Verordnung vom 23. Dezember 1999 über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><akomaNtoso xmlns="http://docs.oasis-open.org/legaldocml/ns/akn/3.0" xmlns:fedlex="http://fedlex.admin.ch/"><act name="publicLaw"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2000/38/20231101/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2000/38/20231101"/><FRBRdate date="2000-02-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="1999-12-23" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2023-11-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="814.710"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)" shortForm="ORNI"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI)" shortForm="ORNI"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung vom 23. Dezember 1999 über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV)" shortForm="NISV"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2000/38/20231101/de/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2000/38/20231101/de"/><FRBRdate date="2000-02-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="1999-12-23" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2023-11-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="de"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2000/38/20231101/de/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2000/38/20231101/de/xml"/><FRBRdate date="2000-02-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="1999-12-23" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2023-11-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml" fedlex:generator="2025-q1-rel-1.7.1"/></FRBRManifestation></identification><references source="#ch.bk"><TLCOrganization eId="ch.bk" href="https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/legal-institution/2" showAs="Bundeskanzlei"/><TLCRole eId="publisher" href="http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#publisher" showAs="Editeur"/><TLCRole eId="rightsHolder" href="http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#rightsHolder" showAs="Détenteur des droits"/><TLCReference name="language" href="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU" showAs="de"/><TLCReference name="format" href="https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/user-format/xml" showAs="xml"/></references></meta><preface><p><docNumber>814.710</docNumber></p><p><docTitle>Verordnung <br/>über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung</docTitle></p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">(NISV)</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">vom 23. Dezember 1999 (Stand am 1. November 2023)</p></preface><preamble><p>Der Schweizerische Bundesrat,</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">gestützt auf die Artikel 12 Absatz 2, 13 Absatz 1, 16 Absatz 2, 38 Absatz 3 <br/>und 39 Absatz 1 des Umweltschutzgesetzes vom 7. Oktober 1983<authorialNote><p> <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1984/1122_1122_1122" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">SR <b>814.01</b></ref></p></authorialNote> (Gesetz) <br/>und auf Artikel 3 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979<authorialNote><p> <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1979/1573_1573_1573" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">SR <b>700</b></ref></p></authorialNote>,</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">verordnet:</p></preamble><body><chapter eId="chap_1"><num>1. Kapitel: </num><heading>Allgemeine Bestimmungen</heading><article eId="art_1"><num><b>Art. 1</b></num><heading>Zweck</heading><paragraph eId="art_1/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Diese Verordnung soll Menschen vor schädlicher oder lästiger nichtionisierender Strahlung schützen.</p></content></paragraph></article><article eId="art_2"><num><b>Art. 2</b></num><heading>Geltungsbereich</heading><paragraph eId="art_2/para_1"><num>1</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_2/para_1/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Diese Verordnung regelt:</listIntroduction><item eId="art_2/para_1/lbl_a"><num>a. </num><p>die Begrenzung der Emissionen von elektrischen und magnetischen Feldern mit Frequenzen von 0 Hz bis 300 GHz (Strahlung), die beim Betrieb ortsfester Anlagen erzeugt werden;</p></item><item eId="art_2/para_1/lbl_b"><num>b. </num><p>die Ermittlung und Beurteilung der Immissionen von Strahlung;</p></item><item eId="art_2/para_1/lbl_c"><num>c. </num><p>die Anforderungen an die Ausscheidung von Bauzonen.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_2/para_2"><num>2</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_2/para_2/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Sie regelt nicht die Begrenzung der Emissionen von Strahlung, die erzeugt werden:</listIntroduction><item eId="art_2/para_2/lbl_a"><num>a. </num><p>in Betrieben, soweit die Strahlung auf das Betriebspersonal einwirkt;</p></item><item eId="art_2/para_2/lbl_b"><num>b. </num><p>bei der medizinischen Verwendung von Medizinprodukten nach der Medizinprodukteverordnung vom 24. Januar 1996<authorialNote><p> [<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/1996/987_987_987" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>1996 </b>987</ref>, <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/1996/1868_1868_1868" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">1868</ref>; <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/1998/1496_1496_1496" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp"><b>1998</b> 1496 </ref>Ziff. I und II. <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2001/520" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2001</b> 3487 </ref>Art. 28 Bst. a]. Siehe heute:  die V vom 17. Okt. 2001 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/552" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">SR <b>812.213</b></ref>).</p></authorialNote>;</p></item><item eId="art_2/para_2/lbl_c"><num>c. </num><p>von militärischen Anlagen, soweit die Strahlung auf Angehörige der Armee einwirkt;</p></item><item eId="art_2/para_2/lbl_d"><num>d. </num><p>von elektrischen Geräten wie Mikrowellenöfen, Kochherden, Elektrowerkzeugen oder Mobiltelefonen.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_2/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Sie regelt auch nicht die Begrenzung der Einwirkungen von Strahlung auf elektrische oder elektronische medizinische Lebenshilfen wie Herzschrittmacher.</p></content></paragraph></article><article eId="art_3"><num><b>Art. 3</b></num><heading>Begriffe</heading><paragraph eId="art_3/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Anlagen gelten als alt, wenn der Entscheid, der die Bauarbeiten oder die Aufnahme des Betriebs ermöglicht, bei Inkrafttreten dieser Verordnung rechtskräftig war. Anlagen nach Anhang 1 Ziffer 1, die mehrere Leitungen umfassen, gelten als alt, wenn mindestens eine Leitung bei Inkrafttreten dieser Verordnung rechtskräftig bewilligt war. <authorialNote><p> Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. März 2016, in Kraft seit 1. Juli 2016  (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2016/209" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2016</b> 1135</ref>).</p></authorialNote></p></content></paragraph><paragraph eId="art_3/para_2"><num>2</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_3/para_2/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Anlagen gelten als neu, wenn sie:</listIntroduction><item eId="art_3/para_2/lbl_a"><num>a. </num><p>die Voraussetzungen von Absatz 1 nicht erfüllen;</p></item><item eId="art_3/para_2/lbl_b"><num>b. </num><p>an einen anderen Standort verlegt werden; oder</p></item><item eId="art_3/para_2/lbl_c"><num>c. </num><p>am bisherigen Standort ersetzt werden; davon ausgenommen sind Eisenbahnen (Anhang 1 Ziff. 5).<authorialNote><p> Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. März 2016, in Kraft seit 1. Juli 2016  (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2016/209" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2016</b> 1135</ref>).</p></authorialNote></p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_3/para_3"><num>3</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_3/para_3/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Als Orte mit empfindlicher Nutzung gelten:</listIntroduction><item eId="art_3/para_3/lbl_a"><num>a. </num><p>Räume in Gebäuden, in denen sich Personen regelmässig während längerer Zeit aufhalten;</p></item><item eId="art_3/para_3/lbl_b"><num>b. </num><p>öffentliche oder private, raumplanungsrechtlich festgesetzte Kinderspielplätze;</p></item><item eId="art_3/para_3/lbl_c"><num>c.<authorialNote><p> Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Juli 2009, in Kraft seit 1. Sept. 2009  (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2009/448" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2009</b> 3565</ref>).</p></authorialNote> </num><p>diejenigen Bereiche von unüberbauten Grundstücken, in denen Nutzungen nach den Buchstaben a und b zugelassen sind.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_3/para_4"><num>4</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_3/para_4/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Technisch und betrieblich möglich sind Massnahmen zur Emissionsbegrenzung, die:</listIntroduction><item eId="art_3/para_4/lbl_a"><num>a. </num><p>bei vergleichbaren Anlagen im In- oder Ausland erfolgreich erprobt sind; oder</p></item><item eId="art_3/para_4/lbl_b"><num>b. </num><p>bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurden und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen übertragen werden können.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_3/para_5"><num>5</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Wirtschaftlich tragbar sind Massnahmen zur Emissionsbegrenzung, die für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der betreffenden Branche zumutbar sind. Gibt es in einer Branche sehr unterschiedliche Klassen von Betriebsgrössen, so ist von einem mittleren Betrieb der entsprechenden Klasse auszugehen.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_3/para_6"><num>6</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Der Anlagegrenzwert ist eine Emissionsbegrenzung für die von einer Anlage allein erzeugte Strahlung.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_3/para_7"><num>7</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Berührungsstrom ist der elektrische Strom, der fliesst, wenn ein Mensch ein nicht mit einer Spannungsquelle verbundenes, leitfähiges Objekt berührt, das durch ein elektrisches oder magnetisches Feld aufgeladen wird.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_3/para_8"><num>8</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Körperableitstrom<authorialNote><p> Ausdruck gemäss Ziff. I der V vom 23. März 2016, in Kraft seit 1. Juli 2016  (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2016/209" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2016</b> 1135</ref>). Diese Änd. wurde im ganzen Erlass berücksichtigt.</p></authorialNote> ist der elektrische Strom, der von einem in einem elektrischen Feld stehenden Menschen gegen die Erde abfliesst, ohne dass ein leitfähiges Objekt berührt wird.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_3/para_9"><num>9</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Die äquivalente Strahlungsleistung (ERP) ist die einer Antenne zugeführte Sendeleistung, multipliziert mit dem Antennengewinn in Hauptstrahlrichtung, bezogen auf den Halbwellendipol.</p></content></paragraph></article></chapter><chapter eId="chap_2"><num>2. Kapitel: </num><heading>Emissionen</heading><section eId="chap_2/sec_1"><num>1. Abschnitt: </num><heading>Gemeinsame Vorschriften für neue und alte Anlagen</heading><article eId="art_4"><num><b>Art. 4</b></num><heading>Vorsorgliche Emissionsbegrenzung</heading><paragraph eId="art_4/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Anlagen müssen so erstellt und betrieben werden, dass sie die in Anhang 1 festgelegten vorsorglichen Emissionsbegrenzungen einhalten.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_4/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Bei Anlagen, für die Anhang 1 keine Vorschriften enthält, ordnet die Behörde Emissionsbegrenzungen so weit an, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist.</p></content></paragraph></article><article eId="art_5"><num><b>Art. 5</b></num><heading>Ergänzende und verschärfte Emissionsbegrenzung</heading><paragraph eId="art_5/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Steht fest oder ist zu erwarten, dass ein oder mehrere Immissionsgrenzwerte nach Anhang 2 durch eine einzelne Anlage allein oder durch mehrere Anlagen zusammen überschritten werden, so ordnet die Behörde ergänzende oder verschärfte Emissionsbegrenzungen an.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_5/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Sie ordnet ergänzende oder verschärfte Emissionsbegrenzungen so weit an, bis die Immissionsgrenzwerte eingehalten werden.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_5/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Steht fest oder ist zu erwarten, dass der Immissionsgrenzwert nach Anhang 2 Ziffer 13 oder 225 für den Berührungsstrom beim Kontakt mit leitfähigen Objekten überschritten wird, so ordnet die Behörde in erster Linie Massnahmen an diesen Objekten an.</p></content></paragraph></article></section><section eId="chap_2/sec_2"><num>2. Abschnitt: </num><heading>Besondere Vorschriften für neue Anlagen</heading><article eId="art_6"><num><b>Art. 6</b></num><paragraph eId="art_6/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Wird eine neue Anlage nach ihrer Inbetriebnahme im Sinne von Anhang 1 geändert, so gelten die Vorschriften über die Emissionsbegrenzung bei neuen Anlagen.</p></content></paragraph></article></section><section eId="chap_2/sec_3"><num>3. Abschnitt: </num><heading>Besondere Vorschriften für alte Anlagen</heading><article eId="art_7"><num><b>Art. 7</b></num><heading>Sanierungspflicht</heading><paragraph eId="art_7/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Die Behörde sorgt dafür, dass alte Anlagen, die den Anforderungen der Artikel 4 und 5 nicht entsprechen, saniert werden.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_7/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Sie erlässt die erforderlichen Verfügungen und legt darin die Sanierungsfrist nach Artikel 8 fest. Notfalls verfügt sie für die Dauer der Sanierung Betriebseinschränkungen oder die Stilllegung der Anlage.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_7/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Auf die Sanierung kann verzichtet werden, wenn sich der Inhaber verpflichtet, die Anlage innert der Sanierungsfrist stillzulegen.</p></content></paragraph></article><article eId="art_8"><num><b>Art. 8</b></num><heading>Sanierungsfrist</heading><paragraph eId="art_8/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Die Frist für die Durchführung der vorsorglichen Emissionsbegrenzungen richtet sich nach den Vorschriften von Anhang 1. Enthält Anhang 1 keine Vorschriften, so gilt eine Frist von höchstens fünf Jahren. Die Behörde kann die Frist auf Gesuch hin um höchstens die Hälfte verlängern, wenn die Durchführung der Emissionsbegrenzungen innerhalb der ordentlichen Frist wirtschaftlich nicht tragbar wäre.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_8/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Für die ergänzenden oder verschärften Emissionsbegrenzungen beträgt die Sanierungsfrist höchstens drei Jahre. Die Behörde legt kürzere Fristen fest, mindestens aber drei Monate, wenn die Massnahmen ohne erhebliche Investitionen durchgeführt werden können.</p></content></paragraph></article><article eId="art_9"><num><b>Art. 9</b><authorialNote><p> Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. März 2016, in Kraft seit 1. Juli 2016  (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2016/209" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2016</b> 1135</ref>).</p></authorialNote></num><heading>Änderung alter Anlagen</heading><paragraph eId="art_9/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Wird eine alte Anlage im Sinne von Anhang 1 geändert, so gelten die Vorschriften über die Emissionsbegrenzung bei neuen Anlagen, soweit Anhang 1 keine abweichenden Vorschriften enthält.</p></content></paragraph></article></section><section eId="chap_2/sec_4"><num>4. Abschnitt: </num><heading>Mitwirkung und Kontrolle</heading><article eId="art_10"><num><b>Art. 10</b></num><heading>Mitwirkungspflicht</heading><paragraph eId="art_10/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Der Inhaber einer Anlage ist verpflichtet, der Behörde auf Verlangen die für den Vollzug erforderlichen Auskünfte, namentlich Angaben nach Artikel 11 Absatz 2, zu erteilen. Nötigenfalls hat er Messungen oder andere Abklärungen durchzuführen oder zu dulden.</p></content></paragraph></article><article eId="art_11"><num><b>Art. 11</b></num><heading>Meldepflicht</heading><paragraph eId="art_11/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Der Inhaber einer Anlage, für die Anhang 1 Emissionsbegrenzungen festlegt, muss der für die Bewilligung zuständigen Behörde ein Standortdatenblatt einreichen, bevor die Anlage neu erstellt, an einen andern Standort verlegt, am bestehenden Standort ersetzt oder im Sinne von Anhang 1 geändert wird. Ausgenommen sind elektrische Hausinstallationen (Anh. 1 Ziff. 4).<authorialNote><p> Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Juli 2009, in Kraft seit 1. Sept. 2009  (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2009/448" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2009</b> 3565</ref>).</p></authorialNote></p></content></paragraph><paragraph eId="art_11/para_2"><num>2</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_11/para_2/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Das Standortdatenblatt muss enthalten:</listIntroduction><item eId="art_11/para_2/lbl_a"><num>a. </num><p>die aktuellen und geplanten technischen und betrieblichen Daten der Anlage, soweit sie für die Erzeugung von Strahlung massgebend sind;</p></item><item eId="art_11/para_2/lbl_b"><num>b. </num><p>den massgebenden Betriebszustand nach Anhang 1;</p></item><item eId="art_11/para_2/lbl_c"><num>c. </num><blockList><listIntroduction eId="art_11/para_2/lbl_c/listintro">Angaben über die von der Anlage erzeugte Strahlung:</listIntroduction><item eId="art_11/para_2/lbl_c/lbl_1"><num>1. </num><p>an dem für Menschen zugänglichen Ort, an dem diese Strahlung am stärksten ist,</p></item><item eId="art_11/para_2/lbl_c/lbl_2"><num>2. </num><p>an den drei Orten mit empfindlicher Nutzung, an denen diese Strahlung am stärksten ist, und</p></item><item eId="art_11/para_2/lbl_c/lbl_3"><num>3. </num><p>an allen Orten mit empfindlicher Nutzung, an denen der Anlagegrenzwert nach Anhang 1 überschritten ist;</p></item></blockList></item><item eId="art_11/para_2/lbl_d"><num>d. </num><p>einen Situationsplan, der die Angaben nach Buchstabe c darstellt.</p></item></blockList></content></paragraph></article><article eId="art_11_a"><num><b>Art. 11</b><i>a</i><authorialNote><p> Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Sept. 2023, in Kraft seit 1. Nov. 2023  (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2023/583" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2023</b> 583</ref>).</p></authorialNote></num><heading>Meldepflicht für Sendeanlagen für Mobilfunk und drahtlose Teilnehmeranschlüsse</heading><paragraph eId="art_11_a/para_1"><num>1</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_11_a/para_1/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Der Inhaber einer Sendeanlage für Mobilfunk und drahtlose Teilnehmeranschlüsse muss dem Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) melden:</listIntroduction><item eId="art_11_a/para_1/lbl_a"><num>a. </num><p>die vom BAKOM in Absprache mit den zuständigen Umweltschutzfachstellen bezeichneten Daten aus dem Standortdatenblatt in der genehmigten oder gemeldeten Fassung: bis 14 Tage nach Abschluss des Bewilligungs- oder Meldeverfahrens, spätestens jedoch bis zur Inbetriebnahme;</p></item><item eId="art_11_a/para_1/lbl_b"><num>b. </num><p>das Datum, an dem die Anlage basierend auf dem Standortdatenblatt in Betrieb genommen wird: bis zur Inbetriebnahme;</p></item><item eId="art_11_a/para_1/lbl_c"><num>c. </num><p>die aktuellen Betriebsdaten: in einem vom BAKOM festgelegten Intervall, mindestens jedoch alle 14 Tage.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_11_a/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Bei Anlagen, die Sendeantennen mehrerer Betreiberinnen umfassen, werden die Daten nach Absatz 1 Buchstabe c von den jeweiligen Betreiberinnen gemeldet.</p></content></paragraph></article><article eId="art_11_b"><num><b>Art</b><b>. 11</b><i>b</i><authorialNote><p> Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Sept. 2023, in Kraft seit 1. Nov. 2023  (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2023/583" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2023</b> 583</ref>).</p></authorialNote></num><heading>Informationssystem</heading><paragraph eId="art_11_b/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Das BAKOM betreibt ein elektronisches Informationssystem zur Erfassung der Daten nach Artikel 11<i>a</i> Absatz 1.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_11_b/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Die mit dem Vollzug dieser Verordnung und die mit der Aufsicht betrauten Behörden, die Inhaber einer Sendeanlage für Mobilfunk und drahtlose Teilnehmeranschlüsse sowie die Betreiberinnen in den Fällen nach Artikel 11<i>a</i> Absatz 2 sind zur Bearbeitung der im Informationssystem enthaltenen Daten berechtigt, soweit dies zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben und Pflichten erforderlich ist.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_11_b/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Das BAKOM gewährt den Berechtigten nach Absatz 2 einen Online-Zugriff.</p></content></paragraph></article><article eId="art_12"><num><b>Art. 12</b></num><heading>Kontrolle</heading><paragraph eId="art_12/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Die Behörde überwacht die Einhaltung der Emissionsbegrenzungen.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_12/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Zur Kontrolle der Einhaltung des Anlagegrenzwertes nach Anhang 1 führt sie Messungen oder Berechnungen durch, lässt solche durchführen oder stützt sich auf die Ermittlungen Dritter. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU)<authorialNote><p> Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 16 Abs. 3 der Publikationsverordnung vom 17. Nov. 2004 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2004/746" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2004</b> 4937</ref>) angepasst. Die Anpassung wurde im ganzen Text vorgenommen.</p></authorialNote> empfiehlt geeignete Mess- und Berechnungsmethoden.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_12/para_3"><num>3</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_12/para_3/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Wird wegen gewährter Ausnahmen der Anlagegrenzwert nach Anhang 1 bei neuen oder geänderten Anlagen überschritten, so misst die Behörde periodisch die von diesen Anlagen erzeugte Strahlung oder lässt diese messen. Sie kontrolliert innert sechs Monaten nach der Inbetriebnahme, ob:</listIntroduction><item eId="art_12/para_3/lbl_a"><num>a. </num><p>die der Verfügung zugrunde liegenden Angaben über den Betrieb zutreffen; und </p></item><item eId="art_12/para_3/lbl_b"><num>b. </num><p>die verfügten Anordnungen befolgt werden.</p></item></blockList></content></paragraph></article></section></chapter><chapter eId="chap_3"><num>3. Kapitel: </num><heading>Immissionen</heading><article eId="art_13"><num><b>Art. 13</b></num><heading>Geltung der Immissionsgrenzwerte</heading><paragraph eId="art_13/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Die Immissionsgrenzwerte nach Anhang 2 müssen überall eingehalten sein, wo sich Menschen aufhalten können.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_13/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Sie gelten nur für Strahlung, die gleichmässig auf den ganzen menschlichen Körper einwirkt.</p></content></paragraph></article><article eId="art_14"><num><b>Art. 14</b></num><heading>Ermittlung der Immissionen</heading><paragraph eId="art_14/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Die Behörde ermittelt die Immissionen, wenn Grund zur Annahme besteht, dass Immissionsgrenzwerte nach Anhang 2 überschritten sind.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_14/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Sie führt dazu Messungen oder Berechnungen durch, lässt solche durchführen oder stützt sich auf die Ermittlungen Dritter. Das BAFU empfiehlt geeignete Mess- und Berechnungsmethoden.