bundesrat im Gesetz delegierten Kompetenzen offensichtlich sprengt oder aus anderen Grün- den gesetzes- oder verfassungswidrig ist. Dabei kann das Gericht nament- lich prüfen, ob sich eine Verordnungsbestimmung auf ernsthafte Gründe stützt oder Art. 9 BV widerspricht, weil sie sinn- oder zwecklos ist, rechtliche Unterscheidungen trifft, für die ein vernünftiger Grund in den tatsächlichen Verhältnissen fehlt, oder Unterscheidungen unterlässt, die richtigerweise hätten getroffen werden sollen. Die Zweckmässigkeit hat das Gericht hin- gegen nicht zu beurteilen. Die Bundesratsverordnungen unterliegen also keiner Angemessenheitskontrolle. Hingegen kann das Gericht einer Ver- ordnungsbestimmung im konkreten Fall die Anwendung versagen, wenn sie im Widerspruch zum Verhältnismässigkeitsprinzip gemäss Art. 5 Abs. 2 BV steht (BGE 143 II 87 E. 4.4, 141 II 169 E. 3.4 und 140 II 194 E. 5.8; BVGE 2015/22 E. 4.2 und 2011/46 E. 5.4.1). Inhaltlich beschränkt sich die Kontrolle auf jenen Aspekt der Verordnung, der gerügt und entscheidwe- sentlich ist. Zeigt sich, dass die Verordnungsbestimmung insgesamt oder teilweise gesetzes- oder verfassungswidrig ist, bleibt die angefochtene ge- nerell-abstrakte Norm zwar weiterhin in Kraft, doch ist der darauf beru- hende individuell-konkrete Anwendungsakt aufzuheben (Urteil des BGer 2C_423/2014 vom 30. Juli 2015 E.2.3.2). 8.3 8.3.1 Art. 9a VPeA stützt sich auf Art. 16 Abs. 7 EleG, weshalb es sich um eine unselbständige Verordnungsbestimmung handelt. Art. 16 Abs. 7 EleG trat am 1. Juni 2019 in Kraft und delegiert dem Bundesrat als Verordnungs- geber die Kompetenz, Ausnahmen von der Plangenehmigungspflicht nach Art. 16 Abs. 1 EleG sowie Verfahrenserleichterungen vorzusehen. 8.3.2 Die entsprechende Botschaft des Bundesrates führt bezüglich des Zwecks von Art. 16 Abs. 7 EleG aus, die Vorlage verbessere die Rahmen- bedingungen und damit die Voraussetzungen für die Optimierung und die erforderliche Entwicklung der Stromnetze in der Schweiz (Botschaft des Bundesrates vom 13. April 2016 zum Bundesgesetz über den Um - und Ausbau der Stromnetze, BBl 2016 3865, 3867). Für die rechtzeitige Reali- sierung der notwendigen Stromnetze sei auch die rasche Abwicklung von Bewilligungsverfahren für Leitungsprojekte eine Voraussetzung (Botschaft, 3890). Mit Art. 16 Abs. 7 EleG werde neu die Möglichkeit eingeführt, Bau- vorhaben von untergeordneter Bedeutung von der Plangenehmigungs- pflicht zu befreien. Mit der genehmigungsfreien Verwirklichung von Vorha- ben solle die Abwicklung eines Plangenehmigungsverfahrens, allein um A-6127/2019 Seite 15 der Form zu genügen, wegfallen. Dies sei der Fall, wenn keine schutzwür- digen Interessen der Raumplanung, des Umweltschutzes, des Natur- und Heimatschutzes oder Dritter berührt seien und keine Bewilligungen oder Genehmigungen nach den Bestimmungen des übrigen Bundesrechts er- forderlich seien. Ziel sei eine Beschleunigung der Verfahren, eine Verein- fachung der Abläufe und eine Reduktion des Verwaltungsaufwandes für Behörden und Netzbetreiber (Botschaft, 3898 und 3910 f.). 8.3.3 Die Gesetzesdelegation von Art. 16 Abs. 7 EleG hält damit ausdrück- lich fest, welche Massnahmen der Verordnungsgeber vorsehen kann, näm- lich Ausnahmen von der Plangenehmigungspflicht und Verfahrenserleich- terungen. Eine teleologisch-historische Auslegung der Delegationsnorm unter Beizug der Materialien macht zudem klar, dass der Zweck der A us- nahmen darin liegen soll, den Verwaltungsaufwand sowohl bei den Behör- den als auch bei den Netzbetreibern zu verringern. Als Grenze für die mög- lichen Ausnahmen lässt sich aus den Materialien zudem folgern, dass die Umwelt nicht negativ von den Massnahmen betroffen sein darf. Im Übrigen lässt der Gesetzgeber dem Verordnungsgeber jedoch einen relativ grossen Spielraum bei der