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_14/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Bei der Ermittlung der Strahlung in Betriebsräumen werden Immissionen aus betriebseigenen Quellen nicht berücksichtigt.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_14/para_4"><num>4</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Die Immissionen werden als elektrische Feldstärke, magnetische Feldstärke, magnetische Flussdichte, Körperableitstrom oder Berührungsstrom für denjenigen Betriebszustand der Anlage ermittelt, bei dem sie am höchsten sind.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_14/para_5"><num>5</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Soweit in Anhang 2 eine Mittelungsdauer festgelegt ist, werden die Immissionen während der Mittelungsdauer quadratisch gemittelt; andernfalls ist der höchste Effektivwert massgebend.</p></content></paragraph></article><article eId="art_15"><num><b>Art. 15</b></num><heading>Beurteilung der Immissionen</heading><paragraph eId="art_15/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Die Behörde beurteilt, ob die Immissionen einen oder mehrere Immissionsgrenzwerte nach Anhang 2 überschreiten.</p></content></paragraph></article></chapter><chapter eId="chap_4"><num>4. Kapitel: </num><heading>Anforderungen an die Ausscheidung von Bauzonen</heading><article eId="art_16"><num><b>Art. 16</b></num><paragraph eId="art_16/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Bauzonen dürfen nur dort ausgeschieden werden, wo die Anlagegrenzwerte nach Anhang 1 von bestehenden und raumplanungsrechtlich festgesetzten geplanten Anlagen eingehalten sind oder mit planerischen oder baulichen Massnahmen eingehalten werden können.</p></content></paragraph></article></chapter><chapter eId="chap_5"><num>5. Kapitel: </num><heading>Schlussbestimmungen</heading><section eId="chap_5/sec_1"><num>1. Abschnitt: </num><heading>Vollzug</heading><article eId="art_17"><num><b>Art. 17</b></num><heading>Vollzug durch die Kantone</heading><paragraph eId="art_17/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Die Kantone vollziehen diese Verordnung unter Vorbehalt von Artikel 18.</p></content></paragraph></article><article eId="art_18"><num><b>Art. 18</b></num><heading>Vollzug durch den Bund</heading><paragraph eId="art_18/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Wenden Bundesbehörden andere Bundesgesetze oder völkerrechtliche Vereinbarungen oder Beschlüsse an, die Gegenstände dieser Verordnung betreffen, so vollziehen sie dabei auch diese Verordnung. Für die Mitwirkung des BAFU und der Kantone gilt Artikel 41 Absätze 2 und 4 des Gesetzes; gesetzliche Geheimhaltungspflichten bleiben vorbehalten.</p></content></paragraph></article><article eId="art_19"><num><b>Art. 19</b></num><heading>Koordinationsbehörde</heading><paragraph eId="art_19/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Tragen mehrere Anlagen zur Überschreitung von Immissionsgrenzwerten nach Anhang 2 bei und sind für den Vollzug dieser Verordnung bei diesen Anlagen verschiedene Behörden zuständig, so bezeichnen die beteiligten Behörden die für die Koordination zuständige Behörde.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_19/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Die koordinierende Behörde geht nach den Koordinationsgrundsätzen des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 vor</p></content></paragraph></article><article eId="art_19_a"><num><b>Art. 19</b><i>a</i><authorialNote><p> Eingefügt durch Anhang 2 Ziff. 12 der V vom 21. Mai 2008 über Geoinformation,  in Kraft seit 1. Juli 2008 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2008/389" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2008</b> 2809</ref>).</p></authorialNote></num><heading>Geoinformation</heading><paragraph eId="art_19_a/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Das BAFU gibt die minimalen Geodatenmodelle und Darstellungsmodelle für Geobasisdaten nach dieser Verordnung vor, für die es im Anhang 1 der Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008<authorialNote><p> <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/389" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">SR <b>510.620</b></ref></p></authorialNote> als Fachstelle des Bundes bezeichnet ist.</p></content></paragraph></article><article eId="art_19_b"><num><b>Art. 19</b><i>b</i><authorialNote><p> Eingefügt durch Ziff. I der V vom 17. April 2019,  in Kraft seit 1. Juni 2019  (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2019/288" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2019</b> 1491</ref>).</p></authorialNote></num><heading>Erhebungen und Information</heading><paragraph eId="art_19_b/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Das BAFU veröffentlicht periodisch eine nationale Übersicht über die Belastung der Bevölkerung durch Strahlung. Es kann dazu Erhebungen durchführen. Inhaber von Anlagen sowie Behörden des Bundes und der Kantone sind verpflichtet, dem BAFU auf Anfrage die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_19_b/para_1_bis"><num>1bis</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Das BAKOM veröffentlicht die Daten über Sendeanlagen für Mobilfunk und drahtlose Teilnehmeranschlüsse nach Artikel 11<i>a</i> Absatz 1. Vorbehalten bleiben überwiegende private und öffentliche Geheimhaltungsinteressen; das Fabrikations- und Geschäftsgeheimnis bleibt in jedem Fall gewahrt.<authorialNote><p> Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Sept. 2023, in Kraft seit 1. Nov. 2023  (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2023/583" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2023</b> 583</ref>).</p></authorialNote></p></content></paragraph><paragraph eId="art_19_b/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Das BAFU informiert periodisch über den Stand der Wissenschaft und der Erfahrung über die Auswirkungen der Strahlung von ortsfesten Anlagen auf den Menschen und die Umwelt.</p></content></paragraph></article></section><section eId="chap_5/sec_2"><num>2. Abschnitt: </num><heading>Übergangsbestimmung und Inkrafttreten</heading><article eId="art_20"><num><b>Art. 20</b><authorialNote><p> Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Juli 2009, in Kraft seit 1. Sept. 2009  (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2009/448" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2009</b> 3565</ref>).</p></authorialNote><span/><span/><span/></num><heading>Übergangsbestimmung zur Änderung vom 1. Juli 2009</heading><paragraph eId="art_20/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Anlagen, die vor Inkrafttreten der Änderung vom 1. Juli 2009 rechtskräftig bewilligt waren und den Anforderungen nach Artikel 4 und 5 entsprachen, müssen die Bestimmungen nach Anhang 1 einhalten, sobald sie ersetzt, an einen andern Standort verlegt oder im Sinne von Anhang 1 geändert werden.</p></content></paragraph></article><article eId="art_21"><num><b>Art. 21</b></num><heading>Inkrafttreten</heading><paragraph eId="art_21/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Diese Verordnung tritt am 1. Februar 2000 in Kraft.</p></content></paragraph></article></section></chapter></body><components><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2000/38/20231101/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2000/38/20231101"/><FRBRdate date="2000-02-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="1999-12-23" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2023-11-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="814.710"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)" shortForm="ORNI"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI)" shortForm="ORNI"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung vom 23. Dezember 1999 über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV)" shortForm="NISV"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2000/38/20231101/de/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2000/38/20231101/de"/><FRBRdate date="2000-02-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="1999-12-23" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2023-11-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="de"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2000/38/20231101/de/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2000/38/20231101/de/xml"/><FRBRdate date="2000-02-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="1999-12-23" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2023-11-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Anhang 1<inline name="man-font-style-normal"><authorialNote><p> Bereinigt gemäss Ziff. IV 34 der V vom 22. Aug. 2007 zur formellen Bereinigung des Bundesrechts (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2007/633" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2007 </b>4477</ref>), Ziff. I der V vom 1. Juli 2009 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2009/448" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2009</b> 3565</ref>), Beilage 2 Ziff. II 6 der V vom 16. Nov. 2011 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2011/874" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2011</b> 6233</ref>), Ziff. II der V vom 23. März 2016 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2016/209" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2016</b> 1135</ref>), vom 17. April 2019 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2019/288" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2019</b> 1491</ref>) und Ziff. I der V vom  17. Dez. 2021, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2021/901" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2021</b> 901</ref>).</p></authorialNote></inline></block></container></preface><mainBody><p>(Art. 4, 6, 8 Abs. 1, 9, 11, 12 und 16)</p><level eId="annex_1/lvl_u1"><heading>Vorsorgliche Emissionsbegrenzungen</heading><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_1"><num>1</num><heading>Frei- und Kabelleitungen zur Übertragung <br/>von elektrischer Energie</heading><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_1/lvl_11"><num>11</num><heading>Geltungsbereich</heading><content><blockList><listIntroduction eId="annex_1/lvl_u1/lvl_1/lvl_11/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>1</sup> Die Bestimmungen dieser Ziffer gelten für folgende Anlagen mit einer Nennspannung von mehr als 1000 V:</listIntroduction><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_1/lvl_11/lbl_a"><num>a. </num><p>Wechselstrom-Freileitungen;</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_1/lvl_11/lbl_b"><num>b. </num><p>Wechselstrom-Kabelleitungen mit Einleiterkabeln in getrennten Rohren.</p></item></blockList><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>2</sup> Für die Fahrleitungsanlage von Eisenbahnen gilt Ziffer 5.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_1/lvl_12"><num>12</num><heading>Begriffe</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>1</sup> Ein Phasenleiter ist ein einzelner, unter Spannung stehender Leiter.</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>2</sup> Ein Leitungsstrang umfasst alle Phasenleiter, die zum gleichen Stromkreis gehören. Es sind dies bei Dreiphasensystemen die drei Phasenleiter L1, L2 und L3, bei Einphasensystemen die beiden Phasenleiter U und V.</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>3</sup> Eine Leitung besteht aus der Gesamtheit aller Phasen- und Erdleiter einschliesslich der Tragwerke bei Freileitungen oder der baulichen Umhüllungen bei Kabelleitungen. Sie kann einen oder mehrere Leitungsstränge umfassen.</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>4</sup> Eine Anlage umfasst innerhalb eines zu beurteilenden Abschnittes entweder alle Freileitungen oder alle Kabelleitungen, die in einem engen räumlichen Zusammenhang stehen, unabhängig davon, in welcher Reihenfolge sie erstellt oder geändert werden.</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>5</sup> In einem engen räumlichen Zusammenhang stehen zwei Freileitungen oder zwei Kabelleitungen, wenn sich ihre Nahbereiche berühren oder überlappen.</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>6</sup> Der Nahbereich einer Leitung ist der Raum, in dem die von der Leitung allein erzeugte magnetische Flussdichte den Anlagegrenzwert überschreitet. Massgebend sind die Ströme nach Ziffer 13 Absätze 2 und 3 und die optimierte Phasenbelegung bei gleichläufiger Lastflussrichtung.</p><blockList><listIntroduction eId="annex_1/lvl_u1/lvl_1/lvl_12/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>7</sup> Als Änderung einer Anlage gelten:</listIntroduction><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_1/lvl_12/lbl_a"><num>a. </num><p>bauliche Anpassungen, bei denen der Bodenabstand von Phasenleitern einer Freileitung oder die Verlegetiefe von Phasenleitern einer erdverlegten Kabelleitung verkleinert wird;</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_1/lvl_12/lbl_b"><num>b. </num><p>bauliche Anpassungen, bei denen der Abstand zwischen den Phasenleitern gleicher Frequenz einer Leitung vergrössert wird;</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_1/lvl_12/lbl_c"><num>c. </num><p>die Erstellung einer neuen Leitung in einem engen räumlichen Zusammenhang mit einer bestehenden Leitung;</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_1/lvl_12/lbl_d"><num>d. </num><p>der Rückbau einer Leitung, die in einem engen räumlichen Zusammenhang mit einer anderen Leitung steht;</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_1/lvl_12/lbl_e"><num>e. </num><p>die Änderung der Anzahl dauerhaft betriebener Leitungsstränge;</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_1/lvl_12/lbl_f"><num>f. </num><p>die Umnutzung bestehender Leitungsstränge für Stromsysteme anderer Frequenz; oder</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_1/lvl_12/lbl_g"><num>g. </num><p>die dauerhafte Änderung des massgebenden Stroms nach Ziffer 13 Absätze 2 und 3.</p></item></blockList><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>8</sup> Bei einer alten Anlage, die mehrere Leitungen umfasst, gelten der Ersatz einer Leitung durch eine Leitung gleicher Technologie oder der Rückbau einer Leitung als Änderung der Anlage, wenn dabei mindestens eine Leitung, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung rechtskräftig bewilligt war, bestehen bleibt.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_1/lvl_13"><num>13</num><heading>Massgebender Betriebszustand und massgebender Strom</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>1</sup> Als massgebender Betriebszustand gilt der gleichzeitige Betrieb aller Leitungsstränge mit den massgebenden Strömen in der am häufigsten vorkommenden Kombination der Lastflussrichtungen.</p><blockList><listIntroduction eId="annex_1/lvl_u1/lvl_1/lvl_13/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>2</sup> Als massgebender Strom gilt:</listIntroduction><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_1/lvl_13/lbl_a"><num>a. </num><p>für Freileitungen: der nach dem Stand der Technik berechnete maximal zulässige Dauerstrom bei 40 °C Umgebungstemperatur und 0.5 m/s Windgeschwindigkeit;</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_1/lvl_13/lbl_b"><num>b. </num><p>für Kabelleitungen: der nach dem Stand der Technik, namentlich nach der Norm IEC 60287<authorialNote><p> International Standard IEC 60287, Electric cables – Calculation of the current rating.  Die in dieser Verordnung genannten technischen Normen können beim Bundesamt für Umwelt, 3003 Bern, kostenlos eingesehen oder gegen Entgelt bei Electrosuisse (www.electrosuisse.ch)  bezogen werden.</p></authorialNote> berechnete maximal zulässige Dauerstrom.</p></item></blockList><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>3</sup> Die Behörde kann in der Plangenehmigungsverfügung für den massgebenden Strom einen niedrigeren Wert als nach Absatz 2 festlegen. Dieser muss während mindestens 98 Prozent der Zeit eines Jahres eingehalten werden.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_1/lvl_14"><num>14</num><heading>Anlagegrenzwert</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Der Anlagegrenzwert für den Effektivwert der magnetischen Flussdichte beträgt 1 µT.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_1/lvl_15"><num>15</num><heading>Neue Anlagen</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>1</sup> Neue Anlagen müssen im massgebenden Betriebszustand an Orten mit empfindlicher Nutzung den Anlagegrenzwert einhalten.</p><blockList><listIntroduction eId="annex_1/lvl_u1/lvl_1/lvl_15/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>2</sup> Die Behörde bewilligt Ausnahmen, wenn der Inhaber der Anlage nachweist, dass:</listIntroduction><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_1/lvl_15/lbl_a"><num>a. </num><p>die Phasenbelegung, soweit dies technisch und betrieblich möglich ist, optimiert ist; und</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_1/lvl_15/lbl_b"><num>b. </num><p>alle anderen Massnahmen zur Begrenzung der magnetischen Flussdichte, wie die Errichtung an einem anderen Standort, eine andere Leiteranordnung, Verkabelungen oder Abschirmungen, getroffen werden, die technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar sind.</p></item></blockList><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>3</sup> Die Massnahmen nach Absatz 2 sind so auszuführen, dass im massgebenden Betriebszustand das Ausmass der Überschreitung des Anlagegrenzwerts minimiert wird.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_1/lvl_16"><num>16</num><heading>Alte Anlagen</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>1</sup> Überschreitet die von einer alten Anlage erzeugte magnetische Flussdichte im massgebenden Betriebszustand an Orten mit empfindlicher Nutzung den Anlagegrenzwert, so ist die Phasenbelegung, soweit dies technisch und betrieblich möglich ist, so zu optimieren, dass das Ausmass der Überschreitung minimiert wird.</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>2</sup> Die Sanierungsfrist nach Artikel 8 Absatz 1 beträgt höchstens drei Jahre.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_1/lvl_17"><num>17</num><heading>Änderung alter Anlagen</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>1</sup> Geänderte alte Anlagen müssen im massgebenden Betriebszustand an Orten mit empfindlicher Nutzung den Anlagegrenzwert einhalten.</p><blockList eId="annex_1/lvl_u1/lvl_1/lvl_17/list_u1"><listIntroduction eId="annex_1/lvl_u1/lvl_1/lvl_17/list_u1/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>2</sup> Der Anlagegrenzwert darf überschritten werden, wenn der Inhaber der Anlage nachweist, dass:</listIntroduction><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_1/lvl_17/list_u1/lbl_a"><num>a. </num><p>die Phasenbelegung, soweit dies technisch und betrieblich möglich ist, optimiert ist; und</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_1/lvl_17/list_u1/lbl_b"><num>b. </num><p>alle Massnahmen nach Ziffer 15 Absatz 2 Buchstabe b getroffen werden, soweit sie nicht unter den Vorbehalt von Absatz 3 fallen.</p></item></blockList><blockList eId="annex_1/lvl_u1/lvl_1/lvl_17/list_u2"><listIntroduction eId="annex_1/lvl_u1/lvl_1/lvl_17/list_u2/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>3</sup> Folgende Massnahmen müssen nicht getroffen werden:</listIntroduction><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_1/lvl_17/list_u2/lbl_a"><num>a. </num><p>die Verkabelung von Leitungssträngen einer Nennspannung von 220 kV oder mehr;</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_1/lvl_17/list_u2/lbl_b"><num>b. </num><p>die Verkabelung von Leitungssträngen der Frequenz von 16,7 Hz;</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_1/lvl_17/list_u2/lbl_c"><num>c. </num><p>die Verlegung an einen anderen Standort von Leitungen mit Leitungssträngen einer Nennspannung von 220 kV oder mehr; oder</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_1/lvl_17/list_u2/lbl_d"><num>d. </num><p>die Verlegung von Kabelleitungen an einen anderen Standort.</p></item></blockList><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>4</sup> Die Massnahmen nach Absatz 2 sind so auszuführen, dass im massgebenden Betriebszustand das Ausmass der Überschreitung des Anlagegrenzwerts minimiert wird.</p></content></level></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_2"><num>2</num><heading>Transformatorenstationen </heading><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_2/lvl_21"><num>21</num><heading>Geltungsbereich</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Die Bestimmungen dieser Ziffer gelten für Anlagen zur Transformation von Hoch- auf Niederspannung.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_2/lvl_22"><num>22</num><heading>Begriffe</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>1</sup> Eine Anlage umfasst alle stromführenden Teile einer Transformatorenstation einschliesslich der Niederspannungsverbindungen und des Niederspannungsverteilers.</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>2</sup> Als Änderung einer Anlage gilt die Erhöhung der Nennleistung.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_2/lvl_23"><num>23</num><heading>Massgebender Betriebszustand</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Als massgebender Betriebszustand gilt der Betrieb mit Nennleistung.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_2/lvl_24"><num>24</num><heading>Anlagegrenzwert</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Der Anlagegrenzwert für den Effektivwert der magnetischen Flussdichte beträgt 1 µT.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_2/lvl_25"><num>25</num><heading>Neue und alte Anlagen</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>1</sup> Neue und alte Anlagen müssen im massgebenden Betriebszustand an Orten mit empfindlicher Nutzung den Anlagegrenzwert einhalten.</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>2</sup> Die Behörde bewilligt Ausnahmen, wenn der Inhaber der Anlage nachweist, dass alle Massnahmen zur Begrenzung der magnetischen Flussdichte, wie die Errichtung an einem anderen Standort oder Abschirmungen, getroffen werden, die technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar sind.</p></content></level></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_3"><num>3</num><heading>Unterwerke und Schaltanlagen</heading><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_3/lvl_31"><num>31</num><heading>Geltungsbereich</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Die Bestimmungen dieser Ziffer gelten für Anlagen zur Transformation zwischen zwei verschiedenen Hochspannungsebenen sowie für Hochspannungsschaltanlagen.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_3/lvl_32"><num>32</num><heading>Begriffe</heading><content><blockList><listIntroduction eId="annex_1/lvl_u1/lvl_3/lvl_32/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>1</sup> Eine Anlage umfasst:</listIntroduction><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_3/lvl_32/lbl_a"><num>a. </num><p>alle unter Hochspannung stehenden Teile eines Unterwerks oder einer Schaltanlage;</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_3/lvl_32/lbl_b"><num>b. </num><p>bei einem Unterwerk oder einer Schaltanlage zur Speisung von Fahrleitungsanlagen nach Anhang 4 Buchstabe c der Eisenbahnverordnung vom 23. November 1983<authorialNote><p> <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1983/1902_1902_1902" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">SR <b>742.141.1</b></ref></p></authorialNote> (EBV) zusätzlich die Rückstrom führenden Teile.</p></item></blockList><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>2</sup> Als Änderung einer Anlage gilt die Erhöhung der Nennleistung oder die Verschiebung oder Erweiterung von Teilen, die unter Hochspannung stehen.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_3/lvl_33"><num>33</num><heading>Massgebender Betriebszustand</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>1</sup> Als massgebender Betriebszustand gilt der Betrieb mit Nennleistung.</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>2</sup> Als massgebender Betriebszustand von Anlagen zur Speisung von Fahrleitungsanlagen nach Anhang 4 Buchstabe c EBV gilt die Kombination des Betriebszustands nach Absatz 1 für die Seite der Oberspannung und des Betriebszustands nach Ziffer 53 für die Seite der Unterspannung.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_3/lvl_34"><num>34</num><heading>Anlagegrenzwert</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Der Anlagegrenzwert für den Effektivwert der magnetischen Flussdichte beträgt 1 µT.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_3/lvl_35"><num>35</num><heading>Neue und alte Anlagen</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>1</sup> Neue und alte Anlagen müssen im massgebenden Betriebszustand an Orten mit empfindlicher Nutzung den Anlagegrenzwert einhalten.</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>2</sup> Die Behörde bewilligt Ausnahmen, wenn der Inhaber der Anlage nachweist, dass alle Massnahmen zur Begrenzung der magnetischen Flussdichte, wie die Errichtung an einem anderen Standort oder Abschirmungen, getroffen werden, die technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar sind.</p></content></level></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_4"><num>4</num><heading>Elektrische Hausinstallationen</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>1</sup> Die Bestimmungen dieser Ziffer gelten für Hausinstallationen nach Artikel 14 des Elektrizitätsgesetzes vom 24. Juni 1902<authorialNote><p> <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/19/259_252_257" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">SR <b>734.0</b></ref></p></authorialNote> unter Ausschluss von fest angeschlossenen sowie gesteckten ortsfesten Erzeugnissen.</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>2</sup> Hausinstallationen sind nach dem anerkannten Stand der Technik so auszuführen, dass die magnetische Flussdichte an den Orten mit empfindlicher Nutzung minimiert wird.</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>3</sup> Als anerkannter Stand der Technik gelten insbesondere die Vorschriften der Niederspannungs-Installationsnorm (NIN)<authorialNote><p> SN 411000:2015</p></authorialNote>.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_5"><num>5</num><heading>Eisenbahnen</heading><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_5/lvl_51"><num>51</num><heading>Geltungsbereich</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Die Bestimmungen dieser Ziffer gelten für Eisenbahnen, die mit Wechselstrom betrieben werden.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_5/lvl_52"><num>52</num><heading>Begriffe</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>1</sup> Eine Anlage umfasst innerhalb eines zu beurteilenden Streckenabschnitts die Fahrleitungsanlage sowie die Bahnrückstrom- und Erdungsanlage nach Anhang 4 Buchstaben c und d EBV.</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>2</sup> Als Änderung einer Anlage gilt der Ausbau auf mehr elektrifizierte Streckengleise.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_5/lvl_53"><num>53</num><heading>Massgebender Betriebszustand</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Als massgebender Betriebszustand gilt der vorgesehene Betrieb von Personen- und Güterzügen mit dem dazu erforderlichen, in die Fahrleitung eingespeisten und über 24 Stunden gemittelten Strom.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_5/lvl_54"><num>54</num><heading>Anlagegrenzwert</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Der Anlagegrenzwert für den über 24 Stunden gemittelten Effektivwert der magnetischen Flussdichte beträgt 1 µT.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_5/lvl_55"><num>55</num><heading>Neue Anlagen</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>1</sup> Neue Anlagen müssen im massgebenden Betriebszustand an Orten mit empfindlicher Nutzung den Anlagegrenzwert einhalten.</p><blockList><listIntroduction eId="annex_1/lvl_u1/lvl_5/lvl_55/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>2</sup> Die Behörde bewilligt Ausnahmen, wenn der Inhaber der Anlage nachweist, dass:</listIntroduction><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_5/lvl_55/lbl_a"><num>a. </num><p>die Anlage mit einem Rückleiter möglichst nahe bei den Hinleitern ausgerüstet ist, welche die grössten Ströme führen; und</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_5/lvl_55/lbl_b"><num>b. </num><p>alle anderen Massnahmen zur Begrenzung der magnetischen Flussdichte, wie die Errichtung an einem anderen Standort oder Abschirmungen, getroffen werden, die technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar sind.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_5/lvl_56"><num>56</num><heading>Alte Anlagen</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Überschreitet die von einer alten Anlage erzeugte magnetische Flussdichte im massgebenden Betriebszustand an Orten mit empfindlicher Nutzung den Anlagegrenzwert, so ist die Anlage mit einem Rückleiter auszurüsten.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_5/lvl_57"><num>57</num><heading>Änderung alter Anlagen</heading><content><blockList><listIntroduction eId="annex_1/lvl_u1/lvl_5/lvl_57/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>1</sup> Geänderte alte Anlagen müssen im massgebenden Betriebszustand folgende Anforderungen erfüllen:</listIntroduction><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_5/lvl_57/lbl_a"><num>a. </num><p>an Orten mit empfindlicher Nutzung, bei denen vor der Änderung der Anlagegrenzwert überschritten war, darf die magnetische Flussdichte nicht zunehmen; und</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_5/lvl_57/lbl_b"><num>b. </num><p>an den anderen Orten mit empfindlicher Nutzung darf der Anlagegrenzwert nicht überschritten werden.</p></item></blockList><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>2</sup> Die Behörde bewilligt Ausnahmen, wenn die Voraussetzungen nach Ziffer 55 Absatz 2 erfüllt sind.</p></content></level></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_6"><num>6</num><heading>Sendeanlagen für Mobilfunk und drahtlose <br/>Teilnehmeranschlüsse</heading><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_6/lvl_61"><num>61</num><heading>Geltungsbereich</heading><content><blockList><listIntroduction eId="annex_1/lvl_u1/lvl_6/lvl_61/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>1</sup> Die Bestimmungen dieser Ziffer gelten für Sendeanlagen für zellularen Mobilfunk und Sendeanlagen für drahtlose Teilnehmeranschlüsse; ausgenommen sind:</listIntroduction><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_6/lvl_61/lbl_a"><num>a. </num><p>Richtfunkantennen;</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_6/lvl_61/lbl_b"><num>b. </num><p>Sendeantennen, die im massgebenden Betriebszustand nach Ziffer 63 eine ERP von 6 W oder weniger aufweisen, im Inneren eines Gebäudes angebracht sind und ausschliesslich dessen Versorgung dienen;</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_6/lvl_61/lbl_c"><num>c. </num><blockList><listIntroduction eId="annex_1/lvl_u1/lvl_6/lvl_61/lbl_c/listintro">Sendeantennen, die im massgebenden Betriebszustand nach Ziffer 63 eine ERP von 6 W oder weniger aufweisen, und:</listIntroduction><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_6/lvl_61/lbl_c/lbl_1"><num>1. </num><p>mindestens 5 m von anderen Sendeantennen entfernt sind, oder</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_6/lvl_61/lbl_c/lbl_2"><num>2. </num><p>weniger als 5 m von anderen Sendeantennen entfernt sind, sofern sie mit diesen zusammen eine ERP von höchstens 6 W aufweisen;</p></item></blockList></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_6/lvl_61/lbl_d"><num>d. </num><p>Sendeantennen, die während weniger als 800 Stunden pro Jahr senden.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_6/lvl_62"><num>62</num><heading>Begriffe</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>1</sup> Eine Antennengruppe umfasst alle Sendeantennen, die am selben Mast oder an oder auf demselben Gebäude angebracht sind.</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>2</sup> Antennengruppen, die aus einem engen räumlichen Zusammenhang senden, gelten als eine Anlage, unabhängig davon, in welcher Reihenfolge sie erstellt oder geändert werden.</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>3</sup> Aus einem engen räumlichen Zusammenhang senden zwei Antennengruppen, wenn sich von jeder der beiden Antennengruppen mindestens eine Sendeantenne im Perimeter der anderen Antennengruppe befindet.</p><blockList eId="annex_1/lvl_u1/lvl_6/lvl_62/list_u1"><listIntroduction eId="annex_1/lvl_u1/lvl_6/lvl_62/list_u1/listintro"><sup>4</sup> Der Perimeter einer Antennengruppe ist die horizontale Fläche aus Kreisen mit Radius <i>r</i> um jede Sendeantenne der Antennengruppe. Der Radius<i> r </i>in Metern beträgt: <sub><img fedlex:original-width="" fedlex:original-height="" fedlex:original-text-width="" fedlex:original-page-width="" src="image/image1.png"/></sub>; dabei bedeutet:</listIntroduction><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_6/lvl_62/list_u1/lbl_a"><num>a. </num><blockList><listIntroduction eId="annex_1/lvl_u1/lvl_6/lvl_62/list_u1/lbl_a/listintro">F den Frequenzfaktor. Dieser beträgt:</listIntroduction><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_6/lvl_62/list_u1/lbl_a/lbl_1"><num>1. </num><p>für Antennengruppen, die ausschliesslich im Frequenzbereich um 900 MHz oder in niedrigeren Frequenzbereichen senden: 2,63,</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_6/lvl_62/list_u1/lbl_a/lbl_2"><num>2. </num><p>für Antennengruppen, die ausschliesslich im Frequenzbereich um 1800 MHz oder in höheren Frequenzbereichen senden: 1,76,</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_6/lvl_62/list_u1/lbl_a/lbl_3"><num>3. </num><p>für alle anderen Antennengruppen: 2,10;</p></item></blockList></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_6/lvl_62/list_u1/lbl_b"><num>b. </num><p>ERP<sub>90</sub> die kumulierte ERP in W im massgebenden Betriebszustand, die durch die Sendeantennen einer Antennengruppe in einen Azimutsektor von 90° emittiert wird; massgebend ist der Azimutsektor mit der höchsten kumulierten ERP.</p></item></blockList><blockList eId="annex_1/lvl_u1/lvl_6/lvl_62/list_u2"><listIntroduction eId="annex_1/lvl_u1/lvl_6/lvl_62/list_u2/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>5</sup> Als Änderung einer Anlage gilt:</listIntroduction><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_6/lvl_62/list_u2/lbl_a"><num>a. </num><p>die Änderung der Lage von Sendeantennen;</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_6/lvl_62/list_u2/lbl_b"><num>b. </num><p>der Ersatz von Sendeantennen durch solche mit einem andern Antennendiagramm;</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_6/lvl_62/list_u2/lbl_c"><num>c. </num><p>die Erweiterung mit zusätzlichen Sendeantennen;</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_6/lvl_62/list_u2/lbl_d"><num>d. </num><p>die Erhöhung der ERP über den bewilligten Höchstwert hinaus; oder</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_6/lvl_62/list_u2/lbl_e"><num>e. </num><p>die Änderung von Senderichtungen über den bewilligten Winkelbereich hinaus.</p></item></blockList><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>5bis</sup> Die Anwendung eines Korrekturfaktors nach Ziffer 63 Absatz 2 bei bestehenden adaptiven Sendeantennen gilt nicht als Änderung einer Anlage.</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>6</sup> Sendeantennen gelten als adaptiv, wenn sie so betrieben werden, dass ihre Senderichtung oder ihr Antennendiagramm automatisch in kurzen zeitlichen Abständen angepasst wird.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_6/lvl_63"><num>63</num><heading>Massgebender Betriebszustand</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>1</sup> Als massgebender Betriebszustand gilt der maximale Gesprächs- und Datenverkehr bei maximaler Sendeleistung. </p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>2</sup> Bei adaptiven Sendeantennen mit 8 oder mehr separat ansteuerbaren Antenneneinheiten (Sub-Arrays) kann auf die maximale ERP ein Korrekturfaktor K<sub>AA</sub> angewendet werden, wenn die Sendeantennen mit einer automatischen Leistungsbegrenzung ausgestattet werden. Diese muss sicherstellen, dass im Betrieb die über 6 Minuten gemittelte ERP die korrigierte ERP nicht überschreitet.</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>3</sup> Es gelten folgende Korrekturfaktoren K<sub>AA</sub>:</p><table border="1"><tr><td><p><b>Anzahl Sub-Arrays</b></p></td><td><p><b>Korrekturfaktor K</b><sub>AA</sub></p></td></tr><tr><td><p>64 und mehr</p></td><td><p>≥ 0.10</p></td></tr><tr><td><p>32 bis 63</p></td><td><p>≥ 0.13</p></td></tr><tr><td><p>16 bis 31</p></td><td><p>≥ 0.20</p></td></tr><tr><td><p>  8 bis 15</p></td><td><p>≥ 0.40</p></td></tr></table><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>4</sup> Wird bei bestehenden adaptiven Sendeantennen ein Korrekturfaktor K<sub>AA</sub> angewendet, so reicht der Inhaber der Anlage der zuständigen Behörde ein aktualisiertes Standortdatenblatt ein.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_6/lvl_64"><num>64</num><heading>Anlagegrenzwert</heading><content><blockList><listIntroduction eId="annex_1/lvl_u1/lvl_6/lvl_64/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Der Anlagegrenzwert für den Effektivwert der elektrischen Feldstärke beträgt:</listIntroduction><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_6/lvl_64/lbl_a"><num>a. </num><p>für Anlagen, die ausschliesslich im Frequenzbereich um 900 MHz oder in niedrigeren Frequenzbereichen senden: 4,0 V/m;</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_6/lvl_64/lbl_b"><num>b. </num><p>für Anlagen, die ausschliesslich im Frequenzbereich um 1800 MHz oder in höheren Frequenzbereichen senden: 6,0 V/m;</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_6/lvl_64/lbl_c"><num>c. </num><p>für alle anderen Anlagen: 5,0 V/m.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_6/lvl_65"><num>65</num><heading>Neue und alte Anlagen</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Neue und alte Anlagen müssen im massgebenden Betriebszustand an Orten mit empfindlicher Nutzung den Anlagegrenzwert einhalten.</p></content></level></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_7"><num>7</num><heading>Sendeanlagen für Rundfunk und übrige <br/>Funkanwendungen</heading><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_7/lvl_71"><num>71</num><heading>Geltungsbereich</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>1</sup> Die Bestimmungen dieser Ziffer gelten für Sendeanlagen des Rundfunks und übriger Funkanwendungen, die im massgebenden Betriebszustand nach Ziffer 73 insgesamt eine ERP von mehr als 6 W aufweisen und die während mindestens 800 Stunden pro Jahr am gleichen Standort senden.</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>2</sup> Sie gelten nicht für Funkdienste nach Ziffer 6 und für Richtfunkanlagen.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_7/lvl_72"><num>72</num><heading>Begriffe</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>1</sup> Eine Anlage umfasst alle Sendeantennen, die am selben Mast angebracht sind oder die aus einem engen räumlichen Zusammenhang senden.</p><blockList><listIntroduction eId="annex_1/lvl_u1/lvl_7/lvl_72/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>2</sup> Als Änderung einer Anlage gilt:</listIntroduction><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_7/lvl_72/lbl_a"><num>a. </num><p>die Änderung der Lage von Sendeantennen;</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_7/lvl_72/lbl_b"><num>b. </num><p>der Ersatz von Sendeantennen durch solche mit einem andern Antennendiagramm;</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_7/lvl_72/lbl_c"><num>c. </num><p>die Erweiterung mit zusätzlichen Sendeantennen;</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_7/lvl_72/lbl_d"><num>d. </num><p>die Erhöhung der ERP über den bewilligten Höchstwert hinaus; oder</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_7/lvl_72/lbl_e"><num>e. </num><p>die Änderung von Senderichtungen über den bewilligten Winkelbereich hinaus.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_7/lvl_73"><num>73</num><heading>Massgebender Betriebszustand</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Als massgebender Betriebszustand gilt der Betrieb mit der maximalen Sendeleistung.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_7/lvl_74"><num>74</num><heading>Anlagegrenzwert</heading><content><blockList><listIntroduction eId="annex_1/lvl_u1/lvl_7/lvl_74/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Der Anlagegrenzwert für den Effektivwert der elektrischen Feldstärke beträgt:</listIntroduction><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_7/lvl_74/lbl_a"><num>a. </num><p>für Langwellen- und Mittelwellensender: 8,5 V/m;</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_7/lvl_74/lbl_b"><num>b. </num><p>für alle übrigen Sendeanlagen: 3,0 V/m.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_7/lvl_75"><num>75</num><heading>Neue und alte Anlagen</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>1</sup> Neue und alte Anlagen müssen im massgebenden Betriebszustand an Orten mit empfindlicher Nutzung den Anlagegrenzwert einhalten.</p><blockList><listIntroduction eId="annex_1/lvl_u1/lvl_7/lvl_75/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>2</sup> Die Behörde bewilligt Ausnahmen, wenn der Inhaber der Anlage nachweist, dass:</listIntroduction><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_7/lvl_75/lbl_a"><num>a. </num><p>die Anlage mit der niedrigsten Sendeleistung betrieben wird, die für die Erfüllung des vorgesehenen Zwecks der Anlage notwendig ist; und</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_7/lvl_75/lbl_b"><num>b. </num><p>alle anderen Massnahmen zur Begrenzung der elektrischen Feldstärke, wie die Errichtung an einem anderen Standort oder Abschirmungen, getroffen werden, die technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar sind.</p></item></blockList></content></level></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_8"><num>8</num><heading>Radaranlagen</heading><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_8/lvl_81"><num>81</num><heading>Geltungsbereich</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Die Bestimmungen dieser Ziffer gelten für Radarsendeanlagen, die im massgebenden Betriebszustand nach Ziffer 83 insgesamt eine über den Abtastzyklus gemittelte ERP von mehr als 6 W aufweisen und die während mindestens 800 Stunden pro Jahr am gleichen Standort senden.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_8/lvl_82"><num>82</num><heading>Begriffe</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>1</sup> Eine Anlage umfasst alle Radarsendeantennen, die aus einem engen räumlichen Zusammenhang senden.</p><blockList><listIntroduction eId="annex_1/lvl_u1/lvl_8/lvl_82/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>2</sup> Als Änderung einer Anlage gilt:</listIntroduction><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_8/lvl_82/lbl_a"><num>a. </num><p>die Änderung der Lage von Sendeantennen;</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_8/lvl_82/lbl_b"><num>b. </num><p>der Ersatz von Sendeantennen durch solche mit einem andern Antennendiagramm;</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_8/lvl_82/lbl_c"><num>c. </num><p>die Erweiterung mit zusätzlichen Sendeantennen;</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_8/lvl_82/lbl_d"><num>d. </num><p>die Erhöhung der ERP über den bewilligten Höchstwert hinaus;</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_8/lvl_82/lbl_e"><num>e. </num><p>die Änderung von Senderichtungen über den bewilligten Winkelbereich hinaus; oder</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_8/lvl_82/lbl_f"><num>f. </num><p>die Änderung des Abtastzyklus.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_8/lvl_83"><num>83</num><heading>Massgebender Betriebszustand</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Als massgebender Betriebszustand gilt die Überwachung des vorgesehenen Luftraumes mit der maximalen Sendeleistung.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_8/lvl_84"><num>84</num><heading>Anlagegrenzwert</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Der Anlagegrenzwert für den Effektivwert der elektrischen Feldstärke beträgt 5,5 V/m, gemessen als Mittelwert während eines vollständigen Abtastzyklus.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_8/lvl_85"><num>85</num><heading>Neue und alte Anlagen</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>1</sup> Neue und alte Anlagen müssen im massgebenden Betriebszustand an Orten mit empfindlicher Nutzung den Anlagegrenzwert einhalten.</p><blockList><listIntroduction eId="annex_1/lvl_u1/lvl_8/lvl_85/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>2</sup> Die Behörde bewilligt Ausnahmen, wenn der Inhaber der Anlage nachweist, dass:</listIntroduction><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_8/lvl_85/lbl_a"><num>a. </num><p>die Anlage mit der niedrigsten Sendeleistung betrieben wird, die für die Erfüllung des vorgesehenen Zwecks der Anlage notwendig ist; und</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_8/lvl_85/lbl_b"><num>b. </num><p>alle anderen Massnahmen zur Begrenzung der elektrischen Feldstärke, wie die Errichtung an einem anderen Standort oder Abschirmungen, getroffen werden, die technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar sind.</p></item></blockList></content></level></level></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2000/38/20231101/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2000/38/20231101"/><FRBRdate date="2000-02-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="1999-12-23" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2023-11-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="814.710"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)" shortForm="ORNI"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI)" shortForm="ORNI"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung vom 23. Dezember 1999 über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV)" shortForm="NISV"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2000/38/20231101/de/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2000/38/20231101/de"/><FRBRdate date="2000-02-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="1999-12-23" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2023-11-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="de"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2000/38/20231101/de/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2000/38/20231101/de/xml"/><FRBRdate date="2000-02-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="1999-12-23" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2023-11-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Anhang 2</block></container></preface><mainBody><p>(Art. 5, 13, 14, 15, 19)</p><level eId="annex_2/lvl_u1"><heading>Immissionsgrenzwerte</heading><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_1"><num>1</num><heading>Immissionen mit einer einzigen Frequenz</heading><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_1/lvl_11"><num>11</num><heading>Immissionsgrenzwerte für Feldgrössen</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>1</sup> Die Immissionsgrenzwerte für den Effektivwert der elektrischen Feldstärke, der magnetischen Feldstärke und der magnetischen Flussdichte betragen:</p><table border="1"><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Frequenz</p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Immissionsgrenzwert für den Effektivwert der</p></td><td/><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Mittelungsdauer</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">elektrischen Feldstärke</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>E</i><i><sub>G,f</sub></i> (V/m)</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">magnetischen Feldstärke</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>H</i><i><sub>G,f</sub></i> (A/m)</p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">magnetischen Flussdichte</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>B</i><i><sub>G,f</sub></i> (µT)</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">(Minuten)</p></td></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">&lt; 1 Hz</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">32 000</p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">40 000</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">a</sup></p></td></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1–8 Hz</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">10 000</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">32 000 / <i>f</i> <sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup></p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">40 000 / <i>f</i> <sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">a</sup></p></td></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">8–25 Hz</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">10 000</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">4000 / <i>f</i></p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">5000 / <i>f</i></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">a</sup></p></td></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,025–0,8 kHz</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">250 / <i>f</i></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">4 / <i>f</i></p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">5 / <i>f</i></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">a</sup></p></td></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,8–3 kHz</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">250 / <i>f</i></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">5</p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">6,25</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">a</sup></p></td></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3–100 kHz</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">87</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">5</p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">6,25</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">a</sup></p></td></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">100–150 kHz</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">87</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">5</p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">6,25</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">6</p></td></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,15–1 MHz</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">87</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,73 / <i>f</i></p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,92 / <i>f</i></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">6</p></td></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1–10 MHz</p></td><td xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><container name="svg-image">87 / <foreign fedlex:original-width="" fedlex:original-height="" fedlex:original-text-width="" fedlex:original-page-width="" type="mathml"><mroot><mrow><mi>f</mi></mrow><mrow/></mroot></foreign> </container></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,73 / <i>f</i></p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,92 / <i>f</i></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">6</p></td></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">10–400 MHz</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">28</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,073</p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,092</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">6</p></td></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">400–2000 MHz</p></td><td xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><container name="svg-image">1,375 · <foreign fedlex:original-width="" fedlex:original-height="" fedlex:original-text-width="" fedlex:original-page-width="" type="mathml"><mroot><mrow><mi>f</mi></mrow><mrow/></mroot></foreign></container></td><td xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><container name="svg-image">0,0037 · <foreign fedlex:original-width="" fedlex:original-height="" fedlex:original-text-width="" fedlex:original-page-width="" type="mathml"><mroot><mrow><mi>f</mi></mrow><mrow/></mroot></foreign></container></td><td colspan="3" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><container name="svg-image">0,0046 · <foreign fedlex:original-width="" fedlex:original-height="" fedlex:original-text-width="" fedlex:original-page-width="" type="mathml"><mroot><mrow><mi>f</mi></mrow><mrow/></mroot></foreign></container></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">6</p></td></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2–10 GHz</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">61</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,16</p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,20</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">6</p></td></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">10–300 GHz</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">61</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,16</p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,20</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">68 / <i>f </i><sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">1.05</sup></p></td></tr><tr><td/><td/><td/><td colspan="3"/><td/></tr><tr><td colspan="7"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Dabei bedeutet <i>f</i> die Frequenz in der in der ersten Tabellenspalte angegebenen Einheit.</p><blockList><item><num><sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">a</sup> </num><p>Massgebend ist der höchste Effektivwert (Art. 14 Abs. 5).</p></item></blockList></td></tr></table><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>2</sup> Zusätzlich zu Absatz 1 gelten bei gepulsten Immissionen für den während der Pulsdauer gemittelten Effektivwert der elektrischen Feldstärke, der magnetischen Feldstärke und der magnetischen Flussdichte die folgenden Immissionsgrenzwerte:</p><table border="1"><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Frequenz</p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Immissionsgrenzwert für den Effektivwert der</p></td><td/><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Mittelungsdauer</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">elektrischen Feldstärke</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>E</i><i><sub>P,f</sub></i>  (V/m)</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">magnetischen Feldstärke</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>H</i><i><sub>P,f</sub></i>  (A/m)</p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">magnetischen Flussdichte</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>B</i><i><sub>P,f</sub></i>  (µT)</p></td><td/></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">10–400 MHz</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">900</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2,3</p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2,9</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Pulsdauer</p></td></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">400–2000 MHz</p></td><td xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><container name="svg-image">44 · <foreign fedlex:original-width="" fedlex:original-height="" fedlex:original-text-width="" fedlex:original-page-width="" type="mathml"><mroot><mrow><mi>f</mi></mrow><mrow/></mroot></foreign></container></td><td xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><container name="svg-image">0,12 · <foreign fedlex:original-width="" fedlex:original-height="" fedlex:original-text-width="" fedlex:original-page-width="" type="mathml"><mroot><mrow><mi>f</mi></mrow><mrow/></mroot></foreign></container></td><td colspan="3" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><container name="svg-image">0,15 · <foreign fedlex:original-width="" fedlex:original-height="" fedlex:original-text-width="" fedlex:original-page-width="" type="mathml"><mroot><mrow><mi>f</mi></mrow><mrow/></mroot></foreign></container></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Pulsdauer</p></td></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2–300 GHz</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1950</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">5,1</p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">6,4</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Pulsdauer</p></td></tr><tr><td/><td/><td/><td colspan="3"/><td/></tr><tr><td colspan="7"><blockList><item><num><placeholder fedlex:message="E40S10-TAB">[tab]</placeholder></num><p>Dabei bedeutet <i>f</i> die Frequenz in MHz.</p></item></blockList></td></tr></table></content></level><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_1/lvl_12"><num>12</num><heading>Immissionsgrenzwert für den Körperableitstrom</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Für Frequenzen zwischen 10 und 110 MHz beträgt der Immissionsgrenzwert für den Effektivwert des über eine Körper-Extremität abgeleiteten elektrischen Stroms 45 mA. Die Mittelungsdauer beträgt 6 Minuten.</p></content></level><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_1/lvl_13"><num>13</num><heading>Immissionsgrenzwert für den Berührungsstrom</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Der Immissionsgrenzwert für den Effektivwert des Berührungsstroms beträgt:</p><table border="1"><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Frequenz</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Immissionsgrenzwert für den Effektivwert des Berührungsstroms <i>I</i> <i><sub>B,G,f</sub></i>  (mA)</p></td></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">&lt; 2,5 kHz</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,5</p></td></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2,5–100 kHz</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,2  <i>f</i></p></td></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,1–110 MHz</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">20</p></td></tr><tr><td/><td/></tr><tr><td colspan="2"><blockList><item><num><placeholder fedlex:message="E40S10-TAB">[tab]</placeholder></num><p>Dabei bedeutet <i>f</i> die Frequenz in kHz.</p></item></blockList></td></tr></table></content></level></level><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_2"><num>2</num><heading>Immissionen mit mehreren Frequenzen</heading><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_2/lvl_21"><num>21</num><heading>Grundsätze</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>1</sup> Sind verschiedene Frequenzen gleichzeitig vorhanden, so werden die Immissionen für jede Frequenz einzeln ermittelt.</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>2</sup> Die so ermittelten Immissionen werden nach Ziffer 22 mit einem frequenzabhängigen Faktor gewichtet und summiert.</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup>3</sup> Der Immissionsgrenzwert für jede der nach Ziffer 22 berechneten Summen beträgt 1.</p></content></level><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_2/lvl_22"><num>22</num><heading>Summierungsvorschriften</heading><content><table border="1"><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Ziffer</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Frequenzbereich</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Physikalische Grösse</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Summierungsvorschrift</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Mittelungsdauer</p></th></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">221</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1 Hz–10 MHz</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">elektrische Feldstärke</p></td><td xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p><foreign-block><foreign fedlex:original-width="" fedlex:original-height="" fedlex:original-text-width="" fedlex:original-page-width="" type="mathml"><munderover><mo>∑</mo><mrow><mn>1</mn><mi>H</mi><mi>z</mi></mrow><mrow><mn>1</mn><mi>M</mi><mi>H</mi><mi>z</mi></mrow></munderover><mrow><mfrac><mrow><msub><mrow><mi>E</mi></mrow><mrow><mi>f</mi></mrow></msub></mrow><mrow><msub><mrow><mi>E</mi></mrow><mrow><mi>G</mi><mo>,</mo><mi>f</mi></mrow></msub></mrow></mfrac></mrow><mi mathvariant="normal"> </mi><mi mathvariant="normal"> </mi><mo>+</mo><munderover><mo>∑</mo><mrow><mo>&gt;</mo><mn>1</mn><mi>M</mi><mi>H</mi><mi>z</mi></mrow><mrow><mn>10</mn><mi>M</mi><mi>H</mi><mi>z</mi></mrow></munderover><mrow><mfrac><mrow><msub><mrow><mi>E</mi></mrow><mrow><mi>f</mi></mrow></msub></mrow><mrow><mn>87</mn></mrow></mfrac></mrow></foreign></foreign-block></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">a</sup></p></td></tr><tr><td/><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">magnetische Feldstärke</p></td><td xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p><foreign-block><foreign fedlex:original-width="" fedlex:original-height="" fedlex:original-text-width="" fedlex:original-page-width="" type="mathml"><munderover><mo>∑</mo><mrow><mn>1</mn><mi>H</mi><mi>z</mi></mrow><mrow><mn>65</mn><mi>k</mi><mi>H</mi><mi>z</mi></mrow></munderover><mrow><mfrac><mrow><msub><mrow><mi>H</mi></mrow><mrow><mi>f</mi></mrow></msub></mrow><mrow><msub><mrow><mi>H</mi></mrow><mrow><mi>G</mi><mo>,</mo><mi>f</mi></mrow></msub></mrow></mfrac></mrow><mi mathvariant="normal"> </mi><mi mathvariant="normal"> </mi><mo>+</mo><munderover><mo>∑</mo><mrow><mo>&gt;</mo><mn>65</mn><mi>k</mi><mi>H</mi><mi>z</mi></mrow><mrow><mn>10</mn><mi>M</mi><mi>H</mi><mi>z</mi></mrow></munderover><mrow><mfrac><mrow><msub><mrow><mi>H</mi></mrow><mrow><mi>f</mi></mrow></msub></mrow><mrow><mn>5</mn></mrow></mfrac></mrow></foreign></foreign-block></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">a</sup></p></td></tr><tr><td/><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">magnetische Flussdichte</p></td><td xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p><foreign-block><foreign fedlex:original-width="" fedlex:original-height="" fedlex:original-text-width="" fedlex:original-page-width="" type="mathml"><munderover><mo>∑</mo><mrow><mn>1</mn><mi>H</mi><mi>z</mi></mrow><mrow><mn>65</mn><mi>k</mi><mi>H</mi><mi>z</mi></mrow></munderover><mrow><mfrac><mrow><msub><mrow><mi>B</mi></mrow><mrow><mi>f</mi></mrow></msub></mrow><mrow><msub><mrow><mi>B</mi></mrow><mrow><mi>G</mi><mo>,</mo><mi>f</mi></mrow></msub></mrow></mfrac></mrow><mi mathvariant="normal"> </mi><mi mathvariant="normal"> </mi><mo>+</mo><munderover><mo>∑</mo><mrow><mo>&gt;</mo><mn>65</mn><mi>k</mi><mi>H</mi><mi>z</mi></mrow><mrow><mn>10</mn><mi>M</mi><mi>H</mi><mi>z</mi></mrow></munderover><mrow><mfrac><mrow><msub><mrow><mi>B</mi></mrow><mrow><mi>f</mi></mrow></msub></mrow><mrow><mn>6,25</mn></mrow></mfrac></mrow></foreign></foreign-block></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">a</sup></p></td></tr><tr><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">222</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">100 kHz–300 GHz</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">elektrische Feldstärke</p></td><td xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p><foreign-block><foreign fedlex:original-width="" fedlex:original-height="" fedlex:original-text-width="" fedlex:original-page-width="" type="mathml"><mroot><mrow><munderover><mo>∑</mo><mrow><mn>100</mn><mi>k</mi><mi>H</mi><mi>z</mi></mrow><mrow><mn>1</mn><mi>M</mi><mi>H</mi><mi>z</mi></mrow></munderover><mrow><msup><mrow><mrow><mo>(</mo><mrow><mrow><mfrac><mrow><msub><mrow><mi>E</mi></mrow><mrow><mi>f</mi></mrow></msub></mrow><mrow><mn>87</mn></mrow></mfrac></mrow></mrow><mo>)</mo></mrow></mrow><mrow><mn>2</mn></mrow></msup></mrow><mo>∙</mo><mi> </mi><mi>f</mi><mo>+</mo><munderover><mo>∑</mo><mrow><mo>&gt;</mo><mn>1</mn><mi>M</mi><mi>H</mi><mi>z</mi></mrow><mrow><mn>300</mn><mi>G</mi><mi>H</mi><mi>z</mi></mrow></munderover><mrow><msup><mrow><mrow><mo>(</mo><mrow><mrow><mfrac><mrow><msub><mrow><mi>E</mi></mrow><mrow><mi>f</mi></mrow></msub></mrow><mrow><msub><mrow><mi>E</mi></mrow><mrow><mi>G</mi><mo>,</mo><mi>f</mi></mrow></msub></mrow></mfrac></mrow></mrow><mo>)</mo></mrow></mrow><mrow><mn>2</mn></mrow></msup></mrow></mrow><mrow/></mroot></foreign></foreign-block></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">6 Minuten</p></td></tr><tr><td/><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">magnetische Feldstärke</p></td><td xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p><foreign-block><foreign fedlex:original-width="" fedlex:original-height="" fedlex:original-text-width="" fedlex:original-page-width="" type="mathml"><mroot><mrow><munderover><mo>∑</mo><mrow><mn>100</mn><mi>k</mi><mi>H</mi><mi>z</mi></mrow><mrow><mn>1</mn><mi>M</mi><mi>H</mi><mi>z</mi></mrow></munderover><mrow><msup><mrow><mrow><mo>(</mo><mrow><mrow><mfrac><mrow><msub><mrow><mi>H</mi></mrow><mrow><mi>f</mi></mrow></msub></mrow><mrow><mn>0,73</mn></mrow></mfrac></mrow></mrow><mo>)</mo></mrow></mrow><mrow><mn>2</mn></mrow></msup></mrow><mo>∙</mo><msup><mrow><mi>f</mi></mrow><mrow><mn>2</mn></mrow></msup><mo>+</mo><munderover><mo>∑</mo><mrow><mo>&gt;</mo><mn>1</mn><mi>M</mi><mi>H</mi><mi>z</mi></mrow><mrow><mn>300</mn><mi>G</mi><mi>H</mi><mi>z</mi></mrow></munderover><mrow><msup><mrow><mrow><mo>(</mo><mrow><mrow><mfrac><mrow><msub><mrow><mi>H</mi></mrow><mrow><mi>f</mi></mrow></msub></mrow><mrow><msub><mrow><mi>H</mi></mrow><mrow><mi>G</mi><mo>,</mo><mi>f</mi></mrow></msub></mrow></mfrac></mrow></mrow><mo>)</mo></mrow></mrow><mrow><mn>2</mn></mrow></msup></mrow></mrow><mrow/></mroot></foreign></foreign-block></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">6 Minuten</p></td></tr><tr><td/><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">magnetische Flussdichte</p></td><td xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p><foreign-block><foreign fedlex:original-width="" fedlex:original-height="" fedlex:original-text-width="" fedlex:original-page-width="" type="mathml"><mroot><mrow><munderover><mo>∑</mo><mrow><mn>100</mn><mi>k</mi><mi>H</mi><mi>z</mi></mrow><mrow><mn>1</mn><mi>M</mi><mi>H</mi><mi>z</mi></mrow></munderover><mrow><msup><mrow><mrow><mo>(</mo><mrow><mrow><mfrac><mrow><msub><mrow><mi>B</mi></mrow><mrow><mi>f</mi></mrow></msub></mrow><mrow><mn>0,92</mn></mrow></mfrac></mrow></mrow><mo>)</mo></mrow></mrow><mrow><mn>2</mn></mrow></msup></mrow><mo>∙</mo><msup><mrow><mi>f</mi></mrow><mrow><mn>2</mn></mrow></msup><mo>+</mo><munderover><mo>∑</mo><mrow><mo>&gt;</mo><mn>1</mn><mi>M</mi><mi>H</mi><mi>z</mi></mrow><mrow><mn>300</mn><mi>G</mi><mi>H</mi><mi>z</mi></mrow></munderover><mrow><msup><mrow><mrow><mo>(</mo><mrow><mrow><mfrac><mrow><msub><mrow><mi>B</mi></mrow><mrow><mi>f</mi></mrow></msub></mrow><mrow><msub><mrow><mi>B</mi></mrow><mrow><mi>G</mi><mo>,</mo><mi>f</mi></mrow></msub></mrow></mfrac></mrow></mrow><mo>)</mo></mrow></mrow><mrow><mn>2</mn></mrow></msup></mrow></mrow><mrow/></mroot></foreign></foreign-block></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">6 Minuten</p></td></tr><tr><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">223</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Zusätzlich bei gepulsten Immissionen</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">elektrische Feldstärke</p></td><td xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p><foreign-block><foreign fedlex:original-width="" fedlex:original-height="" fedlex:original-text-width="" fedlex:original-page-width="" type="mathml"><mroot><mrow><munderover><mo>∑</mo><mrow><mn>10</mn><mi>M</mi><mi>H</mi><mi>z</mi></mrow><mrow><mn>300</mn><mi>G</mi><mi>H</mi><mi>z</mi></mrow></munderover><mrow><msup><mrow><mrow><mo>(</mo><mrow><mrow><mfrac><mrow><msub><mrow><mi>E</mi></mrow><mrow><mi>f</mi></mrow></msub></mrow><mrow><msub><mrow><mi>E</mi></mrow><mrow><mi>P</mi><mo>,</mo><mi>f</mi></mrow></msub></mrow></mfrac></mrow></mrow><mo>)</mo></mrow></mrow><mrow><mn>2</mn></mrow></msup></mrow></mrow><mrow/></mroot></foreign></foreign-block></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Pulsdauer</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">10 MHz–300 GHz</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">magnetische Feldstärke</p></td><td xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p><foreign-block><foreign fedlex:original-width="" fedlex:original-height="" fedlex:original-text-width="" fedlex:original-page-width="" type="mathml"><mroot><mrow><munderover><mo>∑</mo><mrow><mn>10</mn><mi>M</mi><mi>H</mi><mi>z</mi></mrow><mrow><mn>300</mn><mi>G</mi><mi>H</mi><mi>z</mi></mrow></munderover><mrow><msup><mrow><mrow><mo>(</mo><mrow><mrow><mfrac><mrow><msub><mrow><mi>H</mi></mrow><mrow><mi>f</mi></mrow></msub></mrow><mrow><msub><mrow><mi>H</mi></mrow><mrow><mi>P</mi><mo>,</mo><mi>f</mi></mrow></msub></mrow></mfrac></mrow></mrow><mo>)</mo></mrow></mrow><mrow><mn>2</mn></mrow></msup></mrow></mrow><mrow/></mroot></foreign></foreign-block></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Pulsdauer</p></td></tr><tr><td/><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">magnetische Flussdichte</p></td><td xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p><foreign-block><foreign fedlex:original-width="" fedlex:original-height="" fedlex:original-text-width="" fedlex:original-page-width="" type="mathml"><mroot><mrow><munderover><mo>∑</mo><mrow><mn>10</mn><mi>M</mi><mi>H</mi><mi>z</mi></mrow><mrow><mn>300</mn><mi>G</mi><mi>H</mi><mi>z</mi></mrow></munderover><mrow><msup><mrow><mrow><mo>(</mo><mrow><mrow><mfrac><mrow><msub><mrow><mi>B</mi></mrow><mrow><mi>f</mi></mrow></msub></mrow><mrow><msub><mrow><mi>B</mi></mrow><mrow><mi>P</mi><mo>,</mo><mi>f</mi></mrow></msub></mrow></mfrac></mrow></mrow><mo>)</mo></mrow></mrow><mrow><mn>2</mn></mrow></msup></mrow></mrow><mrow/></mroot></foreign></foreign-block></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Pulsdauer</p></td></tr><tr><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">224</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">10 MHz–110 MHz</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Körperableitstrom</p></td><td xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p><foreign-block><foreign fedlex:original-width="" fedlex:original-height="" fedlex:original-text-width="" fedlex:original-page-width="" type="mathml"><mroot><mrow><munderover><mo>∑</mo><mrow><mn>10</mn><mi>M</mi><mi>H</mi><mi>z</mi></mrow><mrow><mn>110</mn><mi>M</mi><mi>H</mi><mi>z</mi></mrow></munderover><mrow><msup><mrow><mrow><mo>(</mo><mrow><mrow><mfrac><mrow><msub><mrow><mi>I</mi></mrow><mrow><mi>K</mi><mo>,</mo><mi> </mi><mi>f</mi></mrow></msub></mrow><mrow><mn>45</mn></mrow></mfrac></mrow></mrow><mo>)</mo></mrow></mrow><mrow><mn>2</mn></mrow></msup></mrow></mrow><mrow/></mroot></foreign></foreign-block></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">6 Minuten</p></td></tr><tr><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">225</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1 Hz–110 MHz</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Berührungsstrom </p></td><td xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p><foreign-block><foreign fedlex:original-width="" fedlex:original-height="" fedlex:original-text-width="" fedlex:original-page-width="" type="mathml"><munderover><mo>∑</mo><mrow><mn>1</mn><mi>H</mi><mi>z</mi></mrow><mrow><mn>110</mn><mi>M</mi><mi>H</mi><mi>z</mi></mrow></munderover><mrow><mfrac><mrow><msub><mrow><mi>I</mi></mrow><mrow><mi>B</mi><mo>,</mo><mi> </mi><mi>f</mi></mrow></msub></mrow><mrow><msub><mrow><mi>I</mi></mrow><mrow><mi>B</mi><mo>,</mo><mi> </mi><mi>G</mi><mo>,</mo><mi> </mi><mi>f</mi></mrow></msub></mrow></mfrac></mrow></foreign></foreign-block></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">a</sup></p></td></tr><tr><td colspan="5"><blockList><item><num><sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">a</sup> </num><p>Massgebend sind die höchsten Effektivwerte (Art. 14 Abs. 5).</p></item></blockList></td></tr></table><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Die Summierung erfolgt jeweils innerhalb des beim Summenzeichen angegebenen Frequenzbereichs über alle Frequenzen <i>f</i>, bei denen Immissionen gleichzeitig vorhanden sind.</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Dabei bedeuten:</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>f</i> Frequenz in MHz</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>E</i><i><sub>f</sub></i> Effektivwert der elektrischen Feldstärke in V/m bei der Frequenz <i>f</i></p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>E</i><i><sub>G,f</sub></i> Immissionsgrenzwert für den Effektivwert der elektrischen Feldstärke in  V/m bei der Frequenz <i>f</i> nach Ziffer 11 Absatz 1</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>E</i><i><sub>P,f</sub></i> Immissionsgrenzwert für den Effektivwert der elektrischen Feldstärke in  V/m bei der Frequenz <i>f</i> nach Ziffer 11 Absatz 2</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>H</i><i><sub>f</sub></i> Effektivwert der magnetischen Feldstärke in A/m bei der Frequenz <i>f</i></p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>H</i><i><sub>G,f</sub></i> Immissionsgrenzwert für den Effektivwert der magnetischen Feldstärke  in A/m bei der Frequenz <i>f</i> nach Ziffer 11 Absatz 1</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>H</i><i><sub>P,f</sub></i> Immissionsgrenzwert für den Effektivwert der magnetischen Feldstärke  in A/m bei der Frequenz <i>f</i> nach Ziffer 11 Absatz 2</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>B</i><i><sub>f</sub></i> Effektivwert der magnetischen Flussdichte in µT bei der Frequenz <i>f</i></p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>B</i><i><sub>G,f</sub></i> Immissionsgrenzwert für den Effektivwert der magnetischen Flussdichte  in µT bei der Frequenz <i>f</i> nach Ziffer 11 Absatz 1</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>B</i><i><sub>P,f</sub></i> Immissionsgrenzwert für den Effektivwert der magnetischen Flussdichte  in µT bei der Frequenz <i>f</i> nach Ziffer 11 Absatz 2</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>I</i><i><sub>K,f</sub></i> Effektivwert des über eine Körper-Extremität abgeleiteten elektrischen  Stroms in mA bei der Frequenz <i>f</i></p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>I</i><i><sub>B,f</sub></i> Effektivwert des Berührungsstroms in mA bei der Frequenz <i>f</i></p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>I</i><i><sub>B,G,f</sub></i> Immissionsgrenzwert für den Effektivwert des Berührungsstroms in mA  bei der Frequenz <i>f</i> nach Ziffer 13</p></content></level></level></level></mainBody></doc></component></components></act></akomaNtoso>