Umsetzung, insbesondere bei der Auswahl, bei welchen konkreten Änderungen an elektrischen Anlagen er Ausnahmen von der Plangenehmigungspflicht vorsehen will. 8.4 Vorab ist festzuhalten, dass die Gesetzesdelegation von Art. 16 Abs. 7 EleG nach dem Gesagten grundsätzlich zulässig ist, da sie nicht durch die Verfassung ausgeschlossen ist, in einem Gesetz im formellen Sinn enthal- ten ist, sich auf ein bestimmtes, genau umschriebenes Sachgebiet be- schränkt und die Grundzüge der delegierten Materie im Gesetz im formel- len Sinn selbst enthalten sind (vgl. Art. 164 BV; Urteil des BVGer A-2852/2018 vom 7. Februar 2019 E. 3.2 m.w.H.). Art. 16 Abs. 7 EleG stellt deshalb eine zulässige gesetzliche Delegationsnorm dar, die es dem Bun- desrat erlaubt, (gesetzesvertretende) Ve rordnungsbestimmungen über Ausnahmen von der Plangenehmigungspflicht zu erlassen 8.5 8.5.1 In Art. 9a VPeA hat der Bundesrat die Vorgaben des Gesetzgebers umgesetzt, indem er festgelegt hat, dass geringfügige technische Ände- rungen an elektrischen Anlagen von der Plangenehmigungspflicht ausge- nommen sind, wenn davon keine besonderen Auswirkungen auf die Um- welt zu erwarten sind. In Abs. 3 hat er als Konkretisierung dieser allgemei- nen Regel eine Liste von Massnahmen aufgestellt, die als geringfügige technische Änderungen gelten, sofern sie das Erscheinungsbild der Anlage A-6127/2019 Seite 16 nicht wesentlich verändern. In der Liste aufgeführt sind in Bst. b Massnah- men zur Phasenoptimierung von Leitungen, sofern der massgebende Strom nach Anhang 1 Ziff. 13 Abs. 2 NISV nicht dauerhaft erhöht wird. Der erläuternde Bericht zur Einführung von Art. 9a VPeA führt zudem weiter konkretisierend aus, den in Abs. 3 des Artikels genannten Fällen sei ge- meinsam, dass die Durchführung eines Plangenehmigungsverfahrens zur reinen Formsache verkomme und keinen Nutzen biete, weil keine schutz- würdigen Interessen der Raumplanung, des Umweltschutzes, des Natur - und Heimatschutzes oder Dritter berührt würden. D er Bericht führt weiter aus, die Änderungen dürften nicht zu einer Erhöhung der nichtionisieren- den Strahlung an Orten mit empfindlicher Nutzung führen (UVEK, Erläu- ternder Bericht, S. 10 f.). Der Verordnungsgeber ging mithin davon aus, dass die in Abs. 3 aufgeführten Änderungen in der Regel keine besonderen Auswirkungen auf die Umwelt haben würden. 8.5.2 Indem der Bun desrat nur geringfügige technische Änderungen, die das Erscheinungsbild der Anlage zudem nicht wesentlich verändern, von der Plangenehmigungspflicht ausgenommen hat, hat er – wie von der De- legationsnorm gefordert – sichergestellt, dass die von der Plangene hmi- gungspflicht ausgenommenen Änderungen keine umweltschutz - oder raumplanrechtliche Interessen tangieren. Dies trifft insbesondere auf Pha- senoptimierungen von Leitungen zu. Diese haben in der Regel keine be- sonderen Auswirkungen auf die Umwelt, da sie definitionsgemäss nicht zu einer Erhöhung der nichtionisierenden Strahlung führen, sondern diese im Gegenteil vermindern. Deshalb erscheint deren Befreiung von der Plange- nehmigungspflicht im Hinblick auf das Ziel einer Reduktion des Verfahrens- aufwandes sachlich gerechtfertigt, zumal der Verordnungstext zusätzlich festlegt, dass der massgebende Strom dabei nicht erhöht werden darf. Schliesslich ist festzuhalten, dass Phasenoptimierungen – wie von der De- legationsnorm verlangt – auch keine Bewilligungen oder Genehmigungen nach den Bestim mungen des übrigen Bundesrechts – insbesondere des Umweltschutzrechts – erfordern. Damit bewegt sich Art. 9a VPeA bezüg- lich Phasenoptimierungen von Leitungen im vom Gesetzgeber vorgegebe- nen Rechtssetzungsrahmen. 8.5.3 Den Ausführungen des BAFU ist damit insofern zuzustimmen, als die Ausnahmemöglichkeiten nach Art. 16 Abs. 7 EleG nur für Fälle vorgesehen sind, in denen keine Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten sind und die keine schutzwürdigen Interessen Dritter berühren. Diesen gesetzlichen Vorgaben wird Art. 9a VPeA in Bezug auf Phasenoptimierungen wie dar-A-6127/2019 Seite 17 gelegt gerecht. Dafür, dass der Gesetzgeber eine – wie vom BAFU gefor- dert – darüberhinausgehende, noch engere Anwendung der gesetzlichen Delegationsnorm wollte, liegen demgegenüber keine Hinweise vor. Ebenso wenig liegen dafür Anhaltspunkte vor, dass der Gesetzgeber die Ausnah- men grundsätzlich nicht auf umweltschutzrechtli che Sanierungen anwen- den wollte. Schliesslich kann auch aus dem systematischen Zusammen- hang mit dem in Art. 17 EleG verankerten vereinfachten Plangenehmi- gungsverfahren nicht abgeleitet werden, dass die Ausnahmemöglichkeiten nach Art. 16 Abs. 7 EleG derart eng auszulegen wären. Ausgerechnet bei Massnahmen, die für die Umwelt Verbesserungen bringen, auf Verfahrens- beschleunigungen zu verzichten, würde zudem auch umweltschutzrechtli- chen Interessen kaum gerecht. Insgesamt würde deshalb eine noch en- gere Auslegung der Delegationsnorm einen unzulässigen gerichtlichen Eingriff in den dem Verordnungsgeber vom Geset zgeber übertragenen Spielraum bei der Umsetzung der Delegationsnorm darstellen. 8.5.4 Die in Art. 9a VPeA verankerte Befreiung von Phasenoptimierungen von Leitungen von der Plangenehmigungspflicht, sofern der massgebende Strom nicht dauerhaft erhöht wird, widerspricht damit der Delegationsnorm von Art. 16 Abs. 7 EleG nicht. 8.6 Eine Verletzung der BV wird nicht geltend gemacht und ist auch nicht ersichtlich. Insbesondere liegt keine Verletzung des Willkürverbots nach Art. 9 BV vor, da sich die Regelung wie dar gelegt auf ernsthafte Gründe stützt und nicht sinn- oder zwecklos ist. 8.7 Die vorfrageweise Normenkontrolle führt damit insgesamt zum Ergeb- nis, dass der Bundesrat im Rahmen seiner ihm von Art. 16 Abs. 7 EleG delegierten Kompetenzen und verfassungskonform gehandelt hat, indem er Massnahmen zur Phasenoptimierung von Leitungen, bei denen der massgebende Strom nach Anhang 1 Ziff. 13 Abs. 2 NISV nicht dauerhaft erhöht wird, von der Plangenehmigungspflicht ausgenommen hat. Der An- wendung von Art. 9a VPeA auf Phasenoptimierungen von Leitungen wie der vorliegend in Frage stehenden, bei denen der massgebende Strom nicht dauerhaft erhöht wird, steht damit nichts entgegen. 8.8 Zusammengefasst hat die Vorinstanz die Regelung von Art. 9a VPeA damit zu Recht auf die von der Beschwerdegegnerin geplante Phasenop- timierung angewendet und das bereits vor Inkrafttreten der Bestimmung eingeleitete Plangenehmigungsverfahren abgebrochen und abgeschrie- ben. Die Beschwerden sind damit abzuweisen. A-6127/2019 Seite 18 8.9 Das BAFU fordert schliesslich, die Vorinstanz habe vorliegend in jedem Fall ein Verfahren nach VwVG durchzuführen und eine anfechtbare Verfü- gung zu erlassen, auch wenn sie kein Plangenehmigungsverfahren durch- führen müsse; dies ergebe sich aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör der betroffenen Personen. Diesbezüglich ist jedoch festzustellen, dass po- tentiell betroffene Personen wie die Beschwerdeführenden vorliegend in keinen schützenswerten Interessen betroffen sind, da durch die Phasen- optimierung die nichtionisierende Strahlung nicht erh öht wird. E ntspre- chend werden im Gegensatz zu den Vorbringen des BAFU durch den Ver- zicht auf ein Plangenehmigungsverfahren deren Rechte aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör nicht verletzt, womit kein Grund vorliegt, ein Verfah- ren nach VwVG durchzuführen. Daran ändert auch Art. 9 Abs. 3 des Über- einkommens vom 25. Juni 1998 über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten (Aarhus -Konvention, SR 0.814.07) nichts; dieser verlangt einen Zugang zu gerichtlichen Verfahren in Umwelt- schutzbelangen nämlich nur insofern, als die Mitglieder der Öffentlichkeit etwaige im innerstaatlichen Recht festgelegte Kriterien erfüllen, was vorlie- gend aufgrund der fehlenden Betroffenheit gerade nicht der Fall ist. Es ist in erster Linie Aufgabe der zuständigen Behörden, für einen gesetzeskon- formen Vollzug der einschlägigen Umweltschutzbestimmungen zu sorgen. Die betroffene Bevölkerung kann auf ihr Verhalten mittels Anzeigen und Aufsichtsbeschwerden Einfluss nehmen, eigentliche Parteirechte stehen ihr dabei jedoch nicht zu (BGE 123 II 376 E. 4b.bb; BVGE 2007/1 E. 3.10). Soweit von der elektrischen Anlage potentiell betroffene Personen der Mei- nung sind, die Netzbetreiber erfüllten ihre Verpf lichtungen aus dem USG und der NISV nicht, steht es ihnen jederzeit offen, bei den entsprechenden Behörden Auskünfte einzuholen oder eine Aufsichtsanzeige einzureichen. 9. 9.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens gelten die Beschwerdeführenden als unterliegend. Sie haben daher die auf Fr. 1’400.– festzusetzenden Ver- fahrenskosten je anteilsmässig pro eingereichter Beschwerde zu tragen (je Fr. 200.– für die Beschwerdeführer 1 und 6, die Beschwerdeführerinnen 2, 5, 7 und 8 sowie für die Beschwerdeführenden 3 und 4 gemeinsam; Art. 63 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 1 ff. des Reglements über die Kosten und Entschä- digungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die von den Beschwerdeführenden je in der Höhe von Fr. 800.– geleisteten Kostenvorschüsse werden zur Be zahlung der Verfahrenskosten verwen-A-6127/2019 Seite 19 det. Die Differenzbeträge in der Höhe von je Fr. 600.– werden den Be- schwerdeführenden nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurücker- stattet. 9.2 Eine Parteientschädigung ist den Beschwerdeführenden angesichts ih- res Unt erliegens nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG; Art. 7 ff. VGKE). Die Vorinstanz hat als Bundesbehörde ebenfalls keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 3 VGKE). Da die Beschwerde- gegnerin nicht anwaltlich vertreten ist, hat auch sie keinen entsprechenden Anspruch. (Dispositiv nächste Seite) A-6127/2019 Seite 20 Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 1'400.– werden den Beschwer- deführenden je anteilsmässig pro eingereichter Beschwerde auferlegt. Die von den Beschwerdeführenden einbezahlten Kostenvorschüsse in der Höhe von je Fr. 800.– werden zu Bezahlung der Verfahrenskosten verwen- det. Die Differenzbeträge von je Fr. 600.– werden den Beschwerdeführen- den nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet. 3. Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 4. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführenden (Gerichtsurkunde) – die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde) – die Vorinstanz (Ref-Nr. […]; Gerichtsurkunde) Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen. Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber: Maurizio Greppi Tobias Grasdorf A-6127/2019 Seite 21 Rechtsmittelbelehrung: Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Elektrizi- tätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anl agen notwendigen Rechte können beim Bundesgericht angefochten werden, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt (Art. 83 Bst. w BGG). Steht die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten offen, kann sie innert 30 Tagen nach Eröffnung dieses Entscheides beim Bundesge- richt, 1000 Lausanne 14, erhoben werden (Art. 82 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schwei- zerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsulari- schen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechts- schrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die be- schwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). Versand: