Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI) <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><akomaNtoso xmlns="http://docs.oasis-open.org/legaldocml/ns/akn/3.0" xmlns:fedlex="http://fedlex.admin.ch/"><act name="publicLaw"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="734.31"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV)" shortForm="LeV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)" shortForm="OLEl"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl)" shortForm="OLEl"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="fr"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/xml"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml" fedlex:generator="2025-q2-rel-1.7.5"/></FRBRManifestation></identification><references source="#ch.bk"><TLCOrganization eId="ch.bk" href="https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/legal-institution/2" showAs="Chancellerie fédérale"/><TLCRole eId="publisher" href="http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#publisher" showAs="Editeur"/><TLCRole eId="rightsHolder" href="http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#rightsHolder" showAs="Détenteur des droits"/><TLCReference name="language" href="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/FRA" showAs="fr"/><TLCReference name="format" href="https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/user-format/xml" showAs="xml"/></references></meta><preface><p><docNumber>734.31 </docNumber></p><p><docTitle>Ordonnance<br/>sur les lignes électriques</docTitle></p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">(OLEl)</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">du 30 mars 1994 (État le 1<sup>er</sup> août 2025)</p></preface><preamble><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Le Conseil fédéral suisse,</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">vu les art. 13, 15<i>b</i>, al. 3, et 15<i>c</i>, al. 2 et 3, de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE)<authorialNote>		<p>  <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/19/259_252_257" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RS <b>734.0</b></ref></p>	</authorialNote>, <br/>vu l’art. 26 de la loi fédérale du 1<sup>er</sup> juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage<authorialNote>		<p> <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1966/1637_1694_1679" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RS <b>451</b></ref></p>	</authorialNote>, <br/>vu l’art. 24 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse<authorialNote>		<p> <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1988/506_506_506" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RS <b>922.0</b></ref></p>	</authorialNote>,<authorialNote>		<p> Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2025, en vigueur depuis le 1<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">er</sup> août 2025  (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2025/451" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RO <b>2025</b> 451</ref>).</p>	</authorialNote></p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">arrête:</p></preamble><body><title eId="tit_1"><num>Titre 1</num><heading>Dispositions générales</heading><chapter eId="tit_1/chap_1"><num>Chapitre 1</num><heading>But, champ d’application et définitions</heading><article eId="art_1"><num><b>Art. 1</b></num><heading>But</heading><paragraph eId="art_1/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">La présente ordonnance a pour but d’éviter les dangers provoqués par les lignes électriques, notamment par le rapprochement, le parallélisme et le croisement de lignes électriques entre elles, avec d’autres installations ou avec des constructions.</p></content></paragraph></article><article eId="art_2"><num><b>Art. 2</b></num><heading>Champ d’application</heading><paragraph eId="art_2/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La présente ordonnance s’applique à l’établissement, à l’exploitation et à l’entretien des lignes électriques.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_2/para_2"><num>2</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_2/para_2/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les dispositions relatives à l’établissement des lignes électriques s’appliquent aux lignes existantes:</listIntroduction><item eId="art_2/para_2/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">en cas de transformation complète;</p></item><item eId="art_2/para_2/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">en cas de modification importante de ces lignes, à condition que leur application n’exige pas un effort disproportionné et qu’elle n’affecte pas notablement la sécurité;</p></item><item eId="art_2/para_2/lbl_c"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">c. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">si lesdites lignes représentent un danger imminent pour l’homme et pour l’environnement ou si elles perturbent notablement d’autres installations électriques;</p></item><item eId="art_2/para_2/lbl_d"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">d. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">si la construction d’autres installations crée des rapprochements, des parallélismes ou des croisements.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_2/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Si certaines dispositions de la présente ordonnance s’avèrent extraordinairement difficiles à respecter ou si elles entravent le développement technique ou la protection de l’environnement, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication<authorialNote>		<p> Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).</p>	</authorialNote> (ci-après département) ou, dans les cas de moindre importance, l’organe de contrôle compétent (art. 21 de la loi sur les installations électriques, LIE) peut, sur demande motivée, consentir des dérogations.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_2/para_4"><num>4</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les dispositions sur les lignes à courant faible sont applicables aux conducteurs à fibres optiques.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_2/para_5"><num>5</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La présente ordonnance n’est pas applicable aux installations électriques visées à l’art. 42, al. 1, de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer<authorialNote>		<p> <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1983/1902_1902_1902" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RS <b>742.141.1</b></ref></p>	</authorialNote>.<authorialNote>		<p> Introduit par l’annexe 2 ch. II 4 de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">er</sup> juil. 2012 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2011/874" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RO <b>2011</b> 6233</ref>).</p>	</authorialNote></p></content></paragraph></article><article eId="art_3"><num><b>Art. 3</b></num><heading>Autres dispositions</heading><paragraph eId="art_3/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les dispositions de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant fort<authorialNote>		<p> <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1199_1199_1199" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RS <b>734.2</b></ref></p>	</authorialNote> et celles de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant faible<authorialNote>		<p> <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1185_1185_1185" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RS <b>734.1</b></ref></p>	</authorialNote> sont également valables pour l’établissement, l’exploitation et l’entretien des lignes électriques.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_3/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> …<authorialNote>		<p> Abrogé par l’annexe 2 ch. II 4 de l’O du 16 nov. 2011, avec effet au 1<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">er</sup> juil. 2012  (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2011/874" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RO <b>2011</b> 6233</ref>).</p>	</authorialNote></p></content></paragraph></article><article eId="art_4"><num><b>Art. 4</b></num><heading>Définitions</heading><paragraph eId="art_4/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les termes utilisés dans la présente ordonnance sont définis à l’annexe 1.</p></content></paragraph></article></chapter><chapter eId="tit_1/chap_2"><num>Chapitre 2</num><heading>Sécurité</heading><article eId="art_5"><num><b>Art. 5</b></num><heading>Généralités</heading><paragraph eId="art_5/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les lignes électriques ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses, en exploitation normale comme en cas de perturbation prévisible.</p></content></paragraph></article><article eId="art_6"><num><b>Art. 6</b></num><heading>Règles techniques</heading><paragraph eId="art_6/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Lorsque la présente ordonnance ne prescrit rien, on s’en tiendra aux règles techniques reconnues.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_6/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Sont réputées règles techniques reconnues en particulier les normes internationales harmonisées de la CEI<authorialNote>		<p> Commission Électrotechnique Internationale</p>	</authorialNote> et du CENELEC<authorialNote>		<p> Comité européen de normalisation électrotechnique</p>	</authorialNote>. À défaut, on s’en tiendra aux normes suisses<authorialNote>		<p> La liste des titres des normes ainsi que leur texte peuvent être obtenus auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.</p>	</authorialNote>.<authorialNote>		<p> Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 8 déc. 1997, en vigueur depuis le  1<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">er</sup> janv. 1998 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/1998/54_54_54" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RO <b>1998</b> 54</ref>).</p>	</authorialNote></p></content></paragraph><paragraph eId="art_6/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> S’il n’existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables par analogie ou les directives techniques éventuelles.<authorialNote>		<p> Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 8 déc. 1997, en vigueur depuis le  1<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">er</sup> janv. 1998  (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/1998/54_54_54" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RO <b>1998</b> 54</ref>).</p>	</authorialNote></p></content></paragraph></article><article eId="art_7"><num><b>Art. 7</b></num><heading>Prévention des perturbations</heading><paragraph eId="art_7/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Sous réserve de difficultés extraordinaires, les lignes électriques doivent être construites, modifiées et entretenues de façon que, indépendamment de leur état et leur charge, elles ne perturbent de manière inadmissible ni les installations à courant fort ou à courant faible ni les autres équipements électrotechniques, ces installations et ces équipements étant exploités conformément à leur destination.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_7/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Sous réserve de difficultés extraordinaires, les lignes électriques susceptibles d’être perturbées doivent être construites, modifiées et entretenues de façon que, exploitées conformément à leur destination et indépendamment de leur état et de leur charge, elles ne puissent être perturbées de manière inadmissible par d’autres installations ou équipements électrotechniques.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_7/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Si des perturbations inadmissibles et très difficiles à éliminer surviennent, malgré le respect des règles techniques reconnues, les intéressés cherchent à s’entendre. S’ils n’y parviennent pas, le département tranche. Il consulte au préalable les organes de contrôle compétents.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_7/para_4"><num>4</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les dispositions de l’ordonnance du 9 avril 1997<authorialNote>		<p> [<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/1997/1008_1008_1008" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RO <b>1997 </b>1008</ref>, <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2000/127" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp"><b>2000</b> 762 </ref>ch. I 6 <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2000/546" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">3012 </ref>ch. I art. 34 al. 3. <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2009/763" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RO <b>2009</b> 6243 </ref>annexe 3 ch. I]. Voir actuellement l’O du 25 nov. 2015 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/18" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RS <b>734.5</b></ref>).</p>	</authorialNote> sur la compatibilité électromagnétique sont applicables.<authorialNote>		<p> Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 9 avr. 1997 sur la compatibilité électromagnétique, en vigueur depuis le 1<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">er</sup> mai 1997 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/1997/1008_1008_1008" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RO <b>1997</b> 1008</ref>).</p>	</authorialNote></p></content></paragraph></article><article eId="art_8"><num><b>Art. 8</b></num><heading>Lutte contre les influences des lignes</heading><paragraph eId="art_8/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> En cas de rapprochements, de parallélismes ou de croisements de lignes électriques avec d’autres lignes, avec d’autres installations ou avec des constructions, il faut éviter tout dommage et toute influence réciproque inadmissible.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_8/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> En cas de parallélismes de lignes électriques avec d’autres systèmes conducteurs d’électricité, des mesures de protection doivent être prises contre les composantes longitudinales inadmissibles de tensions induites.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_8/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Si des lignes électriques doivent être établies dans la zone d’influence de prises de terre étrangères, on les isolera contre les tensions maximales prévisibles susceptibles d’apparaître. Aucun courant vagabond ne doit pouvoir circuler dans les gaines de câbles ni dans les tuyaux de protection.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_8/para_4"><num>4</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Si, en cas de rencontres entre lignes électriques, des mesures de sécurité doivent être prises et que les exploitants n’arrivent pas à s’entendre sur la répartition des coûts, l’Office fédéral de l’énergie tranche (art. 17 LIE).</p></content></paragraph></article><article eId="art_9"><num><b>Art. 9</b></num><heading>Rapport avec d’autres lignes ou infrastructures</heading><paragraph eId="art_9/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Lors de la planification de lignes électriques, l’exploitant doit prendre en compte les lignes et les infrastructures se trouvant dans la zone d’influence du projet.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_9/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Si les lignes électriques rencontrent d’autres lignes, d’autres installations ou d’autres objets et peuvent de ce fait affecter la sécurité, l’exploitant de la ligne doit en informer sans retard l’organe de contrôle par écrit en indiquant les mesures de protection prévues.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_9/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> L’organe de contrôle décide si la disposition projetée est admissible et si les mesures de protection sont adéquates.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_9/para_4"><num>4</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> L’organe de contrôle peut, en cas de rencontre de lignes électriques à courant fort avec d’autres installations ou objets, fixer des mesures de protection supplémentaires conformément à l’annexe 2.</p></content></paragraph></article><article eId="art_10"><num><b>Art. 10</b></num><heading>Danger temporaire</heading><paragraph eId="art_10/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Si, lors de l’établissement, de l’exploitation ou de l’entretien de lignes électriques à proximité d’autres installations électriques ou de chemins de fer, de téléphériques, de conduites ou de routes nationales, il y a mise en danger réciproque temporaire, les exploitants de toutes les installations concernées doivent s’informer mutuellement et prendre, d’un commun accord, les mesures de protection nécessaires.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_10/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> L’exploitant de la ligne concernée annonce à l’organe de contrôle la rencontre de sa ligne avec d’autres installations ou d’autres objets, et les mesures de protection conclues.</p></content></paragraph></article><article eId="art_11"><num><b>Art. 11</b><authorialNote>		<p> Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">er</sup> juin 2019 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2019/269" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RO <b>2019</b> 1377</ref>).</p>	</authorialNote></num><heading>Protection du paysage et de l’environnement</heading><paragraph eId="art_11/para_1"><num>1</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_11/para_1/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Toute atteinte au paysage, à la nature ou à l’environnement par des lignes électriques d’une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV peut, sur requête de l’exploitant de ces lignes, être compensée par des mesures de remplacement réalisées sur des installations électriques à courant fort appartenant à un tiers (art. 15<i>b</i>, al. 2, LIE). L’exploitant envisage en particulier les mesures de remplacement suivantes sur les lignes:</listIntroduction><item eId="art_11/para_1/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">regroupement;</p></item><item eId="art_11/para_1/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">déplacement;</p></item><item eId="art_11/para_1/lbl_c"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">c. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">câblage;</p></item><item eId="art_11/para_1/lbl_d"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">d. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">démantèlement.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_11/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Il implique de manière appropriée le tiers dans la planification et s’efforce d’aboutir à une requête commune jouissant de l’approbation de celui-ci. Si le tiers refuse de donner son approbation, l’exploitant dépose sa requête seul.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_11/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Il dépose la requête, accompagnée de tous les documents nécessaires à l’évaluation des mesures de remplacement, avec sa demande d’approbation des plans.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_11/para_4"><num>4</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Tout inconvénient à un tiers résultant de la mesure de remplacement doit être intégralement indemnisé en y imputant les avantages.</p></content></paragraph></article><article eId="art_11_a"><num><b>Art. 11</b><i>a</i><authorialNote>		<p> Introduit par le ch. II 2 de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">er</sup> sept. 2009  (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2009/429" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RO <b>2009</b> 3507</ref>).</p>	</authorialNote></num><heading>Protection contre le rayonnement non ionisant de lignes existantes</heading><paragraph eId="art_11_a/para"><content><blockList><listIntroduction eId="art_11_a/para/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">L’autorité communale ou cantonale compétente pour l’octroi d’un permis de construire ou l’approbation du changement d’affectation d’un bien-fonds doit consulter l’exploitant de la ligne à haute tension avant de délivrer le permis de construire ou d’approuver le changement d’affectation si:</listIntroduction><item eId="art_11_a/para/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">l’affectation autorisée de surfaces à l’intérieur de zones à bâtir existantes se trouve élargie ou modifiée de telle manière qu’il peut en résulter de nouveaux lieux à utilisation sensible (art. 3, al. 3, let. a et b, de l’O du 23 déc. 1999 sur la protection contre le rayonnement ionisant, ORNI<authorialNote>		<p> <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2000/38" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RS <b>814.710</b></ref></p>	</authorialNote>) dans l’aire d’une ligne à haute tension existante où la valeur limite de l’installation (annexe 1, ch. 14, ORNI) est atteinte ou dépassée dans le mode d’exploitation déterminant (annexe 1, ch. 13, ORNI);</p></item><item eId="art_11_a/para/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">des bâtiments sont édifiés ou modifiés de telle manière qu’il en résulte de nouveaux lieux à utilisation sensible (art. 3, al. 3, let. a et b, ORNI) dans l’aire d’une ligne à haute tension existante où la valeur limite (annexe 1, ch. 14, ORNI) est atteinte ou dépassée dans le mode d’exploitation déterminant (annexe 1, ch. 13, ORNI).</p></item></blockList></content></paragraph></article></chapter></title><title eId="tit_2"><num>Titre 2</num><heading>Règles de construction</heading><chapter eId="tit_2/chap_1"><num>Chapitre 1<inline name="man-font-weight-normal"><authorialNote>		<p> Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">er</sup> juin 2020  (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2019/269" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RO <b>2019</b> 1377</ref>).</p>	</authorialNote></inline></num><heading>Technologie de transport à employer</heading><article eId="art_11_b"><num><b>Art. 11</b><i>b</i></num><heading>Principe</heading><paragraph eId="art_11_b/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La réalisation d’un projet concernant une ligne d’une tension nominale inférieure à 220 kV et ayant une fréquence de 50 Hz sous forme de ligne souterraine ou de ligne aérienne est déterminée en particulier sur la base de l’art. 15<i>c</i> LIE et des dispositions du présent chapitre.<authorialNote>		<p> Nouvelle teneur selon le ch.I de l’O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">er</sup> juil. 2021 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2021/330" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RO <b>2021</b> 330</ref>).</p>	</authorialNote></p></content></paragraph><paragraph eId="art_11_b/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Le facteur de surcoût visé à l’art. 15<i>c</i>, al. 2, LIE s’élève à 2,0.</p></content></paragraph></article><article eId="art_11_c"><num><b>Art. 11</b><i>c</i></num><heading>Calcul du facteur de surcoût d’un projet concret </heading><paragraph eId="art_11_c/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Le facteur de surcoût d’un projet concret est calculé à partir du rapport entre les coûts totaux présumés pour la réalisation du projet sous forme de ligne souterraine et les coûts totaux présumés pour la réalisation sous forme de ligne aérienne.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_11_c/para_2"><num>2</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_11_c/para_2/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les coûts totaux présumés englobent les coûts suivants en lien avec le projet:</listIntroduction><item eId="art_11_c/para_2/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">coûts de planification;</p></item><item eId="art_11_c/para_2/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">coûts d’acquisition des terrains et de concession de droits et de servitudes;</p></item><item eId="art_11_c/para_2/lbl_c"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">c. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">coûts des mesures de reconstitution et de remplacement;</p></item><item eId="art_11_c/para_2/lbl_d"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">d. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">coûts de matériel;</p></item><item eId="art_11_c/para_2/lbl_e"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">e. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">coûts de construction et de montage;</p></item><item eId="art_11_c/para_2/lbl_f"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">f. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">coûts de démantèlement des lignes existantes;</p></item><item eId="art_11_c/para_2/lbl_g"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">g. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">coûts de maintenance et de réparation;</p></item><item eId="art_11_c/para_2/lbl_h"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">h. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">coûts de remplacement de différents composants;</p></item><item eId="art_11_c/para_2/lbl_i"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">i. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">coûts des pertes d’énergie.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_11_c/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les coûts totaux présumés sont calculés sur une période correspondant à la durée de vie des composants les plus durables des réalisations comparées. </p></content></paragraph><paragraph eId="art_11_c/para_4"><num>4</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les coûts visés à l’al. 2 sont évalués au moyen de la méthode de la valeur actualisée nette. L’évaluation fait appel à un taux d’actualisation correspondant au coût moyen pondéré du capital visé à l’art. 13, al. 3, let. b, de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité<authorialNote>		<p> <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/226" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RS <b>734.71</b></ref></p>	</authorialNote>, déduction faite du taux de renchérissement des prix à la consommation en vigueur au moment de la comparaison.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_11_c/para_5"><num>5</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Le calcul des coûts des pertes d’énergie fait appel au prix du produit dans les contrats dont l’échéance est la plus éloignée conclus sur le marché à terme suisse et portant sur la livraison d’électricité.</p></content></paragraph></article><article eId="art_11_d"><num><b>Art. 11</b><i>d</i></num><heading>Respect du facteur de surcoût</heading><paragraph eId="art_11_d/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Si le facteur de surcoût d’un projet concret ne dépasse pas le facteur de surcoût visé à l’art. 11<i>b</i>, le projet doit être réalisé sous forme de ligne souterraine.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_11_d/para_2"><num>2</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_11_d/para_2/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Le projet est réalisé sous forme de ligne aérienne malgré le respect du facteur de surcoût:</listIntroduction><item eId="art_11_d/para_2/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">s’il concerne une ligne aérienne existante et s’étend sur quatre portées au maximum, ou</p></item><item eId="art_11_d/para_2/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">si la ligne concernée par le projet peut être regroupée avec une ligne aérienne existante dont la tension nominale est supérieure ou égale à celle de la ligne concernée par le projet.</p></item></blockList></content></paragraph></article><article eId="art_11_e"><num><b>Art. 11</b><i>e</i><authorialNote>		<p> Nouvelle teneur selon le ch.I de l’O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">er</sup> juil. 2021 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2021/330" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RO <b>2021</b> 330</ref>).</p>	</authorialNote></num><heading>Dépassement du facteur de surcoût</heading><paragraph eId="art_11_e/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Un projet concret peut, malgré le dépassement du facteur de surcoût, être réalisé partiellement ou intégralement sous forme de ligne souterraine si, lors de la procédure d’approbation des plans, l’exploitant démontre qu’un tiers prend en charge le montant dépassant le facteur de surcoût fixé.</p></content></paragraph></article></chapter><chapter eId="tit_2/chap_1_a"><num>Chapitre 1<inline name="man-font-weight-normal"><i>a</i></inline><inline name="man-font-weight-normal"><authorialNote>		<p> Anciennement chapitre 1.</p>	</authorialNote></inline></num><heading>Lignes aériennes</heading><section eId="tit_2/chap_1_a/sec_1"><num>Section 1</num><heading>Lignes aériennes à courant faible</heading><article eId="art_12"><num><b>Art. 12</b></num><heading>Tracé de la ligne</heading><paragraph eId="art_12/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les lignes doivent être établies de façon à ne pas pouvoir être endommagées par des arbres ni par des buissons, même lors de vents violents ou de fortes chutes de neige.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_12/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les conducteurs doivent être fixés uniquement sur des supports admis et établis pour eux.</p></content></paragraph></article><article eId="art_13"><num><b>Art. 13</b></num><heading>Distance entre les conducteurs et entre les conducteurs et les supports</heading><paragraph eId="art_13/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">La distance entre les conducteurs et entre les conducteurs et les supports doit être fixée de façon que les courts-circuits soient exclus, même en cas de mouvements extraordinaires des conducteurs (déviation due au vent, chute de surcharges).</p></content></paragraph></article><article eId="art_14"><num><b>Art. 14</b></num><heading>Distance entre les lignes et le sol</heading><paragraph eId="art_14/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les distances minimales entre les conducteurs et les câbles aériens et le sol, aussi bien pour la flèche maximale que pour la déviation due au vent, sont données à l’annexe 3.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_14/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> On tiendra compte des hauteurs moyennes de la neige pour les pistes de ski, les chemins carrossables en hiver et les chemins touristiques très fréquentés.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_14/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Dans certains cas exceptionnels justifiés, l’organe de contrôle peut autoriser des distances inférieures. Il fixe alors les mesures de protection à prendre.</p></content></paragraph></article><article eId="art_15"><num><b>Art. 15</b></num><heading>Distance entre les lignes et les arbres</heading><paragraph eId="art_15/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les arbres situés sous les lignes ou à proximité des lignes doivent être abattus ou suffisamment élagués pour garantir à la fois la protection des personnes assurant l’entretien des arbres et la sécurité de l’exploitation de la ligne.</p></content></paragraph></article><article eId="art_16"><num><b>Art. 16</b></num><heading>Distance entre les lignes et les cours d’eau</heading><paragraph eId="art_16/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les distances entre les lignes aériennes à courant faible et les cours d’eau sont régies par l’art. 40.</p></content></paragraph></article><article eId="art_17"><num><b>Art. 17</b></num><heading>Conducteurs et éléments porteurs de câbles aériens</heading><paragraph eId="art_17/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La contrainte à laquelle sont soumis les conducteurs et les éléments porteurs ne doit pas dépasser la contrainte maximale à la traction du matériau utilisé.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_17/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les conducteurs et les éléments porteurs doivent résister à une charge minimale de rupture de 1,25 kN.</p></content></paragraph></article><article eId="art_18"><num><b>Art. 18</b></num><heading>Contrainte maximale à la traction des conducteurs</heading><paragraph eId="art_18/para_1"><num>1</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_18/para_1/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La contrainte maximale à la traction d’un conducteur ou d’un câble se calcule à partir des hypothèses suivantes:</listIntroduction><item eId="art_18/para_1/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">une température du conducteur de –20° C, sans surcharge;</p></item><item eId="art_18/para_1/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">une température du conducteur de 0° C et une surcharge uniformément répartie d’au moins 8N/m sans vent.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_18/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Si les conditions locales montrent que des températures plus basses ou des surcharges plus fortes sont à prévoir, on les introduira dans le calcul.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_18/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Pour les câbles aériens, les hypothèses de température sont toujours valables pour l’élément porteur. Le poids du câble ou des conducteurs qui ne tiennent pas lieu d’élément porteur est à ajouter à la surcharge.</p></content></paragraph></article><article eId="art_19"><num><b>Art. 19</b></num><heading>Flèche maximale des conducteurs</heading><paragraph eId="art_19/para_1"><num>1</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_19/para_1/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La flèche maximale d’un conducteur ou d’un câble se calcule à partir des hypothèses suivantes:</listIntroduction><item eId="art_19/para_1/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">une température du conducteur de 40° C;</p></item><item eId="art_19/para_1/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">une température du conducteur de 0° C et une surcharge uniformément répartie d’au moins 8 N/m sans vent.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_19/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Si les conditions locales montrent que des températures plus élevées ou des surcharges plus fortes sont à prévoir, on les introduira dans le calcul.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_19/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Pour les câbles aériens, les hypothèses de température sont toujours valables pour l’élément porteur. Le poids du câble ou des conducteurs qui ne tiennent pas lieu d’élément porteur est à ajouter à la surcharge.</p></content></paragraph></article><article eId="art_20"><num><b>Art. 20</b></num><heading>Jonctions des conducteurs</heading><paragraph eId="art_20/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les manchons de jonction des conducteurs doivent répondre aux mêmes exigences électrotechniques que les conducteurs eux-mêmes.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_20/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les manchons de jonction des conducteurs autoporteurs ou des éléments porteurs de câbles aériens doivent remplir les conditions fixées à l’art. 17.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_20/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> L’utilisation de courts tronçons de conducteurs assemblés n’est pas admise pour une ligne aérienne.</p></content></paragraph></article><article eId="art_21"><num><b>Art. 21</b></num><heading>Isolateurs</heading><paragraph eId="art_21/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La charge de rupture minimale des isolateurs en céramique ou en verre, qu’ils soient à long fût, supports ou rigides à tige, doit présenter un coefficient de sécurité d’au moins 2,8 par rapport aux charges statiques maximales.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_21/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les isolateurs composites en matière synthétique doivent être résistants aux intempéries et au rayonnement ultraviolet.</p></content></paragraph></article><article eId="art_22"><num><b>Art. 22</b></num><heading>Éléments de fixation</heading><paragraph eId="art_22/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les fixations du conducteur et de l’élément porteur doivent correspondre au type de support et résister avec sûreté aux charges engendrées.</p></content></paragraph></article><article eId="art_23"><num><b>Art. 23</b></num><heading>Compatibilité du matériel</heading><paragraph eId="art_23/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les conducteurs, les câbles aériens, les manchons de jonction des conducteurs, les isolateurs et les armatures doivent résister aux conditions environnantes ainsi qu’à la désagrégation électrochimique.</p></content></paragraph></article><article eId="art_24"><num><b>Art. 24</b></num><heading>Résistance et stabilité des supports, des fondations, des contrefiches et des haubans</heading><paragraph eId="art_24/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les supports, les fondations, les contrefiches, les haubans et leurs éléments constitutifs doivent être dimensionnés et construits de façon à résister aux charges maximales.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_24/para_2"><num>2</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_24/para_2/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La charge maximale est déterminée par la combinaison la plus défavorable de tous les efforts qui agissent sur un support ou sur un de ses éléments. Il faut considérer:</listIntroduction><item eId="art_24/para_2/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">les efforts dus aux conducteurs à 0° C et une surcharge uniformément répartie d’au moins 8 N/m par conducteur ou câble aérien;</p></item><item eId="art_24/para_2/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">la pression horizontale du vent.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_24/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les matériaux généralement utilisés pour les supports sont l’acier, le béton armé ou le bois. Les supports utilisant ces matériaux sont à dimensionner conformément à l’annexe 4.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_24/para_4"><num>4</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> D’autres matériaux ou des constructions non usuelles ne peuvent être employés que si leur aptitude, en particulier leur résistance mécanique et leur durabilité, est prouvée. L’organe de contrôle peut exiger un certificat d’essais d’une station d’essais reconnue ou ordonner l’exécution d’essais particuliers.</p></content></paragraph></article><article eId="art_25"><num><b>Art. 25</b></num><heading>Fondations des supports</heading><paragraph eId="art_25/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La profondeur d’implantation dans le sol des poteaux en bois doit être au minimum égale au dixième de leur longueur plus 40 cm.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_25/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les poteaux en bois doivent être calés solidement. Suivant la charge et la nature du terrain, on augmentera la surface d’appui.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_25/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les poteaux en bois encastrés dans des massifs en béton doivent être démontés au plus tard trois ans après.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_25/para_4"><num>4</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Lorsqu’on utilise des fondations spéciales, seuls des socles formés de matériaux résistants à l’action du sol peuvent être employés. Les poteaux doivent y être fixés de façon à pouvoir être remplacés aisément tout en étant protégés contre l’humidité et la stagnation d’eau de pluie. Les socles doivent présenter une résistance au moins égale à celle des poteaux eux-mêmes.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_25/para_5"><num>5</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les fondations des supports en matériaux autres que le bois doivent être calculées pour la charge maximale prévisible en tenant compte de l’encastrement. Le coefficient de sécurité au renversement doit être d’au minimum 1,5.</p></content></paragraph></article><article eId="art_26"><num><b>Art. 26</b></num><heading>Haubans</heading><paragraph eId="art_26/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La section des câbles en acier des haubans doit être d’au moins 20 mm<sup>2</sup>. Dans le sol, une tringle d’acier rond doit avoir un diamètre d’au moins 10 mm; un câble d’acier, une section d’au moins 70 mm<sup>2</sup>.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_26/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les haubans doivent être munis de tendeurs afin de permettre en tout temps un réglage ultérieur.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_26/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les haubans électriquement conducteurs doivent être fixés aux supports de façon à exclure tout contact avec des parties d’installations sous tension.</p></content></paragraph></article><article eId="art_27"><num><b>Art. 27</b></num><heading>Protection des supports</heading><paragraph eId="art_27/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les supports, les fondations, les contrefiches et les haubans doivent être protégés contre les influences extérieures, afin que soient garanties en permanence leur stabilité et leur résistance.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_27/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les supports et les parties de supports en bois doivent être imprégnés ou protégés de façon similaire.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_27/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les points de jonction des supports en bois doivent être couverts ou disposés de façon à exclure la stagnation d’eau.</p></content></paragraph></article><article eId="art_28"><num><b>Art. 28</b></num><heading>Indications figurant sur les supports</heading><paragraph eId="art_28/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les supports doivent être munis d’une plaquette indicatrice mentionnant un numéro d’ordre, l’année de la pose et les initiales du propriétaire de la ligne.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_28/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les poteaux en bois doivent en outre porter à 4,5 m au-dessus du pied, en caractères indélébiles, l’année de l’imprégnation et l’identification du fournisseur.</p></content></paragraph></article></section><section eId="tit_2/chap_1_a/sec_2"><num>Section 2</num><heading>Lignes aériennes à courant fort</heading><article eId="art_29"><num><b>Art. 29</b></num><heading>Protection antiparasite</heading><paragraph eId="art_29/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Le pouvoir perturbateur des lignes à haute tension et de leurs éléments de construction ne doit pas dépasser les valeurs indiquées à l’annexe 5.</p></content></paragraph></article><article eId="art_30"><num><b>Art. 30</b><authorialNote>		<p> Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2025, en vigueur depuis le 1<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">er</sup> août 2025  (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2025/451" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RO <b>2025</b> 451</ref>).</p>	</authorialNote></num><heading>Protection des oiseaux</heading><paragraph eId="art_30/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les nouvelles lignes doivent être planifiées et construites de façon à réduire le plus possible le risque de collision pour les oiseaux. Les supports doivent être conçus de sorte que les oiseaux ne puissent pas provoquer de court-circuit à la terre ou entre phases.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_30/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Des mesures doivent être prises sur les supports existants des lignes d’une tension de 1 à 150 kV dont la configuration représente un danger pour les oiseaux, afin que ceux-ci ne puissent pas, dans la mesure du possible, y provoquer de court-circuit à la terre ou entre phases. </p></content></paragraph></article><article eId="art_31"><num><b>Art. 31</b></num><heading>Indications sur le comportement à adopter</heading><paragraph eId="art_31/para"><content><blockList><listIntroduction eId="art_31/para/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les exploitants de lignes aériennes pour la distribution locale ou régionale d’énergie doivent, en se conformant aux usages locaux, informer la population sur le comportement à adopter:</listIntroduction><item eId="art_31/para/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">lors d’activités, sources de danger, à proximité de lignes aériennes;</p></item><item eId="art_31/para/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">en présence de lignes aériennes défectueuses, tout particulièrement lorsqu’un conducteur est tombé à terre;</p></item><item eId="art_31/para/lbl_c"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">c. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">envers les personnes blessés par le courant électrique et se trouvant encore dans la zone dangereuse.</p></item></blockList></content></paragraph></article><article eId="art_32"><num><b>Art. 32</b></num><heading>Escalade des supports</heading><paragraph eId="art_32/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les supports doivent être conçus ou équipés de sorte qu’il soit impossible d’y grimper sans disposer de moyens auxiliaires ou sans fournir d’efforts extraordinaires.</p></content></paragraph></article><article eId="art_33"><num><b>Art. 33</b></num><heading>Distance entre les conducteurs et entre les conducteurs et les supports</heading><paragraph eId="art_33/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les distances entre les conducteurs sous tension et entre ces conducteurs et les supports doivent être fixées de façon à éviter, dans les cas prévisibles, tout risque d’arc électrique, de transfert de potentiel et de court-circuit à la terre ou entre phases.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_33/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les distances se calculent en fonction des tensions nominales maximales existantes et des tensions d’essais correspondantes selon l’annexe 6. À défaut d’autre prescription, ces distances sont valables pour les conducteurs, les conducteurs de terre, les câbles aériens et les cordes de protection.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_33/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les câbles aériens à haute tension dépourvus de gaine métallique mise à la terre sont à considérer comme des conducteurs nus sous tension.</p></content></paragraph></article><article eId="art_34"><num><b>Art. 34</b></num><heading>Distance entre les lignes et le sol</heading><paragraph eId="art_34/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les distances minimales entre les conducteurs, les câbles aériens, les conducteurs de terre et le sol, aussi bien pour la flèche maximale que pour la déviation due au vent, sont données à l’annexe 3.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_34/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Dans les régions impraticables, notamment par rapport aux éperons ou à d’autres saillies de terrain, la distance directe minimale en cas de déviations dues au vent doit être égale à 0,01 m par kV de tension nominale, mais jamais inférieure à 1,50 m.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_34/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> On tiendra compte des hauteurs moyennes de la neige pour les pistes de ski, les chemins carrossables en hiver et les chemins touristiques très fréquentés.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_34/para_4"><num>4</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Dans certains cas exceptionnels justifiés, l’organe de contrôle peut autoriser des distances inférieures. Il fixe alors les mesures de protection adéquates.</p></content></paragraph></article><article eId="art_35"><num><b>Art. 35</b></num><heading>Distance entre les lignes et les arbres</heading><paragraph eId="art_35/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les distances directes entre les conducteurs des lignes aériennes et les arbres sont fonction de l’exploitation des arbres, de la nature du sol et de son inclinaison, de la neige accumulée sur les arbres, etc.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_35/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les distances entre les conducteurs des lignes aériennes et les arbres fruitiers ou les arbres d’ornement doivent permettre d’exploiter les arbres sans danger.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_35/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Pour les installations d’arrosage d’arbres et de plantes, l’organe de contrôle fixe pour chaque cas les distances entre les conducteurs des lignes aériennes et ces installations, et les mesures de protection adéquates.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_35/para_4"><num>4</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_35/para_4/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les distances verticales entre les arbres et les conducteurs nus des lignes aériennes à haute tension ne doivent pas être inférieures, pour la flèche maximale, aux valeurs suivantes:</listIntroduction><item eId="art_35/para_4/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">arbres fruitiers: 2,5 m + 0,01 m par kV de tension nominale;</p></item><item eId="art_35/para_4/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">autres arbres: 1,5 m + 0,01 m par kV de tension nominale.</p></item></blockList></content></paragraph></article><article eId="art_36"><num><b>Art. 36</b></num><heading>Distance entre les lignes et les bâtiments</heading><paragraph eId="art_36/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les lignes aériennes doivent être établies à une distance des bâtiments telle qu’elles ne mettent pas en danger ni les personnes ni les bâtiments. La présence des lignes ne doit pas entraver les mesures de sauvetage et de lutte contre le feu en cas d’incendie.</p></content></paragraph></article><article eId="art_37"><num><b>Art. 37</b></num><heading>Distance entre les lignes à basse tension et les bâtiments</heading><paragraph eId="art_37/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les distances entre les lignes aériennes, les câbles aériens à basse tension et les bâtiments sont données à l’annexe 7.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_37/para_2"><num>2</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_37/para_2/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les ancrages aux façades sont à fixer de façon:</listIntroduction><item eId="art_37/para_2/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">qu’ils ne puissent être atteints à partir d’endroits normalement accessibles;</p></item><item eId="art_37/para_2/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">que les lignes aériennes arrivent autant que possible perpendiculairement à la façade.</p></item></blockList></content></paragraph></article><article eId="art_38"><num><b>Art. 38</b></num><heading>Distance entre les lignes aériennes à haute tension et les bâtiments</heading><paragraph eId="art_38/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les distances entre les lignes aériennes à haute tension et les bâtiments sont données à l’annexe 8.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_38/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La distance horizontale entre les conducteurs à haute tension, leurs supports et les bâtiments doit être d’au moins 5 m. La distance directe entre les conducteurs et les parties de bâtiments les plus proches, en cas de déviations dues au vent, ne doit pas être inférieure à 2,50 m +0,01 m par kV de tension nominale.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_38/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Pour les bâtiments plus élevés que le conducteur inférieur, la distance horizontale de 5 m doit être majorée d’une valeur égale à la hauteur du dépassement de la partie du bâtiment la plus proche du conducteur. Pour les toits ayant une pente supérieure à 45<sup>o</sup>, la valeur de dépassement se calcule selon l’annexe 8. Une distance horizontale de 20 m suffit dans tous les cas.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_38/para_4"><num>4</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_38/para_4/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Si les lignes aériennes à haute tension sont plus élevées que les bâtiments, la distance horizontale peut, exceptionnellement, être réduite. L’organe de contrôle décide alors:</listIntroduction><item eId="art_38/para_4/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">si la réduction est admissible;</p></item><item eId="art_38/para_4/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">des distances directes en fonction de la charge thermique et des risques d’incendie du bâtiment;</p></item><item eId="art_38/para_4/lbl_c"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">c. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">des mesures de protection adéquates.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_38/para_5"><num>5</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les bâtiments, les halles de fêtes, les tentes et les structures analogues destinées à d’importants rassemblements de personnes, avec de grands risques d’incendie ou des matières explosives ne doivent pas se trouver dans la zone de lignes aériennes. L’organe de contrôle peut autoriser des exceptions; il fixe alors les mesures de protection adéquates.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_38/para_6"><num>6</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Une ligne aérienne à haute tension ne peut être fixée ou ancrée à un bâtiment que si celui-ci sert exclusivement à l’exploitation d’installations électriques.</p></content></paragraph></article><article eId="art_39"><num><b>Art. 39</b></num><heading>Lieux d’importants rassemblements de personnes, places de jeux ou de sport</heading><paragraph eId="art_39/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les lieux où se regroupent temporairement un grand nombre de personnes (places de rassemblement, places de marché, lieux d’exposition, préaux d’écoles, places de sport, terrains de camping, aires de repos publiques, etc.) ne doivent pas se situer dans la zone d’une ligne aérienne à haute tension.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_39/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Ces lieux peuvent être exceptionnellement survolés. L’organe de contrôle décide alors si le survol est admissible, des distances, et des mesures de protection adéquates.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_39/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Le plan d’eau (piscine, lac, rivière, etc.) d’un établissement de bain public ne doit pas se trouver dans la zone de lignes aériennes. L’organe de contrôle peut autoriser des exceptions pour de petites piscines privées. Il fixe alors les mesures de protection adéquates.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_39/para_4"><num>4</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Au-dessus d’un terrain de football, la distance au sol des conducteurs et des câbles aériens doit atteindre au moins 15 m pour la flèche du conducteur à une température de 40 °C. L’organe de contrôle peut autoriser, à titre exceptionnel, des distances inférieures pour des terrains d’importance secondaire.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_39/para_5"><num>5</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Au-dessus des places de jeux ou de sport, la distance verticale entre les conducteurs ou les câbles aériens et tous les types de clôtures, treillis de protection, etc., ne doit pas être inférieure à 2,5 m + 0,01 m par kV de tension nominale pour la flèche du conducteur à une température de 40° C.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_39/para_6"><num>6</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les tribunes, locaux des clubs, vestiaires et autres équipements similaires des places de jeux ou de sport sont considérés comme des bâtiments.</p></content></paragraph></article><article eId="art_40"><num><b>Art. 40</b></num><heading>Distance entre les lignes et les cours d’eau</heading><paragraph eId="art_40/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les lignes situées au-dessus des cours d’eau doivent être disposées de façon à ne pas entraver la navigation.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_40/para_2"><num>2</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_40/para_2/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La distance entre les conducteurs, les câbles aériens, les conducteurs de terre et le niveau des hautes eaux navigables des cours d’eaux suivants ne doit pas être inférieure à 15 m + 0,01 m par kV de tension nominale, pour la flèche maximale des conducteurs:</listIntroduction><item eId="art_40/para_2/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">le Rhin, du lac de Constance jusqu’à la frontière à Bâle;</p></item><item eId="art_40/para_2/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">l’Aar, du lac de Bienne à Coblence (confluent du Rhin et de l’Aar);</p></item><item eId="art_40/para_2/lbl_c"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">c. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">le canal de la Broye;</p></item><item eId="art_40/para_2/lbl_d"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">d. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">le canal de la Thielle;</p></item><item eId="art_40/para_2/lbl_e"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">e. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">le Rhône, en aval de Genève jusqu’à la frontière.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_40/para_3"><num>3</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_40/para_3/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> L’organe de contrôle peut autoriser des distances plus petites sur les tronçons suivants si la navigation n’y est pas mise en danger:</listIntroduction><item eId="art_40/para_3/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">sur le Rhin, de Schaffhouse à Coblence (confluent du Rhin et de l’Aar);</p></item><item eId="art_40/para_3/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">sur l’Aar, de Bienne au pont routier de Döttingen;</p></item><item eId="art_40/para_3/lbl_c"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">c. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">sur le Rhône, de l’usine de Verbois à la frontière.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_40/para_4"><num>4</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Pour tous les autres cours d’eau et lacs où la navigation est pratiquée ou pourrait l’être, l’organe de contrôle fixe, en accord avec les autorités compétentes de la navigation, les distances de sécurité requises et les mesures de protection adéquates. Si nécessaire, on placera des signaux de navigation ou de mise en garde.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_40/para_5"><num>5</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La distance entre les conducteurs et les cours d’eau et lacs non navigables, comptée pour la flèche maximale des conducteurs et le niveau des hautes eaux, doit être au minimum de 4 m plus 0,01 m par kV de tension nominale.</p></content></paragraph></article><article eId="art_41"><num><b>Art. 41</b></num><heading>Luminaires sur les supports d’une ligne à haute tension</heading><paragraph eId="art_41/para_1"><num>1</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_41/para_1/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les luminaires peuvent être montés sur des supports de lignes aériennes à haute tension:</listIntroduction><item eId="art_41/para_1/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">si la ligne et l’entretien de l’installation d’éclairage sont sous la responsabilité du même exploitant;</p></item><item eId="art_41/para_1/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">si l’exploitation et l’entretien de l’installation d’éclairage se font sur la base d’une convention écrite entre les exploitants concernés.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_41/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les luminaires doivent toujours être montés au-dessous des conducteurs ou des câbles aériens à haute tension.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_41/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La distance verticale à respecter entre le conducteur inférieur ou le câble aérien à haute tension inférieur et les luminaires est pour les lignes ordinaires: de 1,5 m + 0,01 m par kV de tension nominale, pour les lignes à grandes portées: de 2,5 m + 0,01 m par kV de tension nominale.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_41/para_4"><num>4</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les luminaires et leurs installations doivent être mis à la terre et fixés sur les supports de sorte qu’en cas de court-circuit à la terre dans le réseau haute tension ils ne soient pas soumis à des influences inadmissibles et ne disséminent aucune tension dangereuse dans leurs environs.</p></content></paragraph></article><article eId="art_42"><num><b>Art. 42</b></num><heading>Candélabres</heading><paragraph eId="art_42/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les distances requises entre un conducteur, un câble aérien à haute tension et des candélabres ou des luminaires sont données à l’annexe 9.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_42/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La pose ou le démontage d’un candélabre ne doit se faire qu’avec l’accord de l’exploitant de la ligne aérienne à haute tension si le risque existe, suite à des mouvements intentionnels ou accidentels imprimés au candélabre, que la distance directe «a» prescrite à l’annexe 9 ne soit plus respectée.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_42/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les travaux d’entretien des luminaires et des candélabres ne doivent pas être entravés par des lignes aériennes à haute tension passant à proximité; le personnel doit pouvoir travailler sans danger. Des déviations du conducteur ou du candélabre dues au vent ne doivent pas provoquer d’arcs électriques.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_42/para_4"><num>4</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Aux croisements de lignes aériennes à haute tension avec une rangée de candélabres dont les luminaires sont situés plus hauts ou au même niveau que les conducteurs inférieurs de ces lignes, on attirera l’attention sur la présence de ces conducteurs en plaçant des panneaux d’avertissement sur les luminaires et au pied des candélabres, de chaque côté du point de croisement.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_42/para_5"><num>5</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Pour des candélabres placés dans la zone de lignes aériennes à haute tension dont les tensions nominales dépassent 100 kV, on mettra l’installation électrique et les armatures des candélabres à la terre avant d’entreprendre un quelconque travail.</p></content></paragraph></article><article eId="art_43"><num><b>Art. 43</b></num><heading>Panneaux de signalisation et parois de protection</heading><paragraph eId="art_43/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les distances valables pour les panneaux de signalisation et les parois de protection permanentes sont les mêmes que pour les candélabres.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_43/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les travaux d’entretien des panneaux de signalisation, des parois de protection ou objets similaires ne doivent pas être entravés par des lignes aériennes proches; le personnel doit pouvoir travailler sans danger.</p></content></paragraph></article><article eId="art_44"><num><b>Art. 44</b></num><heading>Places de tir</heading><paragraph eId="art_44/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les distances à respecter entre les lignes aériennes et les places pour le tir hors service avec munitions d’ordonnance sont données à l’annexe 10. Ces distances peuvent être réduites si les lignes sont protégées par des pare-balles ou si elles sont situées dans un angle mort.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_44/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les distances à respecter entre les lignes aériennes et les installations de tir sportif ou de tir de chasse ainsi que les mesures de protection adéquates sont fixées par l’organe de contrôle.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_44/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Si les lignes aériennes passent au-dessus de cibleries ou d’installations de cibles, l’organe de contrôle décide si le survol est admissible, des distances directes, et des mesures de protection adéquates.</p></content></paragraph></article><article eId="art_45"><num><b>Art. 45</b></num><heading>Conducteurs et éléments porteurs de câbles aériens</heading><paragraph eId="art_45/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les conducteurs doivent présenter un diamètre minimum de 5 mm, une section minimum de 19,6 mm<sup>2</sup>, et une charge de rupture minimale de 5,5 kN. La section d’un conducteur en aluminium pur ou d’un élément métallique porteur de câble aérien doit être au minimum de 50 mm<sup>2</sup>.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_45/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Pour les conducteurs d’une section supérieure à 50 mm<sup>2</sup> et pour tous les conducteurs en aluminium pur ainsi que pour les éléments métalliques porteurs de câbles aériens, seules des cordes sont admises.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_45/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La contrainte maximale admissible à la traction des matériaux utilisés pour des conducteurs et des éléments porteurs est donnée à l’annexe 11. En cas d’utilisation de matériaux non mentionnés dans cette annexe, la contrainte admissible ne doit pas être supérieure aux <sup>2</sup>/<sub>3</sub> de la contrainte de rupture. L’organe de contrôle peut exiger un certificat d’essais d’une station d’essais reconnue.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_45/para_4"><num>4</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Pour les cordes compound, la contrainte admissible à la traction ne doit être dépassée pour aucun des matériaux entrant dans leur composition. Lorsque l’un des matériaux est utilisé comme élément porteur unique, les autres matériaux sont considérés comme des charges supplémentaires.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_45/para_5"><num>5</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Pour des câbles aériens sans éléments porteurs séparés, il faut utiliser au moins deux conducteurs comme éléments porteurs. Le conducteur PEN ou le conducteur de protection PE de câbles à basse tension ne doit jamais être utilisé comme élément porteur.</p></content></paragraph></article><article eId="art_46"><num><b>Art. 46</b></num><heading>Contrainte maximale à la traction des conducteurs</heading><paragraph eId="art_46/para_1"><num>1</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_46/para_1/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La contrainte maximale à la traction d’un conducteur se calcule à partir des hypothèses suivantes:</listIntroduction><item eId="art_46/para_1/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">une température du conducteur de –20° C, sans surcharge;</p></item><item eId="art_46/para_1/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">une température du conducteur de 0° C et une surcharge uniformément répartie d’au moins 20 N/m sur chaque conducteur ou conducteur partiel, sans vent.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_46/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Si les conditions locales montrent que des températures plus basses ou des surcharges plus fortes sont à prévoir, on les introduira dans le calcul.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_46/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Pour les câbles aériens, les hypothèses de température sont toujours valables pour l’élément porteur. Le poids du câble ou des conducteurs qui ne tiennent pas lieu d’élément porteur est à ajouter à la surcharge.</p></content></paragraph></article><article eId="art_47"><num><b>Art. 47</b></num><heading>Flèche maximale des conducteurs</heading><paragraph eId="art_47/para_1"><num>1</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_47/para_1/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La flèche maximale d’un conducteur se calcule à partir des hypothèses suivantes:</listIntroduction><item eId="art_47/para_1/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">une température du conducteur de 40° C;</p></item><item eId="art_47/para_1/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">une température du conducteur de 0° C et une surcharge uniformément répartie d’au moins 20 N/m sur chaque conducteur ou conducteur partiel, sans vent.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_47/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Si les conditions locales montrent que des températures plus élevées ou des surcharges plus fortes sont à prévoir, on les introduira dans le calcul.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_47/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Pour les câbles aériens, les hypothèses de température sont toujours valables pour l’élément porteur. Le poids du câble ou des conducteurs qui ne tiennent pas lieu d’élément porteur est à ajouter à la surcharge.</p></content></paragraph></article><article eId="art_48"><num><b>Art. 48</b></num><heading>Contrainte à la traction et flèche de lignes ordinaires</heading><paragraph eId="art_48/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">L’annexe 12 donne les contraintes à la traction et les flèches des conducteurs pour les lignes ordinaires.</p></content></paragraph></article><article eId="art_49"><num><b>Art. 49</b></num><heading>Jonctions de conducteurs</heading><paragraph eId="art_49/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La charge de rupture des manchons de jonction résistant à la traction des conducteurs et des éléments porteurs de câbles aériens doit atteindre au moins 90 % de celle du conducteur ou de l’élément porteur.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_49/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Lorsque la section d’un conducteur soumis à un effort de traction subit, suite à une détérioration, une réduction de plus de 25 %, le point de réparation doit répondre aux exigences d’un manchon de jonction résistant à la traction.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_49/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> L’utilisation de courts tronçons de conducteurs assemblés n’est pas admise pour une ligne aérienne.</p></content></paragraph></article><article eId="art_50"><num><b>Art. 50</b></num><heading>Isolateurs</heading><paragraph eId="art_50/para_1"><num>1</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_50/para_1/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les isolateurs en céramique ou en verre, qu’ils soient à long fût, supports ou rigides à tige, doivent présenter les coefficients de sécurité suivants par rapport à leur charge de rupture minimale:</listIntroduction><item eId="art_50/para_1/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">au minimum 1,25 en cas de sollicitations par les forces électrodynamiques du conducteur résultant de courants de courts-circuits;</p></item><item eId="art_50/para_1/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">au minimum 2,8 en cas de sollicitations par les charges statiques maximales.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_50/para_2"><num>2</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_50/para_2/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les isolateurs en céramique ou en verre à capots et tiges doivent présenter les coefficients de sécurité suivants:</listIntroduction><item eId="art_50/para_2/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">au minimum 1,25 par rapport à leur charge de rupture minimale, en cas de sollicitations par les forces électrodynamiques du conducteur résultant de courants de courts-circuits;</p></item><item eId="art_50/para_2/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">au minimum 3,5 par rapport à leur charge de rupture électromécanique, en cas de sollicitations par les forces statiques maximales.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_50/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les isolateurs composites en matière synthétique doivent être résistants aux intempéries et au rayonnement ultraviolet.</p></content></paragraph></article><article eId="art_51"><num><b>Art. 51</b></num><heading>Isolateurs à chaînes multiples</heading><paragraph eId="art_51/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Lorsque des suspensions multiples ou des ancrages multiples de conducteurs sont exigés à titre de mesure de protection supplémentaire, les coefficients de sécurité mentionnés à l’art. 50 doivent être garantis, même après la défaillance d’un élément de suspension ou d’ancrage.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_51/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Dans le cas de l’al. 1, les chaînes d’isolateurs doivent être fixées au minimum en deux points séparés sur les supports.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_51/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> En cas de rupture d’un élément, les éléments restants d’une suspension multiple ou d’un ancrage multiple doivent supporter les efforts dynamiques exercés.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_51/para_4"><num>4</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les chaînes d’isolateurs de telles suspensions multiples doivent comprendre au maximum trois isolateurs lorsque la longueur de chaque isolateur n’atteint pas 0,5 m.</p></content></paragraph></article><article eId="art_52"><num><b>Art. 52</b></num><heading>Armatures</heading><paragraph eId="art_52/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les armatures doivent être dimensionnées de façon à résister à la charge statique maximale exercée tout en respectant les coefficients de sécurité prescrits à l’annexe 13.</p></content></paragraph></article><article eId="art_53"><num><b>Art. 53</b></num><heading>Compatibilité du matériel</heading><paragraph eId="art_53/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les conducteurs, les câbles aériens, les manchons de jonction des conducteurs, les isolateurs et les armatures doivent résister aux conditions environnantes ainsi qu’à la désagrégation électrochimique.</p></content></paragraph></article><article eId="art_54"><num><b>Art. 54</b></num><heading>Hypothèses de charge pour les supports et les fondations</heading><paragraph eId="art_54/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les hypothèses de charge pour le calcul des supports, leurs éléments et leurs fondations figurent aux annexes 14 et 15.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_54/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Ces hypothèses sont valables par analogie pour les supports spéciaux et ceux des postes en plein air.</p></content></paragraph></article><article eId="art_55"><num><b>Art. 55</b></num><heading>Types de supports</heading><paragraph eId="art_55/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les supports d’appui sont admis pour les longueurs de cantons de pose allant jusqu’à 2 km, pour des portées moyennes allant jusqu’à 225 m et des angles de lignes compris entre 195 et 205 gr. Ils ne doivent pas être équipés de chaînes d’ancrage.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_55/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les supports ordinaires (porteurs) sont admis pour des longueurs de cantons de pose allant jusqu’à 4 km et pour des angles de lignes compris entre 180 et 220 gr. Ils ne doivent pas être équipés de chaînes d’ancrage. L’organe de contrôle peut autoriser des exceptions.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_55/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> On utilisera des supports porteurs spéciaux pour des longueurs de cantons de pose supérieures à 4 km. Ils sont admis pour des angles de lignes compris entre 180 et 220 gr.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_55/para_4"><num>4</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> On utilisera des supports tenseurs pour des angles de lignes inférieurs à 180 et supérieurs à 220 gr ainsi que pour de grandes différences de portée et pour limiter la longueur des cantons de pose.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_55/para_5"><num>5</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> On utilisera des supports terminaux au point de transition entre lignes aériennes et lignes en câbles ou à l’entrée d’une ligne aérienne dans un poste, sauf si la charpente du poste remplace un support terminal.</p></content></paragraph></article><article eId="art_56"><num><b>Art. 56</b></num><heading>Résistance et stabilité des supports et des fondations, des contrefiches et des haubans</heading><paragraph eId="art_56/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les supports, les fondations, les contrefiches, les haubans et leurs éléments constitutifs doivent être dimensionnés et construits de façon à résister aux plus fortes sollicitations prévisibles.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_56/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les matériaux généralement utilisés pour les supports sont l’acier, le béton armé ou le bois. Les supports utilisant ces matériaux sont à dimensionner conformément aux données de l’annexe 13.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_56/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> D’autres matériaux ou des constructions non usuelles ne peuvent être employés que si leur aptitude, en particulier leur résistance mécanique et leur durabilité, est prouvée. L’organe de contrôle peut exiger un certificat d’essais d’une station d’essais reconnue ou ordonner l’exécution d’essais particuliers.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_56/para_4"><num>4</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La preuve d’une résistance suffisante peut être fournie par le calcul ou, en accord avec l’organe de contrôle, par des essais de charge effectués sur la structure montée.</p></content></paragraph></article><article eId="art_57"><num><b>Art. 57</b></num><heading>Supports en bois pour lignes ordinaires</heading><paragraph eId="art_57/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La profondeur d’implantation dans le sol des poteaux en bois doit être au minimum égale au dixième de leur longueur plus 40 cm.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_57/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les poteaux en bois encastrés dans des massifs en béton doivent être démontrés après trois ans au plus tard.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_57/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les poteaux d’appui en bois pour les lignes ordinaires doivent être dimensionnés conformément aux données de l’annexe 16.</p></content></paragraph></article><article eId="art_58"><num><b>Art. 58</b></num><heading>Haubans, potelets sur toiture</heading><paragraph eId="art_58/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La section des câbles en acier des haubans doit être d’au moins 50 mm<sup>2</sup>. Dans le sol, une tringle d’acier rond doit avoir un diamètre d’au moins 10 mm; un câble d’acier, une section d’au moins 70 mm<sup>2</sup>.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_58/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les haubans doivent être munis de tendeurs afin de permettre en tout temps un réglage ultérieur.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_58/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Dans les haubans électriquement conducteurs des supports isolants, on intercalera une pièce isolante d’une tenue diélectrique correspondant à la tension nominale maximale de la ligne et qu’on placera à 1 m au moins au-dessous de la partie sous tension la plus basse. Ces haubans doivent être libres de tout contact mécanique avec les éléments du support.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_58/para_4"><num>4</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les potelets sur toiture doivent être protégés de la corrosion et dimensionnés de façon à résister aux charges statiques maximales exercées tout en respectant les coefficients de sécurité prescrits à l’annexe 13.</p></content></paragraph></article><article eId="art_59"><num><b>Art. 59</b></num><heading>Protection des supports</heading><paragraph eId="art_59/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les supports, les fondations, les contrefiches et les haubans doivent être protégés contre les influences extérieures, afin que soit garanties en permanence leur stabilité et leur résistance.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_59/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les supports et les parties de supports en bois doivent être imprégnés ou protégés de façon similaire.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_59/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les points de jonction de supports en bois doivent être couverts ou disposés de façon à exclure la stagnation d’eau.</p></content></paragraph></article><article eId="art_60"><num><b>Art. 60</b></num><heading>Indications figurant sur les supports</heading><paragraph eId="art_60/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les supports doivent être munis d’une plaquette indicatrice mentionnant un numéro d’ordre, l’année de la pose, et les initiales du propriétaire de la ligne.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_60/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les poteaux en bois doivent en outre porter à 4,5 m au-dessus du pied, en caractères indélébiles, l’année de l’imprégnation et l’identification du fournisseur.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_60/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Un panneau avertisseur du danger encouru doit être apposé sur les supports de lignes aériennes à haute tension ainsi que sur les potelets sur toiture et les ancrages de façade des lignes à conducteurs nus.</p></content></paragraph></article><article eId="art_61"><num><b>Art. 61</b></num><heading>Fondations des supports</heading><paragraph eId="art_61/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les fondations des supports doivent être réalisées de façon à en assurer la stabilité et à éviter toute inclinaison accidentelle des supports sous charge maximale.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_61/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Le coefficient de sécurité au renversement doit être au minimum de 1,5.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_61/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Pour dimensionner les fondations, on considérera outre les facteurs locaux du sol, les facteurs limitrophes tels que la nappe phréatique, les hautes eaux, les talus, etc.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_61/para_4"><num>4</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les valeurs géotechniques et les facteurs limitrophes doivent être vérifiés sur le site.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_61/para_5"><num>5</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Des fondations ou des socles spécialement adaptés sont requis pour les supports spéciaux ainsi que pour les poteaux en bois utilisés pour les lignes à grandes portées qui doivent rester en place plus de trois ans.</p></content></paragraph></article></section></chapter><chapter eId="tit_2/chap_2"><num>Chapitre 2</num><heading>Lignes en câbles</heading><section eId="tit_2/chap_2/sec_1"><num>Section 1</num><heading>Dispositions générales</heading><article eId="art_62"><num><b>Art. 62</b></num><heading>Plans de l’ouvrage</heading><paragraph eId="art_62/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les exploitants doivent enregistrer le tracé et le genre de pose des lignes en câbles de façon à pouvoir les repérer en tout temps.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_62/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les documents concernant les lignes en câbles doivent être conservés jusqu’au moment de l’élimination des lignes. Ceci est également valable pour les lignes qui ne sont plus exploitées.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_62/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Sur demande, les exploitants indiquent à des tiers autorisés la situation et le genre de pose de leurs lignes en câbles.</p></content></paragraph></article><article eId="art_63"><num><b>Art. 63</b></num><heading>Accessibilité</heading><paragraph eId="art_63/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Toutes les parties de lignes en câbles nécessitant une inspection ou un entretien régulier doivent être accessibles en permanence au personnel de service. La liberté de mouvement nécessaire pour l’exécution des travaux et la sécurité du personnel doivent être garanties.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_63/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les accessoires de câbles ne doivent pas gêner l’accès aux installations.</p></content></paragraph></article><article eId="art_64"><num><b>Art. 64</b></num><heading>Sécurité des tronçons de ligne dans les fouilles à ciel ouvert</heading><paragraph eId="art_64/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les tronçons de ligne dans les fouilles à ciel ouvert doivent être identifiés par l’exploitant et protégés en fonction des nécessités.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_64/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Des mesures de protection appropriées doivent être prises pour éviter que des tiers soient mis en danger.</p></content></paragraph></article><article eId="art_65"><num><b>Art. 65</b></num><heading>Exigences techniques générales</heading><paragraph eId="art_65/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les installations de câbles doivent résister aux contraintes mécaniques, chimiques, thermiques, électriques et environnementales, tant pendant leur construction que pendant leur exploitation.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_65/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Tous les composants d’une ligne en câbles doivent être adaptés aux conditions d’exploitation et être coordonnés entre eux.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_65/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les porte-câbles doivent résister aux contraintes mécaniques exercées en exploitation normale et en cas de perturbations prévisibles.</p></content></paragraph></article><article eId="art_66"><num><b>Art. 66</b></num><heading>Indications figurant sur les câbles</heading><paragraph eId="art_66/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les câbles doivent être identifiés de façon univoque, durable et bien lisible à leurs extrémités ainsi qu’aux emplacements accessibles.</p></content></paragraph></article><article eId="art_67"><num><b>Art. 67</b></num><heading>Pose des lignes en câbles</heading><paragraph eId="art_67/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les lignes en câbles doivent être posées de manière à ne pouvoir être détériorées en exploitation normale.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_67/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les câbles à haute tension doivent être, autant que possible, séparés des câbles à basse tension, des câbles de commande et des câbles à courant faible.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_67/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les prescriptions valables pour les lignes aériennes sont applicables aux câbles aériens.</p></content></paragraph></article><article eId="art_68"><num><b>Art. 68</b></num><heading>Enfouissement</heading><paragraph eId="art_68/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Lorsque les lignes en câble sont enfouies directement dans le sol, leur résistance mécanique doit être adaptée à l’aménagement de la fouille.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_68/para_2"><num>2</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_68/para_2/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La profondeur d’enfouissement des lignes en câble doit être au minimum de:<authorialNote>		<p> Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites, en vigueur depuis le 1<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">er</sup> juil. 2021 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2021/348" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RO <b>2021</b> 348</ref>).</p>	</authorialNote></listIntroduction><item eId="art_68/para_2/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,4 m pour les câbles à courant faible;</p></item><item eId="art_68/para_2/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,6 m pour les câbles à basse tension;</p></item><item eId="art_68/para_2/lbl_c"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">c. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,8 m pour les câbles à haute tension.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_68/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Lorsque les profondeurs d’enfouissement prescrites à l’al. 2 ne peuvent pas être respectées, il faut prendre des mesures de protection supplémentaires tout spécialement contre les dommages mécaniques.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_68/para_4"><num>4</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> L’organe de contrôle peut autoriser des exceptions.<authorialNote>		<p> Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites, en vigueur depuis le 1<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">er</sup> juil. 2021 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2021/348" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RO <b>2021</b> 348</ref>).</p>	</authorialNote></p></content></paragraph></article><article eId="art_69"><num><b>Art. 69</b></num><heading>Pose dans des tuyaux de protection</heading><paragraph eId="art_69/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les tuyaux de protection en matières synthétiques doivent satisfaire aux exigences de qualité prescrites par l’organe de contrôle.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_69/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les câbles, les tuyaux à câbles, les blocs de tuyaux à câbles à l’intérieur des ouvrages d’art et au voisinage de ceux-ci doivent être conçus pour résister sans dommage aux allongements thermiques, aux vibrations, etc. pouvant intervenir.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_69/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les tuyaux de protection métalliques pour câbles doivent être mis à la terre.</p></content></paragraph></article><article eId="art_70"><num><b>Art. 70</b></num><heading>Pose dans les galeries et les tunnels</heading><paragraph eId="art_70/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les lignes en câbles dans les galeries et les tunnels doivent pouvoir être contrôlées et entretenues en tout temps.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_70/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les galeries et les tunnels doivent être conçus de façon à ce qu’on puisse y travailler sans danger. On portera une attention toute particulière à la qualité de l’air et aux risques d’explosion et d’inondation.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_70/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les galeries et les tunnels doivent pouvoir être évacués aux deux extrémités. Les cheminements de secours sont à indiquer de façon bien lisible à proximité du sol.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_70/para_4"><num>4</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Dans les galeries et les tunnels destinés en plus à d’autres usages, on prendra les mesures de sécurité adéquates.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_70/para_5"><num>5</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> On aménagera des secteurs coupe-feu dans les galeries et les tunnels.</p></content></paragraph></article><article eId="art_71"><num><b>Art. 71</b></num><heading>Pose dans l’eau</heading><paragraph eId="art_71/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les lignes en câbles doivent être posées dans l’eau de manière à ne pouvoir être endommagées ni par des sédiments ou des alluvions ni par l’érosion éventuelle des rives.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_71/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les câbles posés dans les eaux navigables doivent également être protégés contre les effets mécaniques de la navigation.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_71/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Sur les rives, en eau peu profonde ainsi qu’à proximité de places d’ancrage de bateaux, les navigateurs doivent pouvoir repérer durablement et sans équivoque les lignes en câbles.</p></content></paragraph></article><article eId="art_72"><num><b>Art. 72</b></num><heading>Mise à la terre</heading><paragraph eId="art_72/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La gaine conductrice d’une ligne en câbles doit être mise à la terre aux deux extrémités. Si des raisons d’exploitation interdisent de le faire à l’une des extrémités, on protégera celle-ci des contacts directs et placera des panneaux d’avertissement ou des panneaux indicateurs.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_72/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les armures de câbles, les armatures, les accessoires et autres éléments conducteurs d’électricité doivent être mis à la terre.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_72/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les distances de sécurité correspondant aux tensions susceptibles d’apparaître sur les gaines doivent être respectées pour les câbles dont les gaines métalliques sont mises à la terre à l’une des extrémités ou aux deux extrémités en croisant les câbles.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_72/para_4"><num>4</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La mise à terre des lignes en câbles à courant faible doit correspondre aux dispositions de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant faible<authorialNote>		<p> <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1185_1185_1185" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RS <b>734.1</b></ref></p>	</authorialNote>.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_72/para_5"><num>5</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La mise à terre des lignes en câbles à courant fort doit correspondre aux dispositions de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant fort<authorialNote>		<p> <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1199_1199_1199" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RS <b>734.2</b></ref></p>	</authorialNote>.</p></content></paragraph></article></section><section eId="tit_2/chap_2/sec_2"><num>Section 2 </num><heading>Dispositions particulières pour les lignes en câbles à courant fort</heading><article eId="art_73"><num><b>Art. 73</b></num><heading>Types de câbles</heading><paragraph eId="art_73/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> On utilisera des câbles de réseau pour le transport de l’énergie électrique. Des exceptions seront admises si la ligne traverse uniquement la propriété de l’exploitant.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_73/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les câbles à basse tension à ciel ouvert situés dans les installations à courant fort sont admis sans gaine conductrice.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_73/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> L’incorporation de conducteurs à basse tension ou de conducteurs de signalisation, de mesure et de commande dans un câble à haute tension est admise lorsqu’ils disposent d’une isolation suffisante et qu’ils n’assurent aucune fonction importante de protection ou de sécurité.</p></content></paragraph></article><article eId="art_74"><num><b>Art. 74</b></num><heading>Câbles de réseau</heading><paragraph eId="art_74/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les distances entre les lignes en câbles de réseau et d’autres lignes électriques ou encore d’autres conduites non électriques doivent être suffisantes pour exclure toute influence réciproque inadmissible et pour permettre les travaux sur une des lignes ou une des conduites sans nuire exagérément aux autres.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_74/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les lignes en câbles à haute tension sans gaine conductrice mise à la terre doivent être considérées comme étant sous tension, et posées de sorte qu’il soit impossible d’entrer en contact avec elles, même par inadvertance.</p></content></paragraph></article><article eId="art_75"><num><b>Art. 75</b></num><heading>Lignes en câbles de réseau à basse tension</heading><paragraph eId="art_75/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Le conducteur concentrique extérieur des lignes en câbles de réseau à basse tension peut faire office de gaine conductrice. Il peut être utilisé seulement comme conducteur PEN pour la mise au neutre et comme conducteur de protection PE pour la mise à la terre directe.</p></content></paragraph></article><article eId="art_76"><num><b>Art. 76</b></num><heading>Protection des eaux</heading><paragraph eId="art_76/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Si des câbles de réseau contiennent des liquides polluant l’eau, on accordera une attention particulière à la protection des eaux.</p></content></paragraph></article><article eId="art_77"><num><b>Art. 77</b></num><heading>Repérage</heading><paragraph eId="art_77/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les tracés des lignes en câbles à haute tension doivent être repérés (par exemple au moyen de bandes d’avertissement). Des exceptions sont admises dans les régions à forte densité de population.</p></content></paragraph></article></section></chapter><chapter eId="tit_2/chap_3"><num>Chapitre 3</num><heading>Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques entre elles</heading><section eId="tit_2/chap_3/sec_1"><num>Section 1</num><heading>Dispositions générales</heading><article eId="art_78"><num><b>Art. 78</b></num><heading>Tracé des lignes aériennes</heading><paragraph eId="art_78/para_1"><num>1</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_78/para_1/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les rapprochements, les parallélismes et les croisements de lignes aériennes entre elles sur des supports communs ne sont admis que:<authorialNote>		<p> Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 8 déc. 1997, en vigueur depuis le  1<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">er</sup> janv. 1998 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/1998/54_54_54" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RO <b>1998</b> 54</ref>).</p>	</authorialNote></listIntroduction><item eId="art_78/para_1/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">si toutes les lignes appartiennent au même exploitant;</p></item><item eId="art_78/para_1/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">si l’établissement, l’exploitation et l’entretien sont réglés par des conventions écrites entre les exploitants concernés.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_78/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> …<authorialNote>		<p> Abrogé par l’annexe ch. 5 de l’O du 8 déc. 1997, avec effet au 1<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">er</sup> janv. 1998  (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/1998/54_54_54" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RO <b>1998</b> 54</ref>).</p>	</authorialNote></p></content></paragraph><paragraph eId="art_78/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les lignes aériennes doivent être planifiées et disposées de manière qu’elles se croisent le moins possible.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_78/para_4"><num>4</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Si les croisements ne peuvent être évités, ils doivent, dans la mesure du possible, avoir lieu à proximité des supports de la ligne supérieure.</p></content></paragraph></article><article eId="art_79"><num><b>Art. 79</b></num><heading>Disposition des lignes aériennes</heading><paragraph eId="art_79/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> En cas de rapprochements, de parallélismes et de croisements de lignes aériennes entre elles, les conducteurs du niveau de tension le plus élevé doivent être placés au-dessus de ceux qui ont un niveau de tension plus faible.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_79/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Lorsque, en cas de parallélismes et de croisements, les conducteurs du niveau de tension le plus élevé sont exceptionnellement survolés par les conducteurs d’un niveau de tension plus faible, les dispositions sur la sécurité mécanique de ces derniers doivent correspondre à celles des conducteurs du niveau de tension le plus élevé. Lors de tels croisements, les conducteurs de la ligne supérieure doivent être équipés de fixations rigides.</p></content></paragraph></article><article eId="art_80"><num><b>Art. 80</b></num><heading>Protection mécanique des descentes de conducteurs</heading><paragraph eId="art_80/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Sur les supports, les descentes de conducteurs de terre ou de câbles doivent être protégées des détériorations mécaniques jusqu’à une hauteur suffisante au-dessus du sol.</p></content></paragraph></article><article eId="art_81"><num><b>Art. 81</b></num><heading>Distances</heading><paragraph eId="art_81/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les rapprochements, les parallélismes et les croisements de lignes électriques entre elles doivent être conçus pour éviter les transferts de potentiels entre les conducteurs des différentes lignes.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_81/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les distances à respecter en cas de rapprochements, de parallélismes et de croisements de lignes électriques entre elles sont données à l’annexe 17. Aucune distance de sécurité n’est prescrite pour les rapprochements, les parallélismes et les croisements de lignes isolées à courant faible entre elles.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_81/para_3"><num>3</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_81/para_3/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La distance de sécurité en cas de croisements se calcule à partir des hypothèses suivantes:</listIntroduction><item eId="art_81/para_3/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">pour le conducteur supérieur: une température du conducteur de 0° C avec surcharge en tenant compte d’une augmentation possible de la flèche en présence de fixations à glissement limité ou de suspensions mobiles;</p></item><item eId="art_81/para_3/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">pour le conducteur inférieur: une température du conducteur de 0° C sans surcharge.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_81/para_4"><num>4</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les exploitants sont tenus de se fournir mutuellement les données nécessaires au calcul des distances.</p></content></paragraph></article><article eId="art_82"><num><b>Art. 82</b></num><heading>Escalade des supports</heading><paragraph eId="art_82/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">À l’endroit des croisements, les lignes inférieures ne doivent pas gêner ni rendre dangereuse l’escalade des supports des lignes supérieures.</p></content></paragraph></article></section><section eId="tit_2/chap_3/sec_2"><num>Section 2</num><heading>Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes aériennes à courant faible et de lignes aériennes à courant fort</heading><article eId="art_83"><num><b>Art. 83</b></num><heading>Lignes à courant faible et lignes à basse tension sur supports communs</heading><paragraph eId="art_83/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les haubans de supports communs doivent être subdivisés au moyen de pièces isolantes afin qu’ils ne puissent provoquer de liaison conductrice entre des conducteurs à courant faible et des conducteurs à basse tension s’ils venaient à se détacher ou à se détériorer.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_83/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Sur les supports, les descentes de conducteurs de terre ou de câbles à basse tension doivent être protégées des détériorations mécaniques depuis le sol et jusqu’à 0,5 m au-dessus de la ligne à courant faible.</p></content></paragraph></article><article eId="art_84"><num><b>Art. 84</b></num><heading>Lignes à courant faible et lignes à basse tension fixées aux bâtiments</heading><paragraph eId="art_84/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les points de fixation des lignes à basse tension aux ouvrages de maçonnerie ou aux bâtiments doivent être disposés au-dessus de ceux des lignes à courant faible.</p></content></paragraph></article><article eId="art_85"><num><b>Art. 85</b></num><heading>Parallélismes de lignes à courant faible et de lignes à haute tension sur des supports communs</heading><paragraph eId="art_85/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> …<authorialNote>		<p> Abrogé par l’annexe ch. 5 de l’O du 8 déc. 1997, avec effet au 1<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">er</sup> janv. 1998  (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/1998/54_54_54" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RO <b>1998</b> 54</ref>).</p>	</authorialNote></p></content></paragraph><paragraph eId="art_85/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les conducteurs nus à haute tension doivent être équipés de fixations rigides sur toute la longueur du parallélisme. Les conducteurs à courant faible doivent satisfaire aux dispositions sur la sécurité mécanique valables pour les conducteurs à haute tension.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_85/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les parallélismes de lignes à courant faible et de câbles aériens à haute tension sur des supports communs sont admis.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_85/para_4"><num>4</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les lignes à courant faible doivent être isolées pour une tension correspondant à 1,3 fois la valeur de la tension de terre maximale susceptible d’apparaître.</p></content></paragraph></article><article eId="art_86"><num><b>Art. 86</b></num><heading>Croisements de lignes à courant faible et de lignes à haute tension sur des supports communs</heading><paragraph eId="art_86/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> …<authorialNote>		<p> Abrogé par l’annexe ch. 5 de l’O du 8 déc. 1997, avec effet au 1<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">er</sup> janv. 1998  (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/1998/54_54_54" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RO <b>1998</b> 54</ref>).</p>	</authorialNote></p></content></paragraph><paragraph eId="art_86/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les croisements de lignes à courant faible avec des câbles aériens à haute tension sur des supports communs sont admis.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_86/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les lignes à courant faible doivent être isolées pour une tension correspondant à 1,3 fois la valeur de la tension de terre maximale susceptible d’apparaître.</p></content></paragraph></article><article eId="art_87"><num><b>Art. 87</b></num><heading>Croisements de lignes à courant faible et de lignes à courant fort sur des supports distincts</heading><paragraph eId="art_87/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Lorsque le croisement d’une ligne à courant faible avec une ligne à courant fort est disposé de façon que le rebondissement d’un conducteur à courant faible puisse provoquer un rapprochement dangereux avec la ligne à courant fort, on prendra les mesures de protection adéquates.</p></content></paragraph></article></section><section eId="tit_2/chap_3/sec_3"><num>Section 3</num><heading>Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes aériennes à courant fort entre elles</heading><article eId="art_88"><num><b>Art. 88</b></num><heading>Lignes aériennes à courant fort en parallèle</heading><paragraph eId="art_88/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Si plus de deux lignes aériennes à courant fort doivent être établies en parallèle sur des supports distincts, les exploitants des lignes déterminent par convention écrite les mesures de sécurité particulières à prendre lors des travaux d’entretien sur ces tronçons de ligne.</p></content></paragraph></article><article eId="art_89"><num><b>Art. 89</b></num><heading>Distances</heading><paragraph eId="art_89/para"><content><blockList><listIntroduction eId="art_89/para/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">En cas de parallélismes de lignes aériennes à courant fort sur des supports distincts, les distances directes peuvent se calculer selon l’annexe 6 et non plus selon l’annexe 17:</listIntroduction><item eId="art_89/para/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">si le conducteur inférieur d’une ligne à 0° C avec surcharge se trouve au moins 1 m plus haut que le conducteur supérieur de l’autre ligne à 0° C sans surcharge; et</p></item><item eId="art_89/para/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">si les exploitants concernés ont donné leur accord.</p></item></blockList></content></paragraph></article><article eId="art_90"><num><b>Art. 90</b></num><heading>Croisements ultérieurs</heading><paragraph eId="art_90/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Lorsque un croisement de lignes aériennes à courant fort doit être effectué exceptionnellement après coup sur un support commun non initialement prévu à cet effet, la résistance mécanique du support et de sa fondation doit satisfaire aux nouvelles charges.</p></content></paragraph></article><article eId="art_91"><num><b>Art. 91</b></num><heading>Disposition des lignes</heading><paragraph eId="art_91/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> En cas de croisements de lignes aériennes à courant fort, les lignes à grandes portées doivent être placées au-dessus des lignes ordinaires.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_91/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Le passage d’une ligne ordinaire au-dessus d’une ligne à grande portée n’est admis que dans les cas de force majeure. La ligne ordinaire doit alors correspondre aux dispositions sur la sécurité mécanique valables pour les lignes à grandes portées.</p></content></paragraph></article></section><section eId="tit_2/chap_3/sec_4"><num>Section 4</num><heading>Parallélismes et croisements de lignes en câbles</heading><article eId="art_92"><num><b>Art. 92</b></num><heading>Tracé de la ligne</heading><paragraph eId="art_92/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les parallélismes et les croisements de lignes en câbles entre elles doivent être disposés de façon que les lignes ne subissent ni influence ni dommage réciproque inadmissible.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_92/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> En cas de parallélismes ou de croisements de lignes en câbles, les gaines métalliques ne doivent pouvoir se toucher que si les lignes sont reliées au même système de terre.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_92/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Dans le sol, les lignes en câbles de niveaux de tension plus faibles doivent être posées au-dessus des lignes en câbles de niveaux de tension plus élevés. Des exceptions ne sont admises qu’avec l’accord commun des exploitants concernés.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_92/para_4"><num>4</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les câbles unipolaires posés en parallèle et appartenant au même terne à courant triphasé sont considérés comme une seule ligne. Les tuyaux de protection en matériau ferromagnétique sont admis pour de tels câbles uniquement lorsque tous les câbles unipolaires sont posés dans le même tuyau.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_92/para_5"><num>5</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les couplages en parallèle de plusieurs câbles à l’aval du même organe de protection contre les surintensités sont admis uniquement lorsque les câbles sont posés de façon que leurs impédances présentent des valeurs approximativement égales.</p></content></paragraph></article><article eId="art_93"><num><b>Art. 93</b></num><heading>Accumulation de chaleur et prévention d’incendie</heading><paragraph eId="art_93/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> En cas de parallélisme ou de croisement de lignes en câbles d’énergie, on prendra les mesures permettant d’assurer l’évacuation de la chaleur.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_93/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> En cas de parallélisme ou de croisement de lignes en câbles dans des bâtiments ou des caniveaux, on prendra les mesures permettant d’empêcher la propagation d’un incendie éventuel le long des câbles ou des caniveaux.</p></content></paragraph></article><article eId="art_94"><num><b>Art. 94</b></num><heading>Lignes en câbles ayant des fonctions protectrices</heading><paragraph eId="art_94/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les lignes en câbles affectées à des installations qui revêtent des fonctions importantes de protection et de sécurité ne doivent pas être posées en parallèle avec les lignes en câbles d’énergie ni les croiser dans le même caniveau ou la même chambre à câbles. Des exceptions sont admises lorsque la disposition ou les mesures de protection sont telles qu’il n’existe aucun danger réciproque.</p></content></paragraph></article><article eId="art_95"><num><b>Art. 95</b></num><heading>Lignes en câbles à haute tension à grande puissance</heading><paragraph eId="art_95/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les lignes en câbles à haute tension ayant de grandes puissances de court-circuit à la terre ou entre phases ne doivent pas être posées en parallèle avec d’autres lignes en câbles ni les croiser. Des exceptions sont admises lorsque la disposition ou les mesures de protection sont telles qu’il n’existe aucun danger ni pour les personnes ni pour les choses.</p></content></paragraph></article><article eId="art_96"><num><b>Art. 96</b></num><heading>Distances et revêtements</heading><paragraph eId="art_96/para_1"><num>1</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_96/para_1/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> En cas de parallélisme ou de croisement entre les lignes en câbles à courant fort et des lignes en câble à courant faible, on respectera les distances minimales suivantes:</listIntroduction><item eId="art_96/para_1/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">dans les bâtiments ou dans les caniveaux de câbles, 0,005 m par kV de tension nominale, mais au minimum 0,1 m horizontalement ou 0,2 m verticalement;</p></item><item eId="art_96/para_1/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,3 m dans le sol.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_96/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Lorsque les distances minimales prescrites à l’al. 1 ne peuvent être respectées, on appliquera entre les lignes en câbles un revêtement électriquement non conducteur destiné à empêcher la propagation du feu.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_96/para_3"><num>3</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_96/para_3/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Lorsque les lignes en câbles sont sous la responsabilité du même exploitant ou que l’établissement, l’entretien et les réparations se font sur la base d’une convention écrite entre les exploitants concernés, les parallélismes et les croisements sont admis sans recouvrement et sans distance minimale pour:</listIntroduction><item eId="art_96/para_3/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">les lignes en câbles de l’entreprise elle-même qui sont posées dans des bâtiments servant exclusivement à l’exploitation d’installations électriques et qui ne sont pas affectées à des installations revêtant d’importantes fonctions de protection et de sécurité;</p></item><item eId="art_96/para_3/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">les lignes en câbles à haute tension qui sont en parallèle sur moins de 50 m;</p></item><item eId="art_96/para_3/lbl_c"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">c. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">les lignes en câbles, à haute et à basse tension, lorsque la ligne en câble à basse tension sert exclusivement à la transmission de signaux secondaires de mesures et de commande;</p></item><item eId="art_96/para_3/lbl_d"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">d. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">les lignes en câbles à basse tension et les lignes en câbles à courant faible reliées au même système de terre;</p></item><item eId="art_96/para_3/lbl_e"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">e. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">les lignes en câbles à basse tension possédant des enveloppes extérieures en matière synthétique ou dont les gaines métalliques sont reliées ensemble et mises à la terre.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_96/para_4"><num>4</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les conducteurs de lignes à basse tension et de lignes à courant faible disposant d’une isolation suffisante peuvent être réunis dans un câble commun si ces lignes sont sous la responsabilité du même exploitant.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_96/para_5"><num>5</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> En cas de parallélisme ou de croisement de lignes en câbles à courant fort entre elles ou avec d’autres lignes dans un bloc de tuyaux en béton, une couche de béton d’au moins 4 cm doit être prévue entre les différents tuyaux.</p></content></paragraph></article></section></chapter><chapter eId="tit_2/chap_4"><num>Chapitre 4</num><heading>Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques avec d’autres installations</heading><section eId="tit_2/chap_4/sec_1"><num>Section 1</num><heading>Dispositions communes</heading><article eId="art_97"><num><b>Art. 97</b></num><paragraph eId="art_97/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les rapprochements, les parallélismes et les croisements de lignes électriques avec d’autres installations doivent être évités dans la mesure du possible.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_97/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les rapprochements, les parallélismes ou les croisements de lignes électriques avec d’autres installations doivent être aménagés de façon que les lignes et les installations ne subissent ni préjudice ni dommage réciproque inadmissible.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_97/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les lignes électriques proches d’autres installations doivent être aménagées de façon que leur exploitation et leur entretien ne gênent pas l’exploitation et l’entretien de ces autres installations et réciproquement.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_97/para_4"><num>4</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> L’organe de contrôle décide des mesures de protection supplémentaires.</p></content></paragraph></article></section><section eId="tit_2/chap_4/sec_2"><num>Section 2</num><heading>Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques avec les installations de chemins de fer, les funiculaires et les trolleybus (installations de traction)</heading><article eId="art_98"><num><b>Art. 98</b></num><heading>Supports de lignes</heading><paragraph eId="art_98/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les supports de lignes doivent être installés de façon qu’en cas d’inclinaison accidentelle ils n’empiètent pas sur le profil d’espace libre de l’installation de traction.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_98/para_2"><num>2</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_98/para_2/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Si des supports de survol ou d’autres supports peuvent empiéter, en cas d’inclinaison ou de chute, sur le profil d’espace libre de l’installation de traction, on devra:</listIntroduction><item eId="art_98/para_2/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">les dimensionner pour des charges exceptionnelles conformément à l’annexe 14, ch. 4.3;</p></item><item eId="art_98/para_2/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">prévoir des fondations spéciales conformément à l’art. 61, al. 5.</p></item></blockList></content></paragraph></article><article eId="art_99"><num><b>Art. 99</b></num><heading>Distance en cas de rapprochement ou de parallélisme</heading><paragraph eId="art_99/para_1"><num>1</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_99/para_1/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La distance minimale entre les lignes électriques et les supports ou les conducteurs d’installations de lignes de contact, bras de retenue inclus, et les cordes de protection doit être:</listIntroduction><item eId="art_99/para_1/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">au minimum de 3 m plus 0,01 m par kV de la tension nominale la plus élevée;</p></item><item eId="art_99/para_1/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">de 0,01 m par kV de tension nominale, mais jamais inférieure à 1 m en cas de déviation du conducteur due au vent.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_99/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les supports communs sont admis lorsque la distance entre les consoles de support, les jougs d’installations de lignes de contact ou les supports communs et les conducteurs de la ligne parallèle est d’au moins 3 m plus 0,01 m par kV de la tension nominale la plus élevée. Lorsque les lignes disposent de systèmes de mise à terre séparés, on dimensionnera tous les isolateurs pour la tension nominale la plus élevée.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_99/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Lorsque des conducteurs ne servant pas à l’exploitation de l’installation de traction doivent être placés au-dessus d’installations de lignes et contact, l’organe de contrôle fixe les mesures de protection adéquates.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_99/para_4"><num>4</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les lignes en câbles, exception faite des conducteurs à fibres optiques sans partie métallique, qui ne servent pas à l’exploitation de l’installation de traction, doivent être posées en dehors du domaine des voies et des supports de ligne servant à l’alimentation électrique de l’installation de traction. De plus, la distance doit être de 1,3 m au moins entre le câble et le rail extérieur.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_99/para_5"><num>5</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_99/para_5/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Pour les lignes en câbles, les organes de contrôle peuvent autoriser des distances inférieures ou une pose entre la voie et les fondations des supports:</listIntroduction><item eId="art_99/para_5/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">lorsque cela n’entraîne aucun préjudice réciproque; ou</p></item><item eId="art_99/para_5/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">que les installations de traction sont établies en chaussée; ou encore</p></item><item eId="art_99/para_5/lbl_c"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">c. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">que les installations de traction sont sur une plate-forme indépendante et que les exploitants concernés ont donné leur accord.</p></item></blockList></content></paragraph></article><article eId="art_100"><num><b>Art. 100</b></num><heading>Croisements avec des installations de traction munies de lignes de contact</heading><paragraph eId="art_100/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les lignes à courant faible et les lignes à basse tension doivent être placées sous les voies.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_100/para_2"><num>2</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_100/para_2/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Lorsqu’une ligne aérienne à courant faible ou à basse tension doit exceptionnellement survoler l’installation de la ligne de contact, l’organe de contrôle décide:</listIntroduction><item eId="art_100/para_2/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">si le survol est admissible;</p></item><item eId="art_100/para_2/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">des mesures de protection adéquates.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_100/para_3"><num>3</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_100/para_3/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les luminaires et leurs lignes d’alimentation montés sur des éléments porteurs indépendants de l’installation de la ligne de contact doivent, dans la zone de survol de la ligne de contact:</listIntroduction><item eId="art_100/para_3/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">avoir une isolation renforcée; et</p></item><item eId="art_100/para_3/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">être isolés des supports non reliés à la terre de l’installation de traction afin qu’en cas de chute de l’installation d’éclairage sur les fils de contact les supports ne soient pas mis sous une tension dangereuse.</p></item></blockList></content></paragraph></article><article eId="art_101"><num><b>Art. 101</b></num><heading>Distance en cas de croisement</heading><paragraph eId="art_101/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Lorsque des lignes électriques croisent des installations de traction munies de lignes de contact, les distances doivent être maintenues assez grandes pour permettre un travail sans danger sur les installations de la ligne de contact.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_101/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La distance entre l’installation de la ligne de contact et les conducteurs nus la survolant, mesurée avec la flèche maximale de ces derniers, doit être d’au moins 3 m plus 0,01 m par kV de la tension nominale la plus élevée, plus 0,02 m par mètre de distance entre le point de croisement et le support de la ligne supérieure le plus proche (annexe 18).</p></content></paragraph><paragraph eId="art_101/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> On maintiendra en outre, entre le niveau supérieur des rails et les conducteurs les survolant, une distance verticale d’au moins 14 m pour les chemins de fer à voie normale et courant alternatif.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_101/para_4"><num>4</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La distance entre les lignes de contact des véhicules dont la prise de courant peut facilement dérailler du fil de contact (par exemple, pour les perches de trolleybus) et les conducteurs les survolant se calcule selon l’annexe 6, ch. 2.1.2. Elle doit être mesurée entre les conducteurs en survol et la position la plus élevée pouvant être atteinte par la prise de courant. Elle ne doit pas être inférieure à 1,5 m. Si cela s’avère impossible, on prendra des mesures notamment afin d’empêcher que la prise de courant n’atteigne une position trop élevée.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_101/para_5"><num>5</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Lorsqu’un rail conducteur proche du sol remplace la ligne de contact, la distance minimale entre le niveau supérieur du rail et les conducteurs le survolant doit être de 7 m, plus 0,01 m par kV de tension nominale.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_101/para_6"><num>6</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Au cas où la hauteur limite déterminante de 4 m des installations fixes de l’installation de traction (selon le profil d’espace libre) est dépassée, la distance minimale prescrite à l’al. 5 doit être majorée de la différence.</p></content></paragraph></article><article eId="art_102"><num><b>Art. 102</b></num><heading>Croisement avec des installations de traction sans ligne de contact</heading><paragraph eId="art_102/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">La distance entre le niveau supérieur des rails et les conducteurs les survolant doit être au minimum de 7 m plus 0,01 m par kV de tension nominale.</p></content></paragraph></article><article eId="art_103"><num><b>Art. 103</b></num><heading>Passage de câbles au-dessous des installations de traction</heading><paragraph eId="art_103/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Le passage de lignes en câbles au-dessous des installations de traction ne doit pas compromettre la solidité de la plate-forme ni entraver l’exploitation de l’installation de traction.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_103/para_2"><num>2</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_103/para_2/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les distances entre les lignes en câbles et le niveau inférieur des rails doivent être de:</listIntroduction><item eId="art_103/para_2/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1,3 m au moins pour les voies avec plate-forme indépendante;</p></item><item eId="art_103/para_2/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,7 m au moins pour les voies établies en chaussée.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_103/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La protection mécanique des câbles ne doit pas influencer la qualité des superstructures.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_103/para_4"><num>4</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les revêtements de protection métalliques et les armatures métalliques de câbles au voisinage des voies sont soumis aux art. 42 à 46 de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer<authorialNote>		<p> <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1983/1902_1902_1902" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RS <b>742.141.1</b></ref></p>	</authorialNote>.<authorialNote>		<p> Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 4 de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">er</sup> juil. 2012 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2011/874" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RO <b>2011</b> 6233</ref>).</p>	</authorialNote></p></content></paragraph></article><article eId="art_104"><num><b>Art. 104</b></num><heading>Passage des lignes aériennes à haute tension sous les ponts des installations de traction</heading><paragraph eId="art_104/para_1"><num>1</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_104/para_1/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Lorsqu’une ligne aérienne à haute tension passe sous un pont d’une installation de traction, on respectera entre les conducteurs, les conducteurs de terre, les câbles aériens et les éléments de construction ou les installations d’exploitation du pont:</listIntroduction><item eId="art_104/para_1/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">une distance directe minimale de 2,5 m + 0,01 m par kV de tension nominale pour une température de 0° C sans surcharge;</p></item><item eId="art_104/para_1/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">une distance horizontale minimale de 1,5 m + 0,01 m par kV de tension nominale en cas de déviations du conducteur dues au vent.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_104/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Si le pont est ouvert aux piétons ou si la distance horizontale entre le pont et le support de la ligne passant en dessous est inférieure à 25 m, on posera sur le pont un treillis de protection d’une hauteur de 1,8 m, muni de signaux avertissant du danger encouru à toucher les éléments sous tension. Ce treillis devra dépasser de 2 m au moins de chaque côté de l’emprise de la ligne.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_104/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La présence de la ligne à haute tension ne doit être préjudiciable ni au déblaiement de la neige ni aux travaux d’entretien ou de réparation du pont. Ces travaux doivent être exécutés sur la base de conventions écrites.</p></content></paragraph></article></section><section eId="tit_2/chap_4/sec_3"><num>Section 3</num><heading>Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques avec les téléphériques ou les téléskis</heading><article eId="art_105"><num><b>Art. 105</b></num><heading>Supports de lignes</heading><paragraph eId="art_105/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les supports d’appui ne sont pas admis là où ils peuvent, en cas de chute ou d’inclinaison accidentelle, mettre directement en danger l’exploitation du téléphérique.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_105/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les supports de lignes doivent satisfaire aux exigences valables pour les supports porteurs spéciaux conformément à l’annexe 14, ch. 4.3, et être munis de fondations spéciales conformément à l’art. 61, al. 5.</p></content></paragraph></article><article eId="art_106"><num><b>Art. 106</b></num><heading>Mises à la terre</heading><paragraph eId="art_106/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les pylônes d’un téléphérique qui sont situés dans le voisinage immédiat de rapprochements ou de croisements, mais aussi les stations du téléphérique et les éventuelles constructions protectrices doivent être mis à la terre.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_106/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les constructions protectrices au-dessus de lignes aériennes à haute tension ne doivent pas être reliées galvaniquement aux éléments du téléphérique.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_106/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les mises à la terre, les fondations et les pylônes de téléphériques ainsi que les constructions de protection placées au-dessus doivent tous se trouver en dehors des zones d’influences dangereuses des mises à la terre des supports de la ligne aérienne à haute tension.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_106/para_4"><num>4</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Lorsque des migrations de potentiels sont susceptibles d’être engendrées par l’installation du téléphérique, les organes de contrôle ordonnent les mesures de protection adéquates.</p></content></paragraph></article><article eId="art_107"><num><b>Art. 107</b></num><heading>Téléskis, téléphériques de transport de matériel</heading><paragraph eId="art_107/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> En cas de rapprochement, de parallélisme ou de croisement de lignes aériennes électriques avec des téléskis, des téléphériques de transport de matériel, des câbles de blondins, des câbles de débardage ou des installations similaires, les organes de contrôle décident si la disposition projetée est admissible.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_107/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Ils décident des mesures de protection adéquates en tenant notamment compte du rebondissement vers le haut des câbles de transport en cas de chute de charge.</p></content></paragraph></article><article eId="art_108"><num><b>Art. 108</b></num><heading>Rapprochements et parallélismes</heading><paragraph eId="art_108/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La distance directe entre les conducteurs ou les supports de lignes électriques et les pylônes ou les profils d’espace libre des câbles, véhicules et charges suspendues de téléphériques doit être au minimum égale à 1,5 m + 0,01 m par kV de tension nominale.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_108/para_2"><num>2</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_108/para_2/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La distance directe doit être également respectée en cas de rapprochement:</listIntroduction><item eId="art_108/para_2/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">de parties du téléphérique déviées sous l’influence du vent (pour une pression dynamique de 1 kN/m<sup>2</sup>) par rapport aux conducteurs respectivement aux câbles de la ligne aérienne non déviés;</p></item><item eId="art_108/para_2/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">du conducteur de la ligne aérienne dévié sous l’influence du vent (annexe 6) par rapport aux parties du téléphérique non déviées.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_108/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La distance directe de 0,01 m par kV de tension nominale, qui ne sera jamais inférieure à 1,5 m, ne peut être réduite ni en cas de chute ni en cas de rebondissement vers le haut des conducteurs de la ligne aérienne ou des câbles du téléphérique.</p></content></paragraph></article><article eId="art_109"><num><b>Art. 109</b></num><heading>Croisement avec des lignes à courant faible ou des lignes à basse tension</heading><paragraph eId="art_109/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Lorsque le croisement avec des lignes à courant faible ou des lignes à basse tension ne peut être évité, les lignes doivent être enterrées.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_109/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Pour les mâts de transition et les parties sous tension de la ligne aérienne, les distances sont celles de l’art. 108.</p></content></paragraph></article><article eId="art_110"><num><b>Art. 110</b></num><heading>Croisements avec des lignes aériennes à haute tension</heading><paragraph eId="art_110/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Lorsque le croisement avec une ligne aérienne à haute tension ne peut être évité, celle-ci doit être placée au-dessus du téléphérique.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_110/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les croisements de lignes aériennes à haute tension avec des téléphériques doivent si possible se situer à proximité des supports de la ligne en survol et des pylônes du téléphérique.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_110/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> L’angle de croisement doit être d’au moins 20 gr.</p></content></paragraph></article><article eId="art_111"><num><b>Art. 111</b></num><heading>Distance aux lignes aériennes à haute tension en survol</heading><paragraph eId="art_111/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La distance directe entre des conducteurs de lignes aériennes à haute tension et le profil d’espace libre d’un téléphérique ne doit pas être inférieure à 1,5 m plus 0,01 m par kV de tension nominale plus 0,01 m par mètre de distance entre le point de croisement et le pylône du téléphérique le plus proche d’une part, et le support de la ligne aérienne le plus proche d’autre part.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_111/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La distance directe entre les pylônes du téléphérique et les conducteurs de la ligne aérienne, ne doit pas être inférieure à 1,5 m plus 0,01 m par kV de tension nominale plus 0,02 m par mètre de distance entre le point de croisement et le support le plus proche de la ligne aérienne. Cette distance doit être majorée de 1,5 m au-dessus des parties accessibles des pylônes.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_111/para_3"><num>3</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_111/para_3/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les distances se calculent à partir des hypothèses suivantes:</listIntroduction><item eId="art_111/para_3/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">une température du conducteur de 0° C, avec surcharge sur la ligne aérienne et 0,7 fois la flèche considérée pour les câbles et fils de téléphériques non chargés à une température de 0° C;</p></item><item eId="art_111/para_3/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">une température du conducteur de 40° C et 0,7 fois la flèche considérée pour les câbles et fils de téléphériques à 15° C non chargés;</p></item><item eId="art_111/para_3/lbl_c"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">c. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">la déviation due au vent selon l’art. 108, al. 2.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_111/para_4"><num>4</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La distance directe de 0,01 m par kV de tension nominale, qui ne sera jamais inférieure à 1,5 m, ne peut être réduite ni en cas de chute ni en cas de rebondissement vers le haut des conducteurs de la ligne aérienne, des câbles ou des fils du téléphérique.</p></content></paragraph></article><article eId="art_112"><num><b>Art. 112</b></num><heading>Construction protectrice au-dessus des téléphériques</heading><paragraph eId="art_112/para_1"><num>1</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_112/para_1/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Lorsque les distances prescrites à l’art. 111 ne peuvent être respectées, l’organe de contrôle décide:</listIntroduction><item eId="art_112/para_1/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">si le survol est admissible;</p></item><item eId="art_112/para_1/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">des mesures de protection adéquates.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_112/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Lorsque l’organe de contrôle prescrit une construction protectrice au-dessus du téléphérique, celle-ci doit dépasser latéralement les conducteurs extérieurs de la ligne aérienne de façon à retenir les conducteurs affaissés ou les fils et les câbles rebondissant vers le haut.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_112/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La distance directe entre la construction protectrice et les conducteurs de la ligne aérienne mesurée avec la flèche maximale de ces derniers, ne doit pas être inférieure à 1,5 m plus 0,01 m par kV de tension nominale plus 0,02 m par mètre de distance entre le point de croisement et le support le plus proche de la ligne aérienne.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_112/para_4"><num>4</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La distance mentionnée à l’al. 3 doit être majorée de 1,5 m si la construction protectrice est prévue pour être escaladée lors des travaux d’entretien ou d’essai du téléphérique.</p></content></paragraph></article><article eId="art_113"><num><b>Art. 113</b></num><heading>Passages de lignes aériennes à haute tension au-dessous des téléphériques</heading><paragraph eId="art_113/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Lorsqu’une ligne aérienne à haute tension doit exceptionnellement passer au-dessous d’un téléphérique, on érigera une construction protectrice afin d’éviter que des câbles du téléphérique détendus ou tombés ne se rapprochent de façon inadmissible des conducteurs de courant.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_113/para_2"><num>2</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_113/para_2/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> On pourra se passer d’une construction protectrice:</listIntroduction><item eId="art_113/para_2/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">lorsque la distance entre les câbles du téléphérique et les conducteurs de la ligne aérienne à haute tension est telle qu’un rapprochement inadmissible ne peut avoir lieu, même en cas de situation extraordinaire; et</p></item><item eId="art_113/para_2/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">que le sauvetage des voyageurs ne s’en trouve pas entravé de façon inadmis-sible.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_113/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les distances entre la construction protectrice et les conducteurs de courant sont données à l’annexe 6.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_113/para_4"><num>4</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les dimensions de la construction protectrice sont imposées par les conditions locales, notamment par la déviation du téléphérique due au vent.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_113/para_5"><num>5</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Si en cas de situation extraordinaire (par exemple de freinage brusque) les câbles du téléphérique sont susceptibles d’entrer en contact avec la construction protectrice ou de se poser dessus, ladite construction protectrice doit être dimensionnée en conséquence et conçue pour ne pas endommager ces câbles.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_113/para_6"><num>6</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Si les voyageurs d’une cabine de téléphérique bloquée ne peuvent être évacués par un téléphérique de secours, la construction protectrice doit être aménagée de façon a permettre l’évacuation des voyageurs au moyen d’une corde de rappel.</p></content></paragraph></article></section><section eId="tit_2/chap_4/sec_4"><num>Section 4</num><heading>Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques avec des routes nationales ou d’autres voies de circulation</heading><article eId="art_114"><num><b>Art. 114</b></num><heading>Prise en considération des projets d’extension des routes nationales</heading><paragraph eId="art_114/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les lignes électriques doivent être planifiées et établies de façon à ne pas entraver les projets d’extension des routes nationales.</p></content></paragraph></article><article eId="art_115"><num><b>Art. 115</b></num><heading>Disposition des supports</heading><paragraph eId="art_115/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les lignes aériennes doivent être planifiées et établies de façon à ne pas entraver la visibilité du trafic sur les routes nationales (signalisation, panneaux indicateurs, etc.).</p></content></paragraph><paragraph eId="art_115/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les supports doivent être spécialement protégés s’ils risquent d’être endommagés par la collision d’un véhicule. La distance horizontale entre les socles de fondations ou les parties du support et la limite extérieure de la piste de stationnement doit être au minimum de 5 m.</p></content></paragraph></article><article eId="art_116"><num><b>Art. 116</b><authorialNote>		<p> Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">er</sup> janv. 2016 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2015/423" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RO <b>2015</b> 2263</ref>).</p>	</authorialNote></num><heading>Autorisation complémentaire</heading><paragraph eId="art_116/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les tronçons de lignes aériennes situés à l’intérieur des alignements de routes nationales doivent avoir été autorisés par l’Office fédéral des routes.</p></content></paragraph></article><article eId="art_117"><num><b>Art. 117</b></num><heading>Mises à la terre</heading><paragraph eId="art_117/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les clôtures métalliques, les glissières de sécurité continues ou les installations de lignes de la route nationale situées dans la zone d’influence des terres de supports requièrent un mode de pose approprié, une séparation électrique ou une isolation afin qu’aucune tension de contact dangereuse ni aucune migration de potentiel ne puissent y apparaître.</p></content></paragraph></article><article eId="art_118"><num><b>Art. 118</b></num><heading>Rapprochements et parallélismes</heading><paragraph eId="art_118/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> En cas de rapprochement ou de parallélisme de lignes aériennes avec une route nationale, on prévoira des distances horizontales suffisantes ou prendra des mesures de protection contre les composantes longitudinales inadmissibles de tensions induites sur les installations de la route nationale.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_118/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La distance horizontale entre la limite extérieure de la piste de stationnement et le conducteur ou le câble aérien le plus proche doit être au minimum de 1 m.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_118/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Lorsque le rapprochement est limité à une portée, il doit être considéré comme un croisement.</p></content></paragraph></article><article eId="art_119"><num><b>Art. 119</b></num><heading>Croisements</heading><paragraph eId="art_119/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les lignes à courant faible ou à basse tension doivent être souterraines à l’endroit où elles croisent les routes nationales.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_119/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les lignes aériennes à haute tension doivent être disposées de façon à limiter les croisements avec les routes nationales et les aires de repos attenantes.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_119/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les distances au sol des conducteurs de terre, des conducteurs et des câbles aériens figurent à l’annexe 3.</p></content></paragraph></article><article eId="art_120"><num><b>Art. 120</b></num><heading>Passages de lignes aériennes sous les ponts</heading><paragraph eId="art_120/para_1"><num>1</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_120/para_1/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Lorsqu’une ligne aérienne à haute tension passe sous un pont destiné à la circulation routière, on respectera les distances suivantes entre les conducteurs, les conducteurs de terre, les câbles aériens et les éléments de construction ou les installations d’exploitation du pont:</listIntroduction><item eId="art_120/para_1/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">une distance directe minimale de 2,5 m + 0,01 m par kV de tension nominale pour une température du conducteur de 0° C sans surcharge;</p></item><item eId="art_120/para_1/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">une distance horizontale minimale de 1,5 m + 0,01 m par kV de tension nominale en cas de déviations du conducteur dues au vent.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_120/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Si le pont est ouvert aux piétons ou si la distance horizontale entre le pont et le support de la ligne passant en dessous inférieure à 25 m, on posera sur le pont un treillis de protection d’une hauteur de 1,8 m, muni de signaux avertissant du danger encouru à toucher les éléments sous tension. Ce treillis devra dépasser de 2 m au moins de chaque côté de l’emprise de la ligne.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_120/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La présence de la ligne à haute tension ne doit être préjudiciable ni au déblaiement de la neige ni aux travaux d’entretien ou de répartition du pont. Ces travaux doivent être exécutés sur la base de conventions écrites.</p></content></paragraph></article><article eId="art_121"><num><b>Art. 121</b></num><heading>Lignes en câbles</heading><paragraph eId="art_121/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> En cas de rapprochement, de parallélisme ou de croisement avec des voies de circulation (routes, tunnels, ponts, etc.), les lignes en câbles ne doivent pas être endommagées par les oscillations, les vibrations et les secousses. Elles doivent disposer d’une liberté de mouvement suffisante au sein des éléments de construction articulés (ponts).</p></content></paragraph><paragraph eId="art_121/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> En cas de panne ou d’accident de la circulation, les lignes en câbles pour des installations revêtant d’importantes fonctions de protection et de sécurité doivent être établies de façon qu’elles ne puissent être détériorées ni mécaniquement ni par l’huile, par l’essence ou par d’autres liquides inflammables ou corrosifs.</p></content></paragraph></article><article eId="art_122"><num><b>Art. 122</b></num><heading>Caniveaux et traversées de câbles</heading><paragraph eId="art_122/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les lignes en câbles dans les caniveaux doivent être planifiées et établies de façon qu’elles ne mettent pas en danger la circulation en cas d’incendie des câbles.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_122/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les caniveaux de câbles posés dans les tunnels ne doivent pas être constitués de matériaux susceptibles de dégager une épaisse fumée en cas d’incendie.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_122/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Dans un tunnel, les traversées de câbles sises entre les voies de circulation et les installations électriques doivent être étanchées de façon à empêcher la propagation du feu.</p></content></paragraph></article></section><section eId="tit_2/chap_4/sec_5"><num>Section 5</num><heading>Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques avec des installations de transport de combustibles et de carburants par conduites</heading><article eId="art_123"><num><b>Art. 123</b><authorialNote>		<p> Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites, en vigueur depuis le 1<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">er</sup> juil. 2021 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2021/348" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RO <b>2021</b> 348</ref>).</p>	</authorialNote></num><heading>Installations de transport par conduites souterraines et installations annexes </heading><paragraph eId="art_123/para_1"><num>1</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_123/para_1/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Pour l’établissement de lignes électriques à une distance de moins de 30 m de conduites soumises à la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites<authorialNote>		<p> <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1964/99_95_95" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RS <b>746.1</b></ref></p>	</authorialNote>, on examinera:</listIntroduction><item eId="art_123/para_1/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">si les tensions admissibles conformément à l’annexe 4 de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant fort<authorialNote>		<p>  <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1199_1199_1199" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RS <b>734.2</b></ref></p>	</authorialNote> ne sont pas dépassées sur l’installation de transport par conduites;</p></item><item eId="art_123/para_1/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">quelles sont les mesures de protection adéquates à prendre. </p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_123/para_2"><num>2</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_123/para_2/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> On examinera uniquement les installations de télécommunication et de télécommande si la conduite:</listIntroduction><item eId="art_123/para_2/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">est posée directement dans la terre, sans isolation électrique</p></item><item eId="art_123/para_2/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">est mise à terre sur le tronçon parallèle, ou</p></item><item eId="art_123/para_2/lbl_c"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">c. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">est en matériau électriquement non conducteur.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_123/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> On ne procédera à aucun examen si le point neutre du réseau à haute tension est isolé de la terre ou muni d’une inductance de mise à la terre.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_123/para_4"><num>4</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> On tiendra compte du danger de corrosion imputable au courant continu et alternatif.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_123/para_5"><num>5</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Aucune installation électrique à haute tension ne peut être établie dans le périmètre de protection d’une installation annexe visée à l’art. 2 de l’ordonnance du 4 juin 2021 sur la sécurité des installations de transport par conduite<authorialNote>		<p>  <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2021/348" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RS <b>746.12</b></ref></p>	</authorialNote>.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_123/para_6"><num>6</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La preuve du respect des tensions de contact admissibles doit être apportée à l’organe de contrôle dans le cadre de la demande d’approbation des plans ou à sa demande.</p></content></paragraph></article><article eId="art_124"><num><b>Art. 124</b><authorialNote>		<p> Abrogé par l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites, avec effet au 1<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">er</sup> juil. 2021 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2021/348" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RO <b>2021</b> 348</ref>).</p>	</authorialNote></num></article><article eId="art_125"><num><b>Art. 125</b></num><heading>Conduites posées à ciel ouvert</heading><paragraph eId="art_125/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">En cas de rapprochement ou de parallélisme de lignes aériennes à haute tension avec des conduites posées à ciel ouvert et isolée de la terre, on prendra des mesures de protection si, au toucher de la conduite, des courants de fuite perceptibles peuvent apparaître.</p></content></paragraph></article><article eId="art_126"><num><b>Art. 126</b></num><heading>Séparation électrique</heading><paragraph eId="art_126/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Il ne doit y avoir aucune liaison métallique entre les terres, les éléments de lignes électriques mises à la terre ou les installations à courant fort et les installations de transport par conduites, sauf si les deux installations sont reliées au même système de mise à la terre.</p></content></paragraph></article><article eId="art_127"><num><b>Art. 127</b></num><heading>Croisements avec des lignes aériennes</heading><paragraph eId="art_127/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Aux points de croisements avec des lignes aériennes à courant fort, les conduites doivent être enfouies et leur recouvrement doit être au minimum de 1 m.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_127/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les travaux d’excavation ne doivent porter atteinte ni à la stabilité des supports de lignes aériennes ni aux installations de transport par conduites.</p></content></paragraph></article><article eId="art_128"><num><b>Art. 128</b></num><heading>Conduites non soumises à la loi sur les installations de transport par conduites</heading><paragraph eId="art_128/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les dispositions de la présente ordonnance sont valables par analogie en cas de rencontre entre les lignes à haute tension et des installations de transport de gaz et de liquides inflammables par conduites ainsi que de liquides caloporteurs non soumises à la loi sur les installations de transport par conduites.</p></content></paragraph></article></section><section eId="tit_2/chap_4/sec_6"><num>Section 6</num><heading>Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques avec des dépôts de combustibles ou de carburants</heading><article eId="art_129"><num><b>Art. 129</b></num><heading>Principe</heading><paragraph eId="art_129/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les rapprochements, les parallélismes et les croisements de lignes aériennes avec des dépôts de combustibles ou de carburants ne sont pas admis.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_129/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les citernes à mazout domestiques et les petites installations similaires ne sont pas considérées comme des dépôts de combustibles ou de carburants.</p></content></paragraph></article><article eId="art_130"><num><b>Art. 130</b><authorialNote>		<p> Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites, en vigueur depuis le 1<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">er</sup> juil. 2021 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2021/348" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RO <b>2021</b> 348</ref>).</p>	</authorialNote></num><heading>Distance entre les lignes et les dépôts souterrains de combustibles ou de carburants</heading><paragraph eId="art_130/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La distance horizontale entre les lignes aériennes et les dépôts souterrains de combustibles ou de carburants doit être au minimum de 10 m.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_130/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La distance horizontale entre les lignes en câble à haute tension et les dépôts souterrains de combustibles ou de carburants doit être au minimum de 10 m plus 0,5 m par kA de courant de court-circuit à la terre. </p></content></paragraph><paragraph eId="art_130/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La distance horizontale entre les lignes en câble à basse tension recouvertes d’une couche d’isolation supplémentaire et les dépôts souterrains de combustibles ou de carburants doit être au minimum de 0,5 m (couche de terre).</p></content></paragraph><paragraph eId="art_130/para_4"><num>4</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Lorsque, dans le sol, la distance directe entre les dépôts souterrains de combustibles ou de carburants et les lignes en câble est inférieure à 10 m, le propriétaire de la ligne en câbles veille à ce que, en cas de fuite, il ne puisse y avoir aucune infiltration de gaz ou de liquides inflammables à l’intérieur des bâtiments au travers des caniveaux ou des tuyaux de câbles.</p></content></paragraph></article><article eId="art_131"><num><b>Art. 131</b></num><heading>Distance entre les lignes et les dépôts de combustibles ou de carburants à ciel ouvert</heading><paragraph eId="art_131/para_1"><num>1</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_131/para_1/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La distance horizontale entre les lignes aériennes et les dépôts de combustibles ou de carburants à ciel ouvert doit être:</listIntroduction><item eId="art_131/para_1/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">au minimum de 15 m lorsque la hauteur des conducteurs dans la zone de rapprochement est égale ou inférieure à celle des parties supérieures du dépôt;</p></item><item eId="art_131/para_1/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">au minimum de 10 m lorsque la hauteur des conducteurs dans la zone de rapprochement est supérieure à celle des parties supérieures du dépôt.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_131/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La distance directe entre les conducteurs ou les câbles aériens avec une déviation due au vent et les dépôts de combustibles ou de carburants à ciel ouvert doit être au minimum égale à l’étendue de la zone explosive du dépôt plus 0,01 m par kV de tension nominale.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_131/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La distance horizontale entre les lignes aériennes et les stations-service publiques doit être au minimum de 5 m.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_131/para_4"><num>4</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Pour les lignes aériennes dont les conducteurs dépassent nettement la hauteur des parties supérieures des dépôts de combustibles ou de carburants, l’organe de contrôle peut autoriser des distances horizontales plus faibles ou le passage au-dessus des dépôts, pour autant qu’une explosion ou qu’un incendie dans le dépôt soient exclus ou qu’ils soient sans danger pour la ligne aérienne. L’organe de contrôle fixe les mesures de protection adéquates.</p></content></paragraph></article><article eId="art_132"><num><b>Art. 132</b></num><heading>Distances plus grandes pour des motifs de lutte contre le feu</heading><paragraph eId="art_132/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Pour les motifs de lutte contre le feu, l’organe de contrôle peut prescrire de plus grandes distances ou des mesures de protection spéciales afin de ne pas entraver les opérations d’extinction et de refroidissement en cas d’incendie dans les dépôts de combustibles ou de carburants et de ne pas mettre en danger ceux qui les exécutent.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_132/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Si malgré le respect de la distance horizontale prescrite, une explosion ou un incendie dans le dépôt de combustibles ou de carburants peut mettre en danger ou détruire partiellement l’installation électrique à courant fort, on conviendra avec les organes compétents de lutte contre le feu des mesures de protection adéquates.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_132/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les lignes électriques qui sont indispensables en cas de catastrophe dans les dépôts de combustibles ou de carburants doivent être spécialement protégées.</p></content></paragraph></article><article eId="art_133"><num><b>Art. 133</b><authorialNote>		<p> Abrogé par l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites, avec effet au 1<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">er</sup> juil. 2021 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2021/348" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RO <b>2021</b> 348</ref>).</p>	</authorialNote></num></article><article eId="art_134"><num><b>Art. 134</b></num><heading>Installations de mise à la terre</heading><paragraph eId="art_134/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les dépôts de combustibles ou de carburants doivent être protégés contre des charges capacitives dangereuses dues à la proximité des lignes aériennes à haute tension.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_134/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Il ne doit y avoir aucune liaison métallique entre les dépôts de combustibles ou de carburants et les éléments mis à la terre de lignes électriques étrangères à ces dépôts.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_134/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les dépôts de combustibles ou de carburants doivent se trouver à l’extérieur des zones d’influence dangereuses des mises à la terre de lignes électriques. L’organe de contrôle peut autoriser des dérogations.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_134/para_4"><num>4</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> En cas de rapprochement dans le sol, la distance directe entre les éléments reliés au dépôt de combustibles ou de carburants et les conducteurs de terre, les éléments mis à la terre de lignes ou d’installations électriques à courant fort étrangères au dépôt doit être de 0,5 m par kA de courant de court-circuit à la terre, mais jamais inférieure à 10 m.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_134/para_5"><num>5</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La distance directe prescrite à l’al. 4 peut être plus faible si les éléments mis à la terre des lignes en câbles ou les éléments du dépôt de combustibles ou de carburants sont isolés électriquement de la terre avoisinante. Elle ne doit, toutefois, pas être inférieure à 0,5 m (couche de terre).</p></content></paragraph></article></section></chapter></title><title eId="tit_3"><num>Titre 3</num><heading>Service, entretien et contrôle des lignes électriques</heading><article eId="art_135"><num><b>Art. 135</b></num><heading>Entretien et contrôles</heading><paragraph eId="art_135/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les exploitants doivent maintenir constamment les lignes en bon état et les contrôler régulièrement.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_135/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> En particulier, ils doivent contrôler régulièrement les rapprochements, les parallélismes et les croisements de lignes aériennes avec les routes publiques, les places, les cours d’eau navigables et les autres infrastructures.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_135/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La périodicité des contrôles ne doit pas excéder cinq ans pour les lignes aériennes à courant faible ou à basse tension, pas deux ans pour les lignes aériennes à haute tension.</p></content></paragraph></article><article eId="art_136"><num><b>Art. 136</b></num><heading>Rapport de contrôle</heading><paragraph eId="art_136/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les exploitants établissent un rapport pour chaque contrôle. Ils y inscrivent les défauts constatés sur la ligne, le genre des travaux d’entretien à entreprendre et les délais dont ils disposent.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_136/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les rapports de contrôle doivent être conservés pendant au minimum dix ans et présentés, sur demande, à l’organe de contrôle.</p></content></paragraph></article><article eId="art_137"><num><b>Art. 137</b></num><heading>Instruction du corps de sapeurs-pompiers</heading><paragraph eId="art_137/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les exploitants de lignes à courant fort pour la distribution d’énergie locale ou régionale informent et instruisent périodiquement les corps de sapeurs-pompiers au sujet de leurs lignes et de leurs installations.</p></content></paragraph></article><article eId="art_138"><num><b>Art. 138</b></num><heading>Lignes mise hors service</heading><paragraph eId="art_138/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les lignes aériennes mises hors service pour une longue durée doivent être mises à la terre et en court-circuit.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_138/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les lignes aériennes mises hors service doivent être entretenues et contrôlées comme les lignes en service.</p></content></paragraph></article><article eId="art_139"><num><b>Art. 139</b></num><heading>Travaux sur les lignes à courant fort</heading><paragraph eId="art_139/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les travaux sur les lignes à courant fort sont régis par les dispositions de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant fort<authorialNote>		<p> <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1199_1199_1199" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RS <b>734.2</b></ref></p>	</authorialNote>.</p></content></paragraph></article><article eId="art_140"><num><b>Art. 140</b></num><heading>Travaux sur les lignes en câbles</heading><paragraph eId="art_140/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Avant d’entreprendre un quelconque travail sur les lignes en câbles, on les identifiera sans équivoque et les mettra hors tension et à la terre.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_140/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Si des tensions de contact inadmissibles sont susceptibles d’apparaître, les extrémités libres des gaines conductrices devront être reliées électriquement entre elles et connectées avec la terre du chantier.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_140/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> On pourra renoncer à la mise hors tension ou à la mise à la terre pour des câbles à basse tension ou à courant faible si la sécurité est assurée autrement.</p></content></paragraph></article><article eId="art_141"><num><b>Art. 141</b></num><heading>Mesures de protection particulières</heading><paragraph eId="art_141/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Lorsque des travaux sur une ligne peuvent entraîner des dangers pour d’autres installations ou être rendus dangereux par elles, les propriétaires doivent s’entendre par écrit en temps opportun sur les mesures de protection à prendre.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_141/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Si aucun accord ne peut être trouvé, l’organe de contrôle décide des mesures de protection nécessaires.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_141/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> En cas de danger imminent, l’organe de contrôle peut ordonner la cessation immédiate des travaux ou de l’exploitation de l’installation placée sous sa surveillance.</p></content></paragraph></article><article eId="art_142"><num><b>Art. 142</b></num><heading>Mesures pour le sauvetage des passagers de téléphériques</heading><paragraph eId="art_142/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Si une ligne aérienne constitue un danger pour le sauvetage des passagers d’un téléphérique, les exploitants des deux installations doivent établir une convention écrite sur la façon de procéder et sur le déclenchement immédiat de la ligne en cas d’urgence.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_142/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Cette convention écrite doit être établie avant la mise en exploitation de la nouvelle installation. Elle doit pouvoir être présentée sur demande à l’organe de contrôle et être en permanence à la disposition du personnel de service des deux installations.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_142/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les exploitants doivent instruire leur personnel sur la façon de procéder et sur les mesures à prendre en cas de sauvetage.</p></content></paragraph></article></title><title eId="tit_4"><num>Titre 4</num><heading>Dispositions finales</heading><article eId="art_143"><num><b>Art. 143</b><authorialNote>		<p> Abrogé par le ch. IV 25 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">er</sup> janv. 2008 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2007/633" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RO <b>2007</b> 4477</ref>).</p>	</authorialNote></num></article><article eId="art_144"><num><b>Art. 144</b></num><heading>Abrogation du droit en vigueur</heading><paragraph eId="art_144/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">L’ordonnance du 7 juillet 1933 sur les parallélismes et les croisements de lignes électriques entre elles et avec les chemins de fer<authorialNote>		<p> [RS <b>4 </b>884]</p>	</authorialNote> est abrogée.</p></content></paragraph></article><article eId="art_145"><num><b>Art. 145</b></num><heading>Modification du droit en vigueur</heading><paragraph eId="art_145/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">…<authorialNote>		<p> La mod. peut être consultée au <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/1994/1233_1233_1233" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RO <b>1994</b> 1233</ref>.</p>	</authorialNote></p></content></paragraph></article><article eId="art_146"><num><b>Art. 146</b></num><heading>Dispositions transitoires</heading><paragraph eId="art_146/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les projets de lignes électriques déposés devant l’autorité d’approbation avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance seront examinés sous le régime du droit en vigueur. S’ils doivent ensuite être remaniés intégralement ou de façon importante, ils seront alors examinés sous le régime du nouveau droit.</p></content></paragraph></article><article eId="art_146_a"><num><b>Art. 146</b><i>a</i><authorialNote>		<p> Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2025, en vigueur depuis le 1<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">er</sup> août 2025  (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2025/451" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RO <b>2025</b> 451</ref>).</p>	</authorialNote></num><heading>Disposition transitoire</heading><paragraph eId="art_146_a/para"><content><blockList><listIntroduction eId="art_146_a/para/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les lignes suivantes doivent être adaptées conformément à l’art. 30, al. 2, à des fins de protection des oiseaux:</listIntroduction><item eId="art_146_a/para/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">les lignes d’une tension de 1 à 36 kV, d’ici à fin 2035;</p></item><item eId="art_146_a/para/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">les lignes d’une tension supérieure à 36 kV et inférieure ou égale à 150 kV, d’ici à fin 2040.</p></item></blockList></content></paragraph></article><article eId="art_147"><num><b>Art. 147</b></num><heading>Entrée en vigueur</heading><paragraph eId="art_147/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">La présente ordonnance entre en vigueur le 1<sup>er</sup> juin 1994.</p></content></paragraph></article></title></body><components><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="734.31"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV)" shortForm="LeV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)" shortForm="OLEl"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl)" shortForm="OLEl"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="fr"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/xml"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Annexe 1<inline name="man-font-style-normal"><authorialNote>		<p> Mise à jour selon l’annexe 2 ch. II 4 de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">er </sup>juil. 2012 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2011/874" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RO <b>2011</b> 6233</ref>).</p>	</authorialNote></inline></block></container></preface><mainBody><p>(art. 4)</p><level eId="annex_1/lvl_u1"><heading>Définitions</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">(le chiffre entre parenthèses se réfère à la liste en allemand)</p><blockList eId="annex_1/lvl_u1/list_u1"><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u1/lbl_1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Accessoires de câble: </i>éléments d’une ligne en câbles, tels que les réservoirs à huile, à gaz ou à eau et les dispositifs de surveillance ou de protection (17).</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u1/lbl_2"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Ancrage d’un conducteur: </i>élément de jonction entre la fixation rigide d’un conducteur ou d’un élément porteur d’un câble aérien et un élément de construction fixe (19).</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u1/lbl_3"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Angle de ligne </i><i>α</i><i>: </i>angle sur le plan horizontal à la hauteur d’un support entre l’arrivée d’un tronçon de ligne et le départ (dans le sens de la numérotation des supports). Pour les tracés de ligne rectilignes, α = 200 g. Lorsqu’il existe plusieurs départs, il faut rapporter tous les angles de lignes à la même origine (22).</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u1/lbl_4"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">4 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Armatures de câble: </i>pièces d’une ligne en câbles pour le raccordement et la jonction de câbles, telles que les bornes de connexions, les manchons, les boîtes d’extrémité, etc. (14).</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u1/lbl_5"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">5 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Câble:</i> un ou plusieurs conducteurs isolés, entourés d’une gaine protectrice (13).</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u1/lbl_6"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">6 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Câble aérien:</i> câble auto‑porteur ou soutenu par des éléments porteurs, suspendu librement entre des points d’appui (24).</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u1/lbl_7"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">7 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Câble de réseau: </i>câble à courant fort entouré d’une gaine métallique destinée à conduire les courants susceptibles d’apparaître en exploitation normale et en cas de dérangement prévisible (26).</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u1/lbl_8"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">8 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Canton de pose: </i>tronçon de ligne situé entre deux supports tenseurs (1).</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u1/lbl_9"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">9 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Charge de rupture minimale des isolateurs: </i>charge statique maximale qui doit être atteinte sans rupture par des isolateurs lorsqu’ils sont testés selon les normes en vigueur (25).</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u1/lbl_10"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">10 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Conducteur: </i>matériau nu ou isolé qui sert au transport du courant électrique (18).</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u1/lbl_11"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">11 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Conducteur à fibres optiques: </i>conducteur diélectrique destiné à la transmission de signaux par ondes électromagnétiques dans la gamme des fréquences optiques (23).</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u1/lbl_12"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">12 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Conducteur de terre: </i>conducteur mis à la terre pour l’écoulement des courants de foudre et le retour des courants de défaut (5).</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u1/lbl_13"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">13 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Corde: </i>conducteur constitué de fils toronnés (29).</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u1/lbl_14"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">14 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Corde compound: </i>conducteur constitué de fils torsadés de différents matériaux (35).</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u1/lbl_15"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">15 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Déviation du conducteur due au vent: </i>déplacement du conducteur provenant de la pression du vent sur le conducteur et sur ses attaches, pour une température de conducteur de 10 °C (37).</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u1/lbl_16"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">16 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Entretoise: </i>élément de construction qui tient écartés les conducteurs partiels d’un faisceau de conducteurs (7).</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u1/lbl_17"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">17 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Entretoise de phase: </i>élément de construction qui tient écartés des conducteurs de phases ou de systèmes différents (27).</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u1/lbl_18"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">18 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Faisceau de conducteurs: </i>deux ou plusieurs conducteurs en parallèle (conducteurs partiels) reliés électriquement entre eux et maintenus à distance les uns des autres, généralement par des entretoises, pour réduire l’intensité du champ électrique aux abords immédiats des conducteurs (3).</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u1/lbl_19"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">19 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Flèche du conducteur: </i>distance verticale entre la droite reliant entre eux ‑les points de fixation du conducteur et le conducteur lui‑même; la flèche maximale du conducteur est la distance verticale entre la droite citée et la tangente au conducteur parallèle à cette droite (20).</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u1/lbl_20"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">20 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Fil: </i>conducteur à une seule section massive (4).</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u1/lbl_21"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">21 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Fixation à glissement limité: </i>elle empêche le glissement des résultantes théoriques des tractions exercées par le conducteur au point de fixation (p. ex. pinces d’alignement, attache ordinaire). Elle permet néanmoins le glissement du conducteur ou de l’élément porteur du câble aérien, donc l’augmentation unilatérale de la flèche en cas de fortes tractions non prévisibles du conducteur (2).</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u1/lbl_22"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">22 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Installation de ligne de contact:</i> installation électrique conformément à l’annexe 4, let. c, de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer<authorialNote>		<p> <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1983/1902_1902_1902" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RS <b>742.141.1</b></ref></p>	</authorialNote>.</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u1/lbl_23"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">23 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Isolateur rigide à tige: </i>isolateur monté rigidement sur une tige qui le pénètre (32).</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u1/lbl_24"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">24 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Isolateur support: </i>isolateur sans tige supplémentaire, fixé directement sur un support ou une partie de support de ligne aérienne (31).</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u1/lbl_25"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">25 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Ligne aérienne: </i>ligne électrique établie en plein air et dont les conducteurs sont suspendus librement entre des points d’appuis (8).</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u1/lbl_26"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">26 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Ligne à grandes portées: </i>ligne aérienne dont les points d’appui voisins sont éloignés les uns des autres de plus de 60 m (36).</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u1/lbl_27"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">27 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Lignes en câbles: </i>ligne composée de câbles ou de câbles de réseau, d’armatures et d’accessoires de câbles (15).</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u1/lbl_28"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">28 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Ligne ordinaire: </i>ligne aérienne dont les points d’appui voisins sont éloignés les uns des autres de 60 m au maximum (28).</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u1/lbl_29"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">29 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Plate</i><i>‑forme indépendante: </i>plate‑forme où il n’est possible de circuler qu’avec des véhicules sur rails (34).</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u1/lbl_30"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">30 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Point d’appui: </i>pièce constitutive d’une ligne aérienne à laquelle sont fixés les conducteurs ou les éléments porteurs du câble aérien (supports, portiques d’amarrage, murs, ponts, etc.) (33).</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u1/lbl_31"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">31 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Porte</i><i>‑câble: </i>constructions ou éléments de construction et de fixation qui supportent les câbles et les tiennent mécaniquement en place (16).</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u1/lbl_32"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">32 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Portée horizontale (a): </i>distance horizontale mesurée entre deux points d’appui voisins (30).</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u1/lbl_32_1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">32.1 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Portée moyenne (a</i><i><sub>m</sub></i><i>): </i>moyenne arithmétique des portées adjacentes à un support (30.1).</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u1/lbl_32_2"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">32.2 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Portée équivalente (a</i><i><sub>id</sub></i><i>): </i>portée de substitution fictive, calculée pour un tronçon situé entre deux points d’ancrage (30.2).</p></item></blockList><p><img fedlex:original-width="42" fedlex:original-height="21" fedlex:original-text-width="148" fedlex:original-page-width="108" src="image/image1.png"/></p><blockList eId="annex_1/lvl_u1/list_u2"><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u2/bull_u1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">ψ<sub>k</sub> = angle d’inclinaison de la droite reliant les points de suspension de la portée a<sub>k</sub>.</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u2/lbl_32_3"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">32.3 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Portée virtuelle (a</i><i><sup><sub>v</sub></sup></i><i>): </i>portée apparente en cas de hauteurs différentes des points de suspension du conducteur, établie par la longueur de la corde horizontale passant entre le point de suspension supérieur et le point d’intersection avec la chaînette prolongée au‑delà du point de suspension inférieur (30.3).</p></item></blockList><p> <img fedlex:original-width="92" fedlex:original-height="27" fedlex:original-text-width="148" fedlex:original-page-width="108" src="image/image2.png"/></p><blockList eId="annex_1/lvl_u1/list_u3"><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u3/bull_u1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">ψ = angle d’inclinaison</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u3/bull_u2"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">c=F<sub>H</sub>: q</p></item></blockList><table border="1">									<tr>								<td>														</td>				<td>										<p>a</p>				</td>				<td>										<p>=</p>				</td>				<td>										<p>portée horizontale [m]</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p>c</p>				</td>				<td>										<p>=</p>				</td>				<td>										<p>paramètre de la chaînette [m]</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p>F<sub>H</sub> </p>				</td>				<td>										<p>=</p>				</td>				<td>										<p>traction horizontale [N]</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p>q</p>				</td>				<td>										<p>=</p>				</td>				<td>										<p>poids de la corde par unité de longueur, y compris une surcharge éventuelle [N/m]</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p>Δh</p>				</td>				<td>										<p>=</p>				</td>				<td>										<p>différence de hauteur des points de suspension [m].</p>				</td>			</tr>		</table><blockList eId="annex_1/lvl_u1/list_u4"><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u4/lbl_33"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">33 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Surcharge: </i>neige et/ou dépôt de glace sur les conducteurs de lignes aériennes ou les câbles aériens ou sur les conducteurs et les charpentes d’installations (38).</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u4/lbl_34"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">34 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Traction la plus élevée exercée par un conducteur d’une portée: </i>traction exercée par le conducteur pour une température du conducteur de 0 °C, au point de fixation le plus élevé, avec surcharge, ou pour la température la plus basse du conducteur (11).</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u4/lbl_35"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">35 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Traction la plus élevée exercée par un conducteur pour un tronçon situé entre deux ancrages: </i>traction exercée par le conducteur pour une température de conducteur de 0 °C, au point de fixation le plus élevé de la plus grande portée virtuelle, avec surcharge, ou pour la température la plus basse du conducteur (12).</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u4/lbl_36"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">36 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Voie: </i>rails, moyens de fixation, traverses et ballast sous‑jacents ou plate‑forme en béton. Le tablier en béton d’un pont ne fait pas partie de la voie (9).</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u4/lbl_37"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">37 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Voie établie en chaussée: </i>voie sur l’aire de laquelle il est possible de circuler avec des véhicules routiers, cas des trams avec des rails à gorge (10).</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/list_u4/lbl_38"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">38 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Zone des lignes aériennes à haute tension: </i>zone sous et à côté des lignes aériennes, limitée latéralement par des plans verticaux à 5 m de distance horizontale de part et d’autre du conducteur extérieur. Au-dessus du conducteur inférieur, la distance horizontale de 5 m est augmentée de la valeur du dépassement jusqu’à un maximum de 20 m (21).</p></item></blockList></content></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="734.31"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV)" shortForm="LeV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)" shortForm="OLEl"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl)" shortForm="OLEl"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="fr"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/xml"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Annexe 2</block></container></preface><mainBody><p>(art. 9)</p><level eId="annex_2/lvl_u1"><heading>Mesures de protection supplémentaires pour les lignes aériennes à courant fort en cas de rencontres avec d’autres installations ou objets</heading><content><blockList eId="annex_2/lvl_u1/list_u1"><item eId="annex_2/lvl_u1/list_u1/lbl_1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les supports de la portée de survol doivent être munis, en un endroit bien visible, d’un panneau indicateur précisant où la ligne peut être immédiatement déclenchée en cas de nécessité.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/list_u1/lbl_2"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Dans la portée de survol, les lignes aériennes à haute tension ne doivent pas être posées sur les mêmes supports que les lignes aériennes à basse tension.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/list_u1/lbl_3"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Il faut prendre les mesures appropriées afin d’empêcher tout rassemblement de personnes sous la ligne.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/list_u1/lbl_4"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">4. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Le survol des bâtiments ou le rapprochement entre lignes et bâtiments doit être annoncé au corps des sapeurs‑pompiers locaux ou des sapeurs-pompiers de l’exploitation. Le corps des sapeurs‑pompiers doit être instruit sur le site. Il faut indiquer l’adresse et le numéro de téléphone de l’organe compétent qui peut déclencher la ligne.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/list_u1/lbl_5"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">5. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Lors de la construction ou de l’extension de bâtiments dans la zone d’une ligne aérienne existante, l’exploitant de la ligne doit prendre les mesures nécessaires pour protéger le personnel. Il en surveille l’exécution et le respect.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/list_u1/lbl_6"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">6. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Dans la portée de survol, la distance entre les conducteurs doit être au minimum de 1,3 m.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/list_u1/lbl_7"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">7. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Sur les supports de la portée de survol, il faut prendre des dispositions pour éviter que les conducteurs ne s’abaissent dangereusement.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/list_u1/lbl_8"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">8. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Sur les supports de la portée de survol, les conducteurs doivent être fixés rigidement.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/list_u1/lbl_9"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">9. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Lorsque les supports de la portée du survol ont des chaînes d’ancrage simples, seuls des manchons de jonction résistants à la traction sont admis dans les bretelles.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/list_u1/lbl_10"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">10. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les éléments porteurs de câbles aériens doivent être fixés rigidement et sans point de rupture contrôlée sur les supports de la portée de survol.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/list_u1/lbl_11"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">11. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les conducteurs ne doivent pas comporter de manchons de jonction dans la portée de survol.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/list_u1/lbl_12"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">12. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les câbles aériens ne sont pas admis dans les portées de survol des bâtiments. Seule exception possible: les câbles de télécommunication faisant partie du conducteur de terre et appartenant à l’exploitant d’installations à courant fort.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/list_u1/lbl_13"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">13. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Dans la portée de survol, la pratique de sports pouvant endommager les conducteurs ou les isolateurs, comme le lancer du javelot ou du «hornuss», est interdite.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/list_u1/lbl_14"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">14. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Des contrôles visuels accrus sont requis lors de l’utilisation d’isolateurs composites en matière synthétique pour la suspension ou l’ancrage multiple.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/list_u1/lbl_15"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">15. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les supports de la portée de survol doivent être équipés d’isolateurs d’une tension nominale de 50 kV au minimum.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/list_u1/lbl_16"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">16. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">L’utilisation d’isolateurs rigide à tige et d’isolateurs supports est interdite sur les mâts de la portée de survol d’une ligne à longue portée.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/list_u1/lbl_17"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">17. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Dans la portée de survol, les sections des conducteurs et les éléments porteurs de câbles aériens ne doivent pas être inférieurs aux valeurs suivantes:</p></item></blockList><table border="1">									<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Matériau du conducteur</p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Section minimale du conducteur en mm<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup></p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Ligne ordinaire</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Ligne à grandes portées</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Cuivre</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">  70</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">120</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p>Aluminium</p>				</td>				<td>										<p>185</p>				</td>				<td>										<p>300</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p>Alliage d’aluminium (Aldrey)</p>				</td>				<td>										<p>120</p>				</td>				<td>										<p>240</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p>Acier, acier avec revêtement Al et Cu</p>				</td>				<td>										<p>  50</p>				</td>				<td>										<p>  70</p>				</td>			</tr>					</table><blockList eId="annex_2/lvl_u1/list_u2"><item eId="annex_2/lvl_u1/list_u2/bull_u1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Si l’acier est le seul élément porteur des cordes compound, la proportion d’acier de leur section doit être au minimum de 70 mm<sup>2</sup>.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/list_u2/lbl_18"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">18. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les supports d’appui ne peuvent être utilisés comme supports de la portée de survol.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/list_u2/lbl_19"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">19. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les supports en bois de la portée de survol doivent être équipés de socles ou de fondations spéciales conformément à l’art. 61, al. 5. La solidité de ces supports doit également satisfaire aux dispositions de l’annexe 14, ch. 4.3.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/list_u2/lbl_20"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">20. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les supports doivent être spécialement protégés s’ils risquent d’être endommagés par un véhicule.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/list_u2/lbl_21"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">21. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les supports en bois doivent être haubanés s’ils engendrent un danger substantiel en cas d’inclinaison.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/list_u2/lbl_22"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">22. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les portées de survol doivent être mises à la terre de manière à ce qu’aucune tension dangereuse de pas ni de contact ne puisse apparaître.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/list_u2/lbl_23"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">23. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">À proximité des supports de la portée de survol, aucune ligne conductrice nue ou similaire ne doit se situer dans la zone d’influence de la terre des supports.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/list_u2/lbl_24"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">24. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les constructions métalliques installées de façon fixe (p. ex. les clôtures, les treillis de protection, les cages d’escalade pour enfants, les installations de ciblerie) dans la zone de la ligne doivent être mises à la terre. Les constructions et les mises à la terre ne doivent toutefois pas être situées ni passer à l’intérieur de la zone d’influence de la terre des supports.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/list_u2/lbl_25"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">25. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Un dispositif de mise à la terre doit être posé sur les bâtiments survolés, afin de provoquer un déclenchement immédiat de la ligne en cas de chute d’un conducteur et d’empêcher l’apparition de différences de potentiel dangereuses entre le conducteur et le sol.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/list_u2/lbl_26"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">26. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les parties métalliques de la construction et les installations internes d’un bâtiment doivent, si nécessaire, être mises à la terre et on placera sur le tableau de distribution électrique une inscription informant du danger que constituent les tensions capacitives susceptibles d’apparaître sur les installations déclenchées.</p></item></blockList></content></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="734.31"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV)" shortForm="LeV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)" shortForm="OLEl"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl)" shortForm="OLEl"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="fr"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/xml"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Annexe 3</block></container></preface><mainBody><p>(art. 14, 34 et 119)</p><level eId="annex_3/lvl_u1"><heading>Distances minimales entre lignes et le sol</heading><level eId="annex_3/lvl_u1/lvl_1"><num>1. </num><heading>Lignes aériennes à courant faible</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Distance directe</p><p>Régions accessibles ou carrossables 5 m</p><p>Régions impraticables, non carrossables 4 m</p></content></level><level eId="annex_3/lvl_u1/lvl_2"><num>2. </num><heading>Lignes aériennes à courant fort</heading><content><table border="1">									<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Distance verticale</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Distance directe</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Ligne à basse tension</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">conducteur, câble aérien, conducteur de terre</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">6 m</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">5 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Ligne ordinaire à haute tension dans des régions impraticables, non carrossables</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">conducteur</p>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">câble aérien, conducteur de terre</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">6 m + s</p>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">6 m</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">5 m + s</p>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">5 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Ligne ordinaire à haute tension dans d’autres régions</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">conducteur</p>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">câble aérien, conducteur de terre</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">7 m + s</p>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">7 m</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">5 m + s</p>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">5 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Ligne à grandes portées à haute tension</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">conducteur</p>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">câble aérien, conducteur de terre</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">7,5 m + s</p>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">7,5 m</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">5 m + s</p>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">5 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">s = 0,01 m par kV de tension nominale.</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>			</tr>		</table></content></level></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="734.31"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV)" shortForm="LeV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)" shortForm="OLEl"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl)" shortForm="OLEl"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="fr"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/xml"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Annexe 4</block></container></preface><mainBody><p>(art. 24)</p><level eId="annex_4/lvl_u1"><heading>Supports des lignes aériennes à courant faible</heading><level eId="annex_4/lvl_u1/lvl_1"><num>1</num><heading>Hypothèses de charges</heading><content><blockList eId="annex_4/lvl_u1/lvl_1/list_u1"><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_1/list_u1/lbl_1_1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1.1 </num><blockList><listIntroduction eId="annex_4/lvl_u1/lvl_1/list_u1/lbl_1_1/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Là résistance mécanique des supports se calcule pour la configuration finale de la ligne. Il faut considérer les hypothèses de charges suivantes:</listIntroduction><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_1/list_u1/lbl_1_1/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">un poids propre des supports et des conducteurs et une surcharge uniformément répartie selon l’art. 18;</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_1/list_u1/lbl_1_1/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">une traction des conducteurs sans surcharge, avec pression du vent agissant horizontalement et perpendiculairement à la direction de la ligne;</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_1/list_u1/lbl_1_1/lbl_c"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">c. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">une traction des conducteurs avec surcharge selon l’art. 18;</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_1/list_u1/lbl_1_1/lbl_d"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">d. </num><blockList><listIntroduction eId="annex_4/lvl_u1/lvl_1/list_u1/lbl_1_1/lbl_d/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">une pression du vent par m<sup>2</sup> de surface de:</listIntroduction><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_1/list_u1/lbl_1_1/lbl_d/bull_u1"><num>– </num><p>1000 N pour les surfaces planes frappées perpendiculairement;</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_1/list_u1/lbl_1_1/lbl_d/bull_u2"><num>– </num><p>700 N pour les surfaces apparentes des isolateurs et des parties cylindriques des supports;</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_1/list_u1/lbl_1_1/lbl_d/bull_u3"><num>– </num><p>500 N pour les surfaces apparentes des fils et des câbles.</p></item></blockList></item></blockList></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_1/list_u1/lbl_1_2"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1.2 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Dans certains cas particuliers et pour des régions où les conditions atmosphériques sont, soit nettement plus favorables, soit nettement plus mauvaises, l’organe de contrôle peut fixer d’autres valeurs pour la pression du vent.</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_1/list_u1/lbl_1_3"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1.3 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les surfaces A d’un ouvrage en treillis frappées par le vent sont calculées selon la formule suivante:</p></item></blockList><p> <img fedlex:original-width="42" fedlex:original-height="9" fedlex:original-text-width="148" fedlex:original-page-width="108" src="image/image3.png"/></p><blockList eId="annex_4/lvl_u1/lvl_1/list_u2"><blockList><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_1/list_u2/bull_u1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">A<sub>1</sub> </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">surface de la paroi antérieure supposée pleine du support exposé au vent</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_1/list_u2/bull_u2"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">A<sub>2</sub> </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">surface des vides de cette paroi</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_1/list_u2/bull_u3"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">A<sub>3</sub> </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">surface de la paroi postérieure du support, supposée pleine</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_1/list_u2/bull_u4"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">A<sub>4</sub> </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">surface des vides de cette paroi.</p></item></blockList><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_1/list_u2/lbl_1_4"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1.4 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les hypothèses de charge sont à majorer pour</p><blockList><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_1/list_u2/lbl_1_4/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">les supports ordinaires (porteurs): </p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">d’une traction unilatérale de 2 % de l’effort exercé par l’ensemble des conducteurs selon l’art. 18, dans la direction de la ligne, à la hauteur de la résultante des efforts exercés par les conducteurs;</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_1/list_u2/lbl_1_4/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">les supports tenseurs: </p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">d’une traction unilatérale de 10 % de l’effort exercé par l’ensemble des conducteurs selon l’art. 18, dans la direction de la ligne, à la hauteur de la résultante des efforts exercés par les conducteurs;</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_1/list_u2/lbl_1_4/lbl_c"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">c. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">les supports terminaux: </p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">des efforts les plus grands engendrés par la traction unilatérale exercée par les conducteurs et calculés selon l’art. 18.</p></item></blockList></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_1/list_u2/bull_u2"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les calculs doivent toujours partir des charges prévisibles les plus défavorables.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_4/lvl_u1/lvl_2"><num>2</num><heading>Coefficients de sécurité</heading><content><blockList><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_2/bull_u1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Le coefficient de sécurité à la rupture par rapport aux calculs (ch. 1) doit être au minimum de:</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_2/bull_u2"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">pour le bois: </p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2,5</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_2/bull_u3"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">pour le métal: </p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2,25</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_2/bull_u4"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">pour les autres matériaux: </p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2,5</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_4/lvl_u1/lvl_3"><num>3</num><heading>Supports en bois</heading><content><blockList><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_3/bull_u1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Le calcul de la résistance requise des supports en bois se fonde sur les valeurs ci‑après:</p></item></blockList><table border="1">									<tr>								<td>														</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Contraintes admissibles [N/mm<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup>]</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Traction</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Compression</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Flexion</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Cisaillement</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Bois tendre et bois dur</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">12</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">12</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">18</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2,2</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Module d’élasticité 10 000 N/mm<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup></p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>			</tr>		</table></content></level><level eId="annex_4/lvl_u1/lvl_4"><num>4</num><heading>Résistance au flambage d’éléments de construction en bois</heading><content><blockList eId="annex_4/lvl_u1/lvl_4/list_u1"><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_4/list_u1/lbl_4_1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">4.1 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Il y a lieu de vérifier la résistance au flambage des éléments de construction en bois sollicités à la compression et exposés au flambage.</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_4/list_u1/lbl_4_2"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">4.2 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Pour un effort de compression dirigé dans l’axe ou quasi parallèlement à celui‑ci, la contrainte σ<sub>k</sub> ne devra pas dépasser les valeurs suivantes:</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_4/list_u1/bull_u3"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">σ<sub>k</sub> = 13,2 – 0,092 · λ [N/mm<sup>2</sup>] pour 13 ≤ λ ≤ 100</p></item></blockList><p> <img fedlex:original-width="44" fedlex:original-height="9" fedlex:original-text-width="148" fedlex:original-page-width="108" src="image/image4.png"/></p><p> <img fedlex:original-width="17" fedlex:original-height="8" fedlex:original-text-width="148" fedlex:original-page-width="108" src="image/image5.png"/></p><blockList eId="annex_4/lvl_u1/lvl_4/list_u2"><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_4/list_u2/bull_u1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">l<sub>k</sub>: longueur de flambage [cm]</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_4/list_u2/bull_u2"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">i:   rayon de giration [cm]</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_4/list_u2/bull_u3"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Le coefficient de sécurité indiqué au ch. 2 est inclus dans ces formules. Pour la longueur de flambage l<sub>k</sub>, on prendra en règle générale la longueur libre entière du système. Toutefois, s’il s’agit de parties de construction assemblées au moyen de plusieurs éléments de jonction mécaniques, il suffira de prendre 80 % de cette longueur. Les efforts excentriques ou les conditions spéciales d’encastrement ou de guidage sont à considérer, car ils ont une influence particulièrement défavorable sur la résistance au flambage.</p></item></blockList></content></level></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="734.31"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV)" shortForm="LeV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)" shortForm="OLEl"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl)" shortForm="OLEl"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="fr"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/xml"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Annexe 5</block></container></preface><mainBody><p>(art. 29)</p><level eId="annex_5/lvl_u1"><heading>Protection contre les perturbations électromagnétiques dues à l’effet de couronne</heading><content><blockList eId="annex_5/lvl_u1/list_u1"><item eId="annex_5/lvl_u1/list_u1/lbl_1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Par temps sec et pour des températures supérieures à 10 °C, les valeurs suivantes ne doivent pas être dépassées, la fréquence de mesure étant de 500 kHz</p></item></blockList><table border="1">									<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Installation</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Tension de perturbation sur les isolateurs et sur les armatures<br/>[dB (µV)]</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Intensité des champs<br/>de perturbation<br/>des lignes<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">1)</sup><br/>[dB (µV/m)]</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Isolateurs et armatures</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">40</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p>Lignes à haute tension exploitées à moins de 100 kV</p>				</td>				<td>										<p>–</p>				</td>				<td>										<p>34</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p>Lignes à haute tension exploitées à plus de 100 kV</p>				</td>				<td>										<p>–</p>				</td>				<td>										<p>48</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td colspan="3"><blockList><item><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">1)</sup> </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Valeur médiane de l’intensité des champs de perturbation mesurés avec un champ mètre à cadre, rapportée à une distance de 20 m du conducteur le plus proche.</p></item></blockList></td>			</tr>		</table><blockList eId="annex_5/lvl_u1/list_u2"><item eId="annex_5/lvl_u1/list_u2/lbl_2"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Comme le pouvoir perturbateur dépend notamment de l’emplacement et du climat, il faut fixer dans chaque cas les détails de la technique de mesure après entente entre les intéressés et la Direction générale des PTT Telecom.</p></item><item eId="annex_5/lvl_u1/list_u2/lbl_3"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3. </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les directives et méthodes de mesures s’inspirent de la publication du CISPR<authorialNote>		<p> Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques.</p>	</authorialNote> n<sup>o</sup> 16, ch. 21.</p></item></blockList></content></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="734.31"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV)" shortForm="LeV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)" shortForm="OLEl"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl)" shortForm="OLEl"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="fr"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/xml"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Annexe 6</block></container></preface><mainBody><p>(art. 33, 89, 101, 108 et 113)</p><level eId="annex_6/lvl_u1"><heading>Distances directes</heading><level eId="annex_6/lvl_u1/lvl_1"><num>1</num><heading>Distances entre les conducteurs et les supports</heading><content><blockList><item eId="annex_6/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1.1 </num><blockList><listIntroduction eId="annex_6/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_1/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">La distance directe z entre des parties nues sous tension et des parties de supports mises à la terre ne doit pas être inférieure aux valeurs suivantes (tableau 2.4.1):</listIntroduction><item eId="annex_6/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_1/bull_u1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">– </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">au repos: </p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z = C1</p></item><item eId="annex_6/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_1/bull_u2"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">– </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">en cas de rapprochement de courte durée: </p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z = C3</p></item></blockList></item><item eId="annex_6/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_2"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1.2 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Pour des tensions nominales supérieures à 1 kV, une distance minimale de 0,1 m est toutefois requise dans tous les cas.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_6/lvl_u1/lvl_2"><num>2</num><heading>Distances des conducteurs entre eux</heading><content><blockList eId="annex_6/lvl_u1/lvl_2/list_u1"><item eId="annex_6/lvl_u1/lvl_2/list_u1/lbl_2_1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2.1 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Distances entre les conducteurs sur les supports</p></item><item eId="annex_6/lvl_u1/lvl_2/list_u1/lbl_2_1_1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2.1.1 </num><blockList><listIntroduction eId="annex_6/lvl_u1/lvl_2/list_u1/lbl_2_1_1/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">La distance directe z entre des conducteurs nus sous tension et un autre conducteur du même circuit, un conducteur de terre ou un câble aérien ne doit pas être inférieure aux valeurs suivantes (tableau 2.4.1):</listIntroduction><item eId="annex_6/lvl_u1/lvl_2/list_u1/lbl_2_1_1/bull_u1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">– </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">au repos: </p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z = C1</p></item><item eId="annex_6/lvl_u1/lvl_2/list_u1/lbl_2_1_1/bull_u2"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">– </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">en cas de rapprochement de courte durée: </p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z = C3</p></item></blockList></item><item eId="annex_6/lvl_u1/lvl_2/list_u1/lbl_2_1_2"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2.1.2 </num><blockList><listIntroduction eId="annex_6/lvl_u1/lvl_2/list_u1/lbl_2_1_2/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">La distance directe z entre des conducteurs nus sous tension et un conducteur d’un autre circuit ne doit pas être inférieure aux valeurs suivantes (tableau 2.4.1):</listIntroduction><item eId="annex_6/lvl_u1/lvl_2/list_u1/lbl_2_1_2/bull_u1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">– </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">au repos: </p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z = C2</p></item><item eId="annex_6/lvl_u1/lvl_2/list_u1/lbl_2_1_2/bull_u2"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">– </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">en cas de rapprochement de courte durée: </p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z = C4</p></item></blockList></item><item eId="annex_6/lvl_u1/lvl_2/list_u1/lbl_2_1_3"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2.1.3 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Une distance minimale de 0,5 m est toutefois requise dans tous les cas.</p></item><item eId="annex_6/lvl_u1/lvl_2/list_u1/lbl_2_2"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2.2 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Distances entre les conducteurs dans la portée</p></item><item eId="annex_6/lvl_u1/lvl_2/list_u1/lbl_2_2_1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2.2.1 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">La distance directe z entre deux conducteurs dans la portée ne doit pas être inférieure aux valeurs suivantes (tableau 2.4.1):</p></item></blockList><blockList eId="annex_6/lvl_u1/lvl_2/list_u2"><listIntroduction eId="annex_6/lvl_u1/lvl_2/list_u2/listintro"><table fedlex:function="layout">									<tr>								<td><blockList><item><num>– </num><p>même circuit:</p></item></blockList></td>				<td xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">															<p><img fedlex:original-width="26" fedlex:original-height="5" fedlex:original-text-width="148" fedlex:original-page-width="108" src="image/image6.png"/></p>				</td>			</tr>			<tr>								<td><blockList><item><num>– </num><p>circuits différents:</p></item></blockList></td>				<td xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">															<p><img fedlex:original-width="27" fedlex:original-height="5" fedlex:original-text-width="148" fedlex:original-page-width="108" src="image/image7.png"/></p>				</td>			</tr>		</table></listIntroduction><item eId="annex_6/lvl_u1/lvl_2/list_u2/lbl_2_2_2"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2.2.2 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les distances C3 et C4 constituent des minima pour des conducteurs déviés par le vent. En conséquence, la déviation des conducteurs doit être déterminée avec des différences de pression du vent allant jusqu’à 40 %. Vis‑à‑vis des conducteurs et des supports des autres lignes aériennes, les distances mentionnées aux ch. 1.2 et 2.1.3 doivent être respectées.</p></item><item eId="annex_6/lvl_u1/lvl_2/list_u2/lbl_2_2_3"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2.2.3 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Pour des conducteurs de sections différentes, en matériaux hétérogènes ou avec des flèches inégales, la distance doit être déterminée séparément pour chaque conducteur. La plus grande valeur obtenue doit être prise en compte.</p></item><item eId="annex_6/lvl_u1/lvl_2/list_u2/lbl_2_2_4"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2.2.4 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Pour les entretoises de phase, la distance directe z entre des conducteurs ne doit pas être inférieure aux valeurs suivantes (tableau 2.4.1):</p></item></blockList><blockList eId="annex_6/lvl_u1/lvl_2/list_u3"><listIntroduction eId="annex_6/lvl_u1/lvl_2/list_u3/listintro"><table fedlex:function="layout">									<tr>								<td><blockList><item><num>– </num><p>même circuit:</p></item></blockList></td>				<td xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">															<p><img fedlex:original-width="30" fedlex:original-height="5" fedlex:original-text-width="148" fedlex:original-page-width="108" src="image/image8.png"/></p>				</td>			</tr>			<tr>								<td><blockList><item><num>– </num><p>circuits différents:</p></item></blockList></td>				<td xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">															<p><img fedlex:original-width="30" fedlex:original-height="5" fedlex:original-text-width="148" fedlex:original-page-width="108" src="image/image9.png"/></p>				</td>			</tr>		</table></listIntroduction><item eId="annex_6/lvl_u1/lvl_2/list_u3/bull_u1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Une distance minimale de 0,9 m est toutefois requise dans tous les cas.</p></item><item eId="annex_6/lvl_u1/lvl_2/list_u3/lbl_2_3"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2.3 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Pour des lignes avec des circuits de tension nominale différente, la tension nominale la plus élevée est déterminante pour les distances indiquées dans le tableau 2.4.1.</p></item><item eId="annex_6/lvl_u1/lvl_2/list_u3/lbl_2_4"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2.4 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Légende et explications valables pour le tableau 2.4.1 et les équations des ch. 1 et 2:</p></item></blockList><table border="1">									<tr>								<td><blockList><item><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">– </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z</p></item></blockList></td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">=</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">distance directe [m]</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td><blockList><item><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">– </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">f</p></item></blockList></td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">=</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">flèche du conducteur pour une température du conducteur de 10 °C [m]</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td><blockList><item><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">– </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">df</p></item></blockList></td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">=</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">flèche maximale entre les entretoises de phases [m]</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td><blockList><item><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">– </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">l<sub>k</sub></p></item></blockList></td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">=</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">longueur des chaînes de suspension [m]</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td><blockList><item><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">– </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">C1, C2, C3, C4</p></item></blockList></td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">=</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">distances selon tableau 2.4.1 [m]</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td><blockList><item><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">– </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">k</p></item></blockList></td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">=</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">facteur selon diagrammes 2.4.2 ou 2.4.3.</p>				</td>			</tr>		</table><blockList eId="annex_6/lvl_u1/lvl_2/list_u4"><item eId="annex_6/lvl_u1/lvl_2/list_u4/lbl_2_5"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2.5 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les tensions d’essais déterminantes dépendent à la fois des distances à respecter et des systèmes. Elles sont différentes suivant qu’il s’agit de distances prises au repos ou pour des rapprochements de courte durée (déviation due au vent) et selon que les distances conducteurs‑conducteurs sont considérées dans un même circuit ou entre des circuits différents.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_6/lvl_u1/lvl_3"><num>3</num><heading>Cas particuliers</heading><content><blockList><item eId="annex_6/lvl_u1/lvl_3/bull_u1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Dans des régions aux caractéristiques climatiques particulières, les distances doivent être augmentées en conséquence.</p></item></blockList><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Tableau 2.4.1</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Distances directes en fonction de la tension</p><table border="1">									<tr>								<td colspan="3">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Distances pour système au repos<br/>ou rigide</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Tension<br/>nominale</p>				</td>				<td colspan="3">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Distances en cas de rapprochement<br/>de courte durée<br/>(p. ex. en cas de déviation due au vent)</p>				</td>			</tr>			<tr>												<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">C1</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">C2</p>				</td>				<td colspan="3">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Tension <br/>déterminante</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Tension déterminante</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">C3</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">C4</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Même<br/>système<br/>Ph–Ph<br/>Ph–E<br/>[m]</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Systèmes<br/>différents<br/>Ph–Ph<br/><br/>[m]</p>				</td>				<td colspan="3">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Tenue au choc<br/>de foudre<br/><br/><br/>[kV]</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><br/><br/><br/><br/>[kV]</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Essai 50 Hz<br/><br/><br/><br/>[kV<sub>eff</sub>]</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Même<br/>système<br/>Ph–Ph<br/>Ph–E<br/>[m]</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Systèmes<br/>différents<br/>Ph–Ph<br/><br/>[m]</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p>0,05</p>				</td>				<td>										<p>0,05</p>				</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>										<p>&lt;  1</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p>0,05</p>				</td>				<td>										<p>0,05</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,06</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">    40</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">    3</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,06</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p>0,06</p>				</td>				<td colspan="3">										<p>    46</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>0,06</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,09</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">    60</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">    6</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,09</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p>0,09</p>				</td>				<td colspan="3">										<p>    70</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>0,09</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,12</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">    75</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">  10</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,12</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p>0,12</p>				</td>				<td colspan="3">										<p>    85</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>0,12</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,16</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">    95</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">  15</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,16</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p>0,17</p>				</td>				<td colspan="3">										<p>  110</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>0,16</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,22</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">  125</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">  20</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,18</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p>0,26</p>				</td>				<td colspan="3">										<p>  145</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>0,18</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,32</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">  170</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">  30</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">  70</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,21</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p>0,39</p>				</td>				<td colspan="3">										<p>  195</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p>  80</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p>0,24</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,52</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">  250</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">  45</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">  95</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,30</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p>0,63</p>				</td>				<td colspan="3">										<p>  290</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p>110</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p>0,36</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,70</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">  325</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">  60</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">140</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,45</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p>0,82</p>				</td>				<td colspan="3">										<p>  375</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p>160</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p>0,52</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,92</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">  450</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">110</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">185</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,61</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p>1,12</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">										<p>  550</p>				</td>				<td>										<p>et</p>				</td>				<td>										<p>230</p>				</td>				<td>										<p>0,76</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p>1,38</p>				</td>				<td colspan="3">										<p>  650</p>				</td>				<td>										<p>132</p>				</td>				<td>										<p>265</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p>0,89</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1,32</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">  650</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">150</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">275</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,92</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p>1,64</p>				</td>				<td colspan="3">										<p>  750</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p>315</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p>1,05</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1,93</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">  950</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">220</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">395</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1,35</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p>2,29</p>				</td>				<td colspan="3">										<p>1050</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p>460</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p>1,60</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p>2,14</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">										<p>1050</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p>460</p>				</td>				<td>										<p>1,60</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p>2,56</p>				</td>				<td colspan="3">										<p>1175</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p>530</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p>1,90</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2,64</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1300</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">380</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">570</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2,09</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p>3,37</p>				</td>				<td colspan="3">										<p>1550</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p>610</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p>2,30</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p>2,90</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">										<p>1425</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p>630</p>				</td>				<td>										<p>2,33</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p>3,64</p>				</td>				<td colspan="3">										<p>1675</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p>720</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p>2,86</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td colspan="9">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les distances figurant dans le tableau 2.4.1 sont valables jusqu’à une altitude de 1000 m; il faut ajouter 14 % par 1000 m supplémentaires.</p>				</td>			</tr>		</table><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Diagramme 2.4.2</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Facteur k en fonction de l’angle du système β, de la section des conducteurs et de leur matériau, ainsi que de la pression du vent.</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><b>Facteur k Pression du vent 500 N/m</b><b><sup>2</sup></b></p><p><img fedlex:original-width="108" fedlex:original-height="87" fedlex:original-text-width="148" fedlex:original-page-width="108" src="image/image10.png"/></p><table border="1">									<tr>								<td xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">										<p><img fedlex:original-width="12" fedlex:original-height="0" fedlex:original-text-width="148" fedlex:original-page-width="108" src="image/image11.png"/></p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p>0 &lt; w ≤ 16,8</p>				</td>				<td>										<p>Cu</p>				</td>				<td>										<p>: A &gt; 70 mm<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup></p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>Ac</p>				</td>				<td>										<p>: A &gt; 95 mm<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup></p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>Al, Ad</p>				</td>				<td>										<p>: A &gt; 600 mm<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup></p>				</td>			</tr>			<tr>								<td xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">										<p><img fedlex:original-width="12" fedlex:original-height="0" fedlex:original-text-width="148" fedlex:original-page-width="108" src="image/image12.png"/></p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">16,8 &lt; w ≤ 28,5</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Cu</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">: 19,6 ≤ A ≤ 70 mm<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup></p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>Ac</p>				</td>				<td>										<p>: 50 ≤ A ≤ 95 mm<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup></p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>Al, Ad</p>				</td>				<td>										<p>: 300 ≤ A ≤ 600 mm<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup></p>				</td>			</tr>			<tr>								<td xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">										<p><img fedlex:original-width="12" fedlex:original-height="0" fedlex:original-text-width="148" fedlex:original-page-width="108" src="image/image13.png"/></p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">28,5 &lt; w ≤ 42,8</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Ac</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">: A &lt; 50 mm<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup></p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>Al, Ad</p>				</td>				<td>										<p>: 185 ≤ A &lt; 300 mm<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup></p>				</td>			</tr>			<tr>								<td xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">										<p><img fedlex:original-width="12" fedlex:original-height="0" fedlex:original-text-width="148" fedlex:original-page-width="108" src="image/image14.png"/></p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">42,8 &lt; w</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Al, Ad</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">: A &lt; 185 mm<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup></p>				</td>			</tr>		</table><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Pour d’autres matériaux, le facteur k se détermine à l’aide de l’angle d’oscillation φ.</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Diagramme 2.4.3</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Facteur k en fonction de l’angle du système β, de la section des conducteurs et de leur matériau, ainsi que de la pression du vent.</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><b>Facteur k Pression du vent 650 N/m</b><b><sup>2</sup></b></p><p><img fedlex:original-width="108" fedlex:original-height="87" fedlex:original-text-width="148" fedlex:original-page-width="108" src="image/image15.png"/></p><table border="1">									<tr>								<td xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">										<p><img fedlex:original-width="12" fedlex:original-height="0" fedlex:original-text-width="148" fedlex:original-page-width="108" src="image/image11.png"/></p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p>0 &lt; w ≤ 12,9</p>				</td>				<td>										<p>Cu</p>				</td>				<td>										<p>: A &gt; 95 mm<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup></p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>Ac</p>				</td>				<td>										<p>: A &gt; 150 mm<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup></p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>Al, Ad</p>				</td>				<td>										<p>: A &gt; 1000 mm<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup></p>				</td>			</tr>			<tr>								<td xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">										<p><img fedlex:original-width="12" fedlex:original-height="0" fedlex:original-text-width="148" fedlex:original-page-width="108" src="image/image13.png"/></p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">12,9 &lt; w ≤ 22,0</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Cu</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">: 50 ≤ A ≤ 95 mm<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup></p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>Ac</p>				</td>				<td>										<p>: 70 ≤ A ≤ 150 mm<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup></p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>Al, Ad</p>				</td>				<td>										<p>: 500 ≤ A ≤ 1000 mm<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup></p>				</td>			</tr>			<tr>								<td xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">										<p><img fedlex:original-width="12" fedlex:original-height="0" fedlex:original-text-width="148" fedlex:original-page-width="108" src="image/image12.png"/></p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">22,0 &lt; w ≤ 33,0</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Cu</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">: A &lt; 50 mm<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup></p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>Ac</p>				</td>				<td>										<p>: A &lt; 70 mm<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup></p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>Al, Ad</p>				</td>				<td>										<p>: 240 ≤ A &lt; 500 mm<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup></p>				</td>			</tr>			<tr>								<td xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">										<p><img fedlex:original-width="12" fedlex:original-height="0" fedlex:original-text-width="148" fedlex:original-page-width="108" src="image/image14.png"/></p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">33,0 &lt; w</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Al, Ad</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">: A &lt; 240 mm<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup></p>				</td>			</tr>		</table><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Pour d’autres matériaux, le facteur k se détermine à l’aide de l’angle d’oscillation φ.</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Détermination du facteur k en fonction de l’angle du système β et de l’angle d’oscillation φ dû à la pression du vent</p><table fedlex:function="layout">									<tr>								<td><blockList><item><num>– </num><p>Angle du système β:</p></item></blockList></td>				<td>										<p>angle d’un conducteur rapporté à la verticale du conducteur voisin</p>				</td>			</tr>		</table><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><img fedlex:original-width="45" fedlex:original-height="52" fedlex:original-text-width="148" fedlex:original-page-width="108" src="image/image16.png"/></p><table border="1">									<tr>												<td>										<p>– Angle d’oscillation φ:</p>				</td>				<td>										<p>arc tg (p · d/q  · 10<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">–4</sup>) </p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">– indice w:</p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">w = d/q</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td colspan="2">										<p>d: diamètre du conducteur ou de la corde [mm]</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td colspan="2">										<p>q: poids du conducteur ou de la corde [kg/m]</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">– pression du vent p:</p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">p<sub>1</sub> = 500 N/m<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup></p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">p<sub>2</sub> = 650 N/m<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup></p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">– Facteur k:</p>				</td>				<td colspan="2">														</td>			</tr>		</table><table border="1">									<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Angle d’oscillation φ [°]</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">P = 500 N/m<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup> <br/>Diagramme 2.4.2</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">P =  650 N/m<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup> <br/>Diagramme 2.4.3</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p>  0° &lt; φ ≤ 40°</p>				</td>				<td>										<p>     0 &lt; w ≤ 16,8</p>				</td>				<td>										<p>     0 &lt; w ≤ 12,9</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p>40° &lt; φ ≤ 55°</p>				</td>				<td>										<p>16,8 &lt; w ≤ 28,5</p>				</td>				<td>										<p>12,9 &lt; w ≤ 22,0</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p>55° &lt; φ ≤ 65°</p>				</td>				<td>										<p>28,5 &lt; w ≤ 42,8</p>				</td>				<td>										<p>22,0 &lt; w ≤ 33,0</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p>65° &lt; φ </p>				</td>				<td>										<p>42,8 &lt; w </p>				</td>				<td>										<p>33,0 &lt; w </p>				</td>			</tr>					</table></content></level></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="734.31"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV)" shortForm="LeV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)" shortForm="OLEl"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl)" shortForm="OLEl"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="fr"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/xml"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Annexe 7</block></container></preface><mainBody><p>(art. 37)</p><level eId="annex_7/lvl_u1"><heading>Distances minimales entre les lignes aériennes à basse tension et les bâtiments</heading><content><table border="1">									<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Distance directe entre les lignes et les parties mobiles de bâtiments</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,60 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Distance directe entre les lignes et les fenêtres, les parties de bâtiments mises à la terre ou électriquement conductrices, les superstructures des toits ou les toitures en pente non accessibles normalement</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1,20 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Pour les câbles aériens si aucune détérioration mécanique (p. ex. due à la neige) n’est prévisible</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,50 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Distance directe entre les lignes et les installations de parafoudre ou les autres éléments mis à la terre dans et sur le bâtiment depuis:</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>												<td><blockList><item><num>– </num><p>les potelets sur toiture</p></item><item><num>– </num><p>les pièces accessoires</p></item><item><num>– </num><p>les haubans</p></item><item><num>– </num><p>les ancrages aux façades de câbles aériens avec des éléments porteurs séparés en matériau électriquement conducteur</p></item></blockList></td>				<td>														</td>				<td>										<p>1 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Lorsque cette distance ne peut être respectée, les potelets sur toiture et les ancrages aux façades doivent être reliés séparément à la terre et, au besoin, aux installations de parafoudre ou aux autres éléments mis à la terre, cela également lorsque les potelets sur toiture ou les ancrages présentent déjà des connexions à la terre réalisées d’une autre façon.</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Distance verticale entre les lignes et les toitures non accessibles normalement</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1,80 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Pour les câbles aériens si aucune détérioration mécanique (p. ex. due à la neige) n’est prévisible</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,50 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Distance verticale entre les lignes et les toitures, balcons ou autres parties de bâtiments accessibles normalement</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3,50 m</p>				</td>			</tr>		</table></content></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="734.31"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV)" shortForm="LeV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)" shortForm="OLEl"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl)" shortForm="OLEl"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="fr"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/xml"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Annexe 8</block></container></preface><mainBody><p>(art. 38)</p><level eId="annex_8/lvl_u1"><heading>Distances minimales entre les lignes aériennes à haute tension et les bâtiments</heading><level eId="annex_8/lvl_u1/lvl_1"><num>1</num><heading>Figure 1</heading><content><blockList><item eId="annex_8/lvl_u1/lvl_1/bull_u1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Le bâtiment est plus bas que le conducteur inférieur</p></item></blockList><p><img fedlex:original-width="98" fedlex:original-height="84" fedlex:original-text-width="148" fedlex:original-page-width="108" src="image/image17.png"/></p><table border="1">									<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">⊗: </p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Droite reliant entre eux les points de fixation des chaînes d’ancrage ou de suspension de la portée concernée par le rapprochement</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">f<sub>10</sub>: </p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Flèche du conducteur à 10 °C à l’endroit du rapprochement</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">l<sub>k</sub>:</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Longueur de la chaîne de suspension<br/>– chaîne d’ancrage:<br/>– chaîne de suspension unilatérale:</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><br/>l<sub>k</sub> = 0<br/>l<sub>k</sub> réduit dans le rapport des portées partielles</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">φ:</p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Angle d’oscillation en cas de déviation du conducteur due au vent</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">s:</p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,01 m par kV de tension nominale.</p>				</td>			</tr>		</table></content></level><level eId="annex_8/lvl_u1/lvl_2"><num>2</num><heading>Figure 2</heading><content><blockList><item eId="annex_8/lvl_u1/lvl_2/bull_u1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Le bâtiment est plus élevé que le conducteur inférieur</p></item></blockList><p><img fedlex:original-width="108" fedlex:original-height="79" fedlex:original-text-width="148" fedlex:original-page-width="108" src="image/image18.png"/></p><table border="1">									<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">⊗: </p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Droite reliant entre eux les points de fixation des chaînes d’ancrage ou de suspension de la portée concernée par le rapprochement</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">f<sub>10</sub>: </p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Flèche du conducteur à 10 °C à l’endroit du rapprochement</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">l<sub>k</sub>:</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Longueur de la chaîne de suspension<br/>–  chaîne d’ancrage:<br/>–  chaîne de suspension unilatérale:</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><br/>l<sub>k</sub> = 0<br/>l<sub>k</sub> réduit dans le rapport des portées partielles</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">φ:</p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Angle d’oscillation en cas de déviation du conducteur due au vent</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">s:</p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,01 m par kV de tension nominale.</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td><blockList><item><num><placeholder fedlex:message="E40S10-TAB">[tab]</placeholder></num><p>Δh:</p></item></blockList></td>				<td colspan="2"><blockList><item><num><placeholder fedlex:message="E40S10-TAB">[tab]</placeholder></num><p>Hauteur du dépassement entre le conducteur inférieur et le bord du toit.</p></item></blockList></td>			</tr>		</table></content></level></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="734.31"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV)" shortForm="LeV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)" shortForm="OLEl"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl)" shortForm="OLEl"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="fr"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/xml"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Annexe 9</block></container></preface><mainBody><p>(art. 42)</p><level eId="annex_9/lvl_u1"><heading>Distances des candélabres</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Candélabres sans installation d’ascension fixe</p><p><img fedlex:original-width="" fedlex:original-height="" fedlex:original-text-width="" fedlex:original-page-width="" src="image/image19.png"/></p><table border="1">									<tr>								<td>										<p>-<sub>·</sub>-<sub>·</sub>-<sub>·</sub>-<sub>·</sub>-<sub>·</sub>-<sub>·</sub>-<sub>·</sub></p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p>Distances pour la flèche maximale des conducteurs au repos, respectivement des câbles aériens:</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>a = 2,5 m + 0,01 m/kV de tension nominale</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>b = 5,0 m + 0,01 m/kV de tension nominale.</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">················</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Distances en cas de rapprochement de courte durée (p. ex. déviation due au vent) et d’une température du conducteur, respectivement du câble aérien, de 10 °C:</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>c = 0,01 m/kV de tension nominale, toutefois au minimum 1,5 m.</p>				</td>			</tr>		</table></content></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="734.31"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV)" shortForm="LeV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)" shortForm="OLEl"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl)" shortForm="OLEl"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="fr"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/xml"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Annexe 10</block></container></preface><mainBody><p>(art. 44 )</p><level eId="annex_10/lvl_u1"><heading>Places de tir</heading><level eId="annex_10/lvl_u1/lvl_1"><num>1.</num><heading>Places de tir de 250 m et de 300 m <inline name="man-font-weight-normal">(avec munitions d’ordonnance)</inline></heading><content><p><img fedlex:original-width="107" fedlex:original-height="63" fedlex:original-text-width="148" fedlex:original-page-width="108" src="image/image20.png"/></p></content></level><level eId="annex_10/lvl_u1/lvl_2"><num>2.</num><heading>Places de tir de 25 m et de 50 m <inline name="man-font-weight-normal">(avec munitions d’ordonnance)</inline></heading><content><p><img fedlex:original-width="105" fedlex:original-height="55" fedlex:original-text-width="148" fedlex:original-page-width="108" src="image/image21.png"/></p></content></level><level eId="annex_10/lvl_u1/lvl_3"><num>3.</num><heading>Aucun support, élément de support, conducteur ou câble aérien ne doit se trouver dans les zones A et B. Les supports ou éléments de supports en bois ainsi que les supports revêtus de bois sont admis dans la zone C.</heading></level></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="734.31"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV)" shortForm="LeV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)" shortForm="OLEl"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl)" shortForm="OLEl"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="fr"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/xml"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Annexe 11</block></container></preface><mainBody><p>(art. 45)</p><level eId="annex_11/lvl_u1"><heading>Résistance des matériaux</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Valeurs caractéristiques des matériaux les plus usuels des conducteurs de lignes électriques</p><table border="1">									<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Matériau</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Conduc-<br/>teur</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Section</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Poids<br/>spécifique<br/><br/><br/>[kg/mm<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup>]</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Module<br/>d’élasticité<br/><br/><br/>[kN/mm<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup>]</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Coefficient<br/>de dilatation<br/><br/><br/>[l/°C]</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Limite<br/>d’élas-<br/>ticité<br/>0,2 %<br/>[N/mm<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup>]</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Con-<br/>trainte<br/>de<br/>rupture<br/>[N/mm<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup>]</p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Contrainte admissible<br/>[N/mm<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup></p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Cuivre<br/>Cu-ETP<br/>demi-dur</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Fil</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">A ≤ 50 mm<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">8,9 · 10<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">–6</sup></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">115</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">17 · 10<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">–6</sup></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">250</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">280</p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">180</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Cuivre<br/>Cu-ETP<br/>dur</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Fil</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">A ≤ 50 mm<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">8,9 · 10<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">–6</sup></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">125</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">17 · 10<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">–6</sup></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">350</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">380</p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">250</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Cuivre<br/>Cu-ETP<br/>dur</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Corde</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">9,0 · 10<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">–6</sup></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">105</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">17 · 10<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">–6</sup></p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">390</p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">260</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Aluminium<br/>Al 99,5<br/>dur</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Corde</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2,75 · 10<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">–6</sup></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">54</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">23 · 10<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">–6</sup></p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">170</p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">110<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">1)</sup></p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Alliage<br/>d’aluminium<br/>E-AlMgSi 0,5<br/>(Aldrey)</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Fil</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">A ≤ 50 mm<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2,75 · 10<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">–6</sup></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">70</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">23 · 10<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">–6</sup></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">270</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">310</p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">200</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Alliage<br/>d’aluminium<br/>E-AlMgSi 0,5<br/>(Aldrey)</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Corde</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2,75 · 10<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">–6</sup></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">57</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">23 · 10<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">–6</sup></p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">295</p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">190</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Acier</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Fil</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">A ≤ 50 mm<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">7,8 · 10<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">–6</sup></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">200</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">11,5 · 10<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">–6</sup></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1150<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2)</sup></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1200</p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">800</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Acier</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Corde</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">8,0 · 10<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">–6</sup></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">185</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">11,5 · 10<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">–6</sup></p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1180</p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">780</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="2">														</td>			</tr>			<tr>												<td colspan="9"><blockList><item><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">1)</sup> </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Pour les cordes en aluminium à âme d’acier, la contrainte admissible est ≤ 130 N/mm<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup>.</p></item></blockList></td>			</tr>			<tr>												<td colspan="9"><blockList><item><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2)</sup> </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Limite d’élasticité: 1 %.</p></item></blockList></td>			</tr>		</table></content></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="734.31"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV)" shortForm="LeV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)" shortForm="OLEl"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl)" shortForm="OLEl"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="fr"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/xml"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Annexe 12</block></container></preface><mainBody><p>(art. 48)</p><level eId="annex_12/lvl_u1"><heading>Contrainte à la traction et flèche de lignes ordinaires</heading><level eId="annex_12/lvl_u1/lvl_1"><num>1.</num><heading>Flèche et contrainte des conducteurs de lignes ordinaires en aluminium ou Aldrey</heading><content><table border="1">									<tr>												<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Conducteur</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Flèche [cm]<br/>pour portées [m]</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Contrainte [N/mm<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup>]<br/>pour portées [m]</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">état</p>				</td>			</tr>			<tr>												<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Matériau</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Section<br/>mm<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup>]</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">20</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">30</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">40</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">50</p>				</td>				<td colspan="5">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">60</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">20</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">30</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">40</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">50</p>				</td>				<td colspan="5">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">60</p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Temp.<br/>[°C]</p>				</td>			</tr>			<tr>												<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>												<td>										<p>Aluminium</p>				</td>				<td>										<p>  95</p>				</td>				<td>										<p>  3</p>				</td>				<td>										<p>  7</p>				</td>				<td>										<p>13</p>				</td>				<td>										<p>  24</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  40</p>				</td>				<td>										<p>50</p>				</td>				<td>										<p>47</p>				</td>				<td>										<p>  42</p>				</td>				<td>										<p>  37</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  31</p>				</td>				<td>										<p>–20</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>												<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>  5</p>				</td>				<td>										<p>13</p>				</td>				<td>										<p>26</p>				</td>				<td>										<p>  44</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  68</p>				</td>				<td>										<p>26</p>				</td>				<td>										<p>24</p>				</td>				<td>										<p>  21</p>				</td>				<td>										<p>  20</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  18</p>				</td>				<td>										<p>0</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>												<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>  9</p>				</td>				<td>										<p>21</p>				</td>				<td>										<p>37</p>				</td>				<td>										<p>  58</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  83</p>				</td>				<td>										<p>15</p>				</td>				<td>										<p>15</p>				</td>				<td>										<p>  15</p>				</td>				<td>										<p>  15</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  15</p>				</td>				<td>										<p>10</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>												<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>16</p>				</td>				<td>										<p>31</p>				</td>				<td>										<p>49</p>				</td>				<td>										<p>  71</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  98</p>				</td>				<td>										<p>  9</p>				</td>				<td>										<p>10</p>				</td>				<td>										<p>  11</p>				</td>				<td>										<p>  12</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  13</p>				</td>				<td>										<p>20</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>												<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>29</p>				</td>				<td>										<p>47</p>				</td>				<td>										<p>69</p>				</td>				<td>										<p>  94</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>123</p>				</td>				<td>										<p>  5</p>				</td>				<td>										<p> 7</p>				</td>				<td>										<p>    8</p>				</td>				<td>										<p>    9</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  10</p>				</td>				<td>										<p>40</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>												<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>25</p>				</td>				<td>										<p>47</p>				</td>				<td>										<p>74</p>				</td>				<td>										<p>104</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>139</p>				</td>				<td>										<p>48</p>				</td>				<td>										<p>57</p>				</td>				<td>										<p>  65</p>				</td>				<td>										<p>  72</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  77</p>				</td>				<td>										<p>0+Z</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>												<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>												<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>												<td>														</td>				<td>										<p>150</p>				</td>				<td>										<p>  3</p>				</td>				<td>										<p>  7</p>				</td>				<td>										<p>13</p>				</td>				<td>										<p>  24</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  40</p>				</td>				<td>										<p>50</p>				</td>				<td>										<p>47</p>				</td>				<td>										<p>  42</p>				</td>				<td>										<p>  37</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  31</p>				</td>				<td>										<p>–20</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>												<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>  5</p>				</td>				<td>										<p>13</p>				</td>				<td>										<p>26</p>				</td>				<td>										<p>  44</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  68</p>				</td>				<td>										<p>26</p>				</td>				<td>										<p>24</p>				</td>				<td>										<p>  21</p>				</td>				<td>										<p>  20</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  18</p>				</td>				<td>										<p>0</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>												<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>  9</p>				</td>				<td>										<p>21</p>				</td>				<td>										<p>37</p>				</td>				<td>										<p>  58</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  83</p>				</td>				<td>										<p>15</p>				</td>				<td>										<p>15</p>				</td>				<td>										<p>  15</p>				</td>				<td>										<p>  15</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  15</p>				</td>				<td>										<p>10</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>												<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>16</p>				</td>				<td>										<p>31</p>				</td>				<td>										<p>49</p>				</td>				<td>										<p>  71</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  98</p>				</td>				<td>										<p>  9</p>				</td>				<td>										<p>10</p>				</td>				<td>										<p>  11</p>				</td>				<td>										<p>  12</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  13</p>				</td>				<td>										<p>20</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>												<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>29</p>				</td>				<td>										<p>47</p>				</td>				<td>										<p>69</p>				</td>				<td>										<p>  94</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>123</p>				</td>				<td>										<p>  5</p>				</td>				<td>										<p> 7</p>				</td>				<td>										<p>    8</p>				</td>				<td>										<p>   9</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  10</p>				</td>				<td>										<p>40</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>												<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>20</p>				</td>				<td>										<p>39</p>				</td>				<td>										<p>63</p>				</td>				<td>										<p>  90</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>122</p>				</td>				<td>										<p>40</p>				</td>				<td>										<p>46</p>				</td>				<td>										<p>  51</p>				</td>				<td>										<p>  56</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  60</p>				</td>				<td>										<p>0+Z</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>												<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>												<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>												<td>										<p>Aldrey</p>				</td>				<td>										<p>  50</p>				</td>				<td>										<p>  2</p>				</td>				<td>										<p>  5</p>				</td>				<td>										<p>10</p>				</td>				<td>										<p>  16</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  26</p>				</td>				<td>										<p>60</p>				</td>				<td>										<p>58</p>				</td>				<td>										<p>  55</p>				</td>				<td>										<p>  52</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  48</p>				</td>				<td>										<p>–20</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>												<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>  4</p>				</td>				<td>										<p>10</p>				</td>				<td>										<p>18</p>				</td>				<td>										<p>  30</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  46</p>				</td>				<td>										<p>33</p>				</td>				<td>										<p>31</p>				</td>				<td>										<p>  30</p>				</td>				<td>										<p>  28</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  27</p>				</td>				<td>										<p>0</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>												<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>  7</p>				</td>				<td>										<p>15</p>				</td>				<td>										<p>27</p>				</td>				<td>										<p>  43</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  61</p>				</td>				<td>										<p>20</p>				</td>				<td>										<p>20</p>				</td>				<td>										<p>  20</p>				</td>				<td>										<p>  20</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  20</p>				</td>				<td>										<p>10</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>												<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>13</p>				</td>				<td>										<p>24</p>				</td>				<td>										<p>39</p>				</td>				<td>										<p>  56</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  77</p>				</td>				<td>										<p>11</p>				</td>				<td>										<p>13</p>				</td>				<td>										<p>  14</p>				</td>				<td>										<p>  15</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  16</p>				</td>				<td>										<p>20</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>												<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>27</p>				</td>				<td>										<p>43</p>				</td>				<td>										<p>61</p>				</td>				<td>										<p>  82</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>106</p>				</td>				<td>										<p>  5</p>				</td>				<td>										<p> 7</p>				</td>				<td>										<p>    9</p>				</td>				<td>										<p>  10</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  12</p>				</td>				<td>										<p>40</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>												<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>31</p>				</td>				<td>										<p>56</p>				</td>				<td>										<p>86</p>				</td>				<td>										<p>119</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>155</p>				</td>				<td>										<p>70</p>				</td>				<td>										<p>86</p>				</td>				<td>										<p>100</p>				</td>				<td>										<p>112</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>124</p>				</td>				<td>										<p>0+Z</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>												<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>												<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>												<td>														</td>				<td>										<p>  95</p>				</td>				<td>										<p>  2</p>				</td>				<td>										<p>  5</p>				</td>				<td>										<p>10</p>				</td>				<td>										<p>  16</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  26</p>				</td>				<td>										<p>60</p>				</td>				<td>										<p>58</p>				</td>				<td>										<p>  55</p>				</td>				<td>										<p>  52</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  48</p>				</td>				<td>										<p>–20</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>												<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>  4</p>				</td>				<td>										<p>10</p>				</td>				<td>										<p>18</p>				</td>				<td>										<p>  30</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  46</p>				</td>				<td>										<p>33</p>				</td>				<td>										<p>31</p>				</td>				<td>										<p>  30</p>				</td>				<td>										<p>  28</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  27</p>				</td>				<td>										<p>0</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>												<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>  7</p>				</td>				<td>										<p>15</p>				</td>				<td>										<p>27</p>				</td>				<td>										<p>  43</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  61</p>				</td>				<td>										<p>20</p>				</td>				<td>										<p>20</p>				</td>				<td>										<p>  20</p>				</td>				<td>										<p>  20</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  20</p>				</td>				<td>										<p>10</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>												<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>13</p>				</td>				<td>										<p>24</p>				</td>				<td>										<p>39</p>				</td>				<td>										<p>  56</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  77</p>				</td>				<td>										<p>11</p>				</td>				<td>										<p>13</p>				</td>				<td>										<p>  14</p>				</td>				<td>										<p>  15</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  16</p>				</td>				<td>										<p>20</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>												<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>27</p>				</td>				<td>										<p>43</p>				</td>				<td>										<p>61</p>				</td>				<td>										<p>  82</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>106</p>				</td>				<td>										<p>  5</p>				</td>				<td>										<p>  7</p>				</td>				<td>										<p>    9</p>				</td>				<td>										<p>  10</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  12</p>				</td>				<td>										<p>40</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>												<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>23</p>				</td>				<td>										<p>43</p>				</td>				<td>										<p>67</p>				</td>				<td>										<p>  95</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>125</p>				</td>				<td>										<p>52</p>				</td>				<td>										<p>62</p>				</td>				<td>										<p>  71</p>				</td>				<td>										<p>  79</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  86</p>				</td>				<td>										<p>0+Z</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>												<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>												<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>  </p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>												<td>														</td>				<td>										<p>150</p>				</td>				<td>										<p>  3</p>				</td>				<td>										<p> 6</p>				</td>				<td>										<p>13</p>				</td>				<td>										<p>  23</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  39</p>				</td>				<td>										<p>53</p>				</td>				<td>										<p>49</p>				</td>				<td>										<p>  44</p>				</td>				<td>										<p>  38</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  32</p>				</td>				<td>										<p>–20</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>												<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>  5</p>				</td>				<td>										<p>13</p>				</td>				<td>										<p>26</p>				</td>				<td>										<p>  44</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  68</p>				</td>				<td>										<p>27</p>				</td>				<td>										<p>24</p>				</td>				<td>										<p>  22</p>				</td>				<td>										<p>  20</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  18</p>				</td>				<td>										<p>0</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>												<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>  9</p>				</td>				<td>										<p>21</p>				</td>				<td>										<p>37</p>				</td>				<td>										<p>  58</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  84</p>				</td>				<td>										<p>15</p>				</td>				<td>										<p>15</p>				</td>				<td>										<p>  15</p>				</td>				<td>										<p>  15</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  15</p>				</td>				<td>										<p>10</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>												<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>16</p>				</td>				<td>										<p>31</p>				</td>				<td>										<p>49</p>				</td>				<td>										<p>  71</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  98</p>				</td>				<td>										<p>  9</p>				</td>				<td>										<p>10</p>				</td>				<td>										<p>  11</p>				</td>				<td>										<p>  12</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  13</p>				</td>				<td>										<p>20</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>												<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>29</p>				</td>				<td>										<p>48</p>				</td>				<td>										<p>70</p>				</td>				<td>										<p>  95</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>123</p>				</td>				<td>										<p>  5</p>				</td>				<td>										<p>  7</p>				</td>				<td>										<p>    8</p>				</td>				<td>										<p>    9</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  10</p>				</td>				<td>										<p>40</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>												<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>20</p>				</td>				<td>										<p>38</p>				</td>				<td>										<p>62</p>				</td>				<td>										<p>  88</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>119</p>				</td>				<td>										<p>41</p>				</td>				<td>										<p>47</p>				</td>				<td>										<p>  53</p>				</td>				<td>										<p>  57</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  61</p>				</td>				<td>										<p>0+Z</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>												<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td colspan="23">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Z = surcharge 20 N/m.</p>				</td>			</tr>		</table></content></level><level eId="annex_12/lvl_u1/lvl_2"><num>2.</num><heading>Flèche et contrainte des conducteurs de lignes ordinaires en cuivre</heading><content><table border="1">									<tr>								<td colspan="3">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Conducteur</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Flèche [cm]<br/>pour portées [m]</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Contrainte [N/mm<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup>]<br/>pour portées [m]</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">état</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Matériau</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">∅ <br/>[mm]</p>				</td>				<td colspan="3">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Section<br/>[mm<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup>]</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">20</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">30</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">40</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">50</p>				</td>				<td colspan="5">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">60</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">20</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">30</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">40</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">50</p>				</td>				<td colspan="5">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">60</p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Temp.<br/>[°C]</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p>Cuivre<br/>mi-dur</p>				</td>				<td>										<p>  5</p>				</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>										<p>  5</p>				</td>				<td>										<p>14</p>				</td>				<td>										<p>  29</p>				</td>				<td>										<p>  54</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  87</p>				</td>				<td>										<p>  85</p>				</td>				<td>										<p>  74</p>				</td>				<td>										<p>  61</p>				</td>				<td>										<p>  52</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  46</p>				</td>				<td>										<p>–20</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>										<p>  9</p>				</td>				<td>										<p>23</p>				</td>				<td>										<p>  43</p>				</td>				<td>										<p>  71</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>106</p>				</td>				<td>										<p>  49</p>				</td>				<td>										<p>  44</p>				</td>				<td>										<p>  41</p>				</td>				<td>										<p>  39</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  38</p>				</td>				<td>										<p>0</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>										<p>13</p>				</td>				<td>										<p>29</p>				</td>				<td>										<p>  51</p>				</td>				<td>										<p>  80</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>115</p>				</td>				<td>										<p>  35</p>				</td>				<td>										<p>  35</p>				</td>				<td>										<p>  35</p>				</td>				<td>										<p>  35</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  35</p>				</td>				<td>										<p>10</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>										<p>17</p>				</td>				<td>										<p>35</p>				</td>				<td>										<p>  58</p>				</td>				<td>										<p>  88</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>123</p>				</td>				<td>										<p>  26</p>				</td>				<td>										<p>  29</p>				</td>				<td>										<p>  31</p>				</td>				<td>										<p>  32</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  33</p>				</td>				<td>										<p>20</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>										<p>26</p>				</td>				<td>										<p>47</p>				</td>				<td>										<p>  72</p>				</td>				<td>										<p>103</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>139</p>				</td>				<td>										<p>  17</p>				</td>				<td>										<p>  22</p>				</td>				<td>										<p>  25</p>				</td>				<td>										<p>  27</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  29</p>				</td>				<td>										<p>40</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>										<p>37</p>				</td>				<td>										<p>67</p>				</td>				<td>										<p>103</p>				</td>				<td>										<p>144</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>191</p>				</td>				<td>										<p>151</p>				</td>				<td>										<p>186</p>				</td>				<td>										<p>216</p>				</td>				<td>										<p>241</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>262</p>				</td>				<td>										<p>0+Z</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p>  6</p>				</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>										<p>  5</p>				</td>				<td>										<p>14</p>				</td>				<td>										<p>  29</p>				</td>				<td>										<p>  54</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  87</p>				</td>				<td>										<p>  85</p>				</td>				<td>										<p>  74</p>				</td>				<td>										<p>  61</p>				</td>				<td>										<p>  52</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  46</p>				</td>				<td>										<p>–20</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>										<p>  9</p>				</td>				<td>										<p>23</p>				</td>				<td>										<p>  43</p>				</td>				<td>										<p>  71</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>106</p>				</td>				<td>										<p>  49</p>				</td>				<td>										<p>  44</p>				</td>				<td>										<p>  41</p>				</td>				<td>										<p>  39</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  38</p>				</td>				<td>										<p>0</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>										<p>13</p>				</td>				<td>										<p>29</p>				</td>				<td>										<p>  51</p>				</td>				<td>										<p>  80</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>115</p>				</td>				<td>										<p>  35</p>				</td>				<td>										<p>  35</p>				</td>				<td>										<p>  35</p>				</td>				<td>										<p>  35</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  35</p>				</td>				<td>										<p>10</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>										<p>17</p>				</td>				<td>										<p>35</p>				</td>				<td>										<p>  58</p>				</td>				<td>										<p>  88</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>123</p>				</td>				<td>										<p>  26</p>				</td>				<td>										<p>  29</p>				</td>				<td>										<p>  31</p>				</td>				<td>										<p>  32</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  33</p>				</td>				<td>										<p>20</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>										<p>26</p>				</td>				<td>										<p>47</p>				</td>				<td>										<p>  72</p>				</td>				<td>										<p>103</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>139</p>				</td>				<td>										<p>  17</p>				</td>				<td>										<p>  22</p>				</td>				<td>										<p>  25</p>				</td>				<td>										<p>  27</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  29</p>				</td>				<td>										<p>40</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>										<p>32</p>				</td>				<td>										<p>59</p>				</td>				<td>										<p>  92</p>				</td>				<td>										<p>130</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>174</p>				</td>				<td>										<p>124</p>				</td>				<td>										<p>151</p>				</td>				<td>										<p>173</p>				</td>				<td>										<p>191</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>207</p>				</td>				<td>										<p>0+Z</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p>  8</p>				</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>										<p>  5</p>				</td>				<td>										<p>14</p>				</td>				<td>										<p>  29</p>				</td>				<td>										<p>  54</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  87</p>				</td>				<td>										<p>  85</p>				</td>				<td>										<p>  74</p>				</td>				<td>										<p>  61</p>				</td>				<td>										<p>  52</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  46</p>				</td>				<td>										<p>–20</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>										<p>  9</p>				</td>				<td>										<p>23</p>				</td>				<td>										<p>  43</p>				</td>				<td>										<p>  71</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>106</p>				</td>				<td>										<p>  49</p>				</td>				<td>										<p>  44</p>				</td>				<td>										<p>  41</p>				</td>				<td>										<p>  39</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  38</p>				</td>				<td>										<p>0</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>										<p>13</p>				</td>				<td>										<p>29</p>				</td>				<td>										<p>  51</p>				</td>				<td>										<p>  80</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>115</p>				</td>				<td>										<p>  35</p>				</td>				<td>										<p>  35</p>				</td>				<td>										<p>  35</p>				</td>				<td>										<p>  35</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  35</p>				</td>				<td>										<p>10</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>										<p>17</p>				</td>				<td>										<p>35</p>				</td>				<td>										<p>  58</p>				</td>				<td>										<p>  88</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>123</p>				</td>				<td>										<p>  26</p>				</td>				<td>										<p>  29</p>				</td>				<td>										<p>  31</p>				</td>				<td>										<p>  32</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  33</p>				</td>				<td>										<p>20</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>										<p>26</p>				</td>				<td>										<p>47</p>				</td>				<td>										<p>  72</p>				</td>				<td>										<p>103</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>139</p>				</td>				<td>										<p>  17</p>				</td>				<td>										<p>  22</p>				</td>				<td>										<p>  25</p>				</td>				<td>										<p>  27</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  29</p>				</td>				<td>										<p>40</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>										<p>26</p>				</td>				<td>										<p>49</p>				</td>				<td>										<p>  78</p>				</td>				<td>										<p>112</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>152</p>				</td>				<td>										<p>  95</p>				</td>				<td>										<p>112</p>				</td>				<td>										<p>125</p>				</td>				<td>										<p>136</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>144</p>				</td>				<td>										<p>0+Z</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p>Cuivre</p>				</td>				<td>										<p>50</p>				</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>										<p>  6</p>				</td>				<td>										<p>15</p>				</td>				<td>										<p>  31</p>				</td>				<td>										<p>  57</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  92</p>				</td>				<td>										<p>  81</p>				</td>				<td>										<p>  70</p>				</td>				<td>										<p>  59</p>				</td>				<td>										<p>  50</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  45</p>				</td>				<td>										<p>–20</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>										<p>10</p>				</td>				<td>										<p>24</p>				</td>				<td>										<p>  45</p>				</td>				<td>										<p>  74</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>110</p>				</td>				<td>										<p>  48</p>				</td>				<td>										<p>  44</p>				</td>				<td>										<p>  41</p>				</td>				<td>										<p>  39</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  38</p>				</td>				<td>										<p>0</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>										<p>13</p>				</td>				<td>										<p>30</p>				</td>				<td>										<p>  53</p>				</td>				<td>										<p>  82</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>118</p>				</td>				<td>										<p>  35</p>				</td>				<td>										<p>  35</p>				</td>				<td>										<p>  35</p>				</td>				<td>										<p>  35</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  35</p>				</td>				<td>										<p>10</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>										<p>18</p>				</td>				<td>										<p>36</p>				</td>				<td>										<p>  60</p>				</td>				<td>										<p>  90</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>127</p>				</td>				<td>										<p>  26</p>				</td>				<td>										<p>  29</p>				</td>				<td>										<p>  31</p>				</td>				<td>										<p>  32</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  35</p>				</td>				<td>										<p>20</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>										<p>26</p>				</td>				<td>										<p>47</p>				</td>				<td>										<p>  73</p>				</td>				<td>										<p>105</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>142</p>				</td>				<td>										<p>  17</p>				</td>				<td>										<p>  22</p>				</td>				<td>										<p>  25</p>				</td>				<td>										<p>  28</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  29</p>				</td>				<td>										<p>40</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>										<p>26</p>				</td>				<td>										<p>51</p>				</td>				<td>										<p>  81</p>				</td>				<td>										<p>116</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>157</p>				</td>				<td>										<p>  93</p>				</td>				<td>										<p>109</p>				</td>				<td>										<p>122</p>				</td>				<td>										<p>133</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>141</p>				</td>				<td>										<p>0+Z</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p>95</p>				</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>										<p>  6</p>				</td>				<td>										<p>15</p>				</td>				<td>										<p>  31</p>				</td>				<td>										<p>  57</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  92</p>				</td>				<td>										<p>  81</p>				</td>				<td>										<p>  70</p>				</td>				<td>										<p>  59</p>				</td>				<td>										<p>  50</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  45</p>				</td>				<td>										<p>–20</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>										<p>10</p>				</td>				<td>										<p>24</p>				</td>				<td>										<p>  45</p>				</td>				<td>										<p>  74</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>110</p>				</td>				<td>										<p>  48</p>				</td>				<td>										<p>  44</p>				</td>				<td>										<p>  41</p>				</td>				<td>										<p>  39</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  38</p>				</td>				<td>										<p>0</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>										<p>13</p>				</td>				<td>										<p>30</p>				</td>				<td>										<p>  53</p>				</td>				<td>										<p>  82</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>118</p>				</td>				<td>										<p>  35</p>				</td>				<td>										<p>  35</p>				</td>				<td>										<p>  35</p>				</td>				<td>										<p>  35</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  35</p>				</td>				<td>										<p>10</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>										<p>18</p>				</td>				<td>										<p>36</p>				</td>				<td>										<p>  60</p>				</td>				<td>										<p>  90</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>127</p>				</td>				<td>										<p>  26</p>				</td>				<td>										<p>  29</p>				</td>				<td>										<p>  31</p>				</td>				<td>										<p>  32</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  35</p>				</td>				<td>										<p>20</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>										<p>26</p>				</td>				<td>										<p>47</p>				</td>				<td>										<p>  73</p>				</td>				<td>										<p>105</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>142</p>				</td>				<td>										<p>  17</p>				</td>				<td>										<p>  22</p>				</td>				<td>										<p>  25</p>				</td>				<td>										<p>  28</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  29</p>				</td>				<td>										<p>40</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>										<p>21</p>				</td>				<td>										<p>42</p>				</td>				<td>										<p>  68</p>				</td>				<td>										<p>101</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>139</p>				</td>				<td>										<p>  73</p>				</td>				<td>										<p>  82</p>				</td>				<td>										<p>  89</p>				</td>				<td>										<p>  94</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>  98</p>				</td>				<td>										<p>0+Z</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td colspan="25">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Z = surcharge 20 N/m.</p>				</td>			</tr>		</table></content></level></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="734.31"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV)" shortForm="LeV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)" shortForm="OLEl"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl)" shortForm="OLEl"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="fr"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/xml"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Annexe 13</block></container></preface><mainBody><p>(art. 52, 56 et 58)</p><level eId="annex_13/lvl_u1"><heading>Matériaux des supports de lignes aériennes à courant fort</heading><level eId="annex_13/lvl_u1/lvl_1"><num>1</num><heading>Acier</heading><content><blockList><item eId="annex_13/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1.1 </num><blockList><listIntroduction eId="annex_13/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_1/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les barres sollicitées à la compression pure doivent être calculées au flambage. L’élancement λ des barres des supports en treillis ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:</listIntroduction><item eId="annex_13/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_1/bull_u1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">– </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">λ<sub>k</sub> ≤ 200 pour les montants et les diagonales;</p></item><item eId="annex_13/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_1/bull_u2"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">– </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">λ<sub>k</sub> ≤ 250 pour les autres pièces de construction (éléments secondaires).</p></item></blockList></item><item eId="annex_13/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_2"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1.2 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">La longueur de flambage admise pour les barres des supports en treillis est en principe l<sub>k</sub> = l<sub>s</sub>,  où l<sub>s</sub> est la longueur de barre théorique dans la direction du flambage entre les points d’assemblage.</p></item><item eId="annex_13/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_3"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1.3 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Lorsque les diagonales sont fixées aux deux extrémités avec deux ou plusieurs boulons, il est possible de calculer avec l<sub>k</sub> = 0,8 · l<sub>s</sub>.</p></item><item eId="annex_13/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_4"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1.4 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">La longueur de flambage peut être réduite à l<sub>k</sub> = 0,85 · l<sub>s</sub> pour les nœuds des montants tenus pas une structure spatiale.</p></item><item eId="annex_13/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_5"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1.5 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Une réduction de la longueur de flambage l<sub>k</sub> = 0,8 · l<sub>s</sub> est admise pour les montants encastrés à l’une des extrémités dans la fondation.</p></item><item eId="annex_13/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_6"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1.6 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Il faut respecter une distance minimale de 1,2× le diamètre du boulon entre l’axe du trou et le bord de la pièce pour les assemblages boulonnés. L’entraxe des boulons doit être au minimum de 2,2× le diamètre des boulons.</p></item><item eId="annex_13/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_7"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1.7 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les barres sollicitées en même temps à la compression et à la flexion doivent être calculées selon la théorie du deuxième ordre. Il faut en plus démontrer que toutes les sections sont en mesure de résister aux moments et aux forces normales déterminés par le calcul du premier ordre sans dépasser les contraintes limites. Les profils à parois minces sollicités à la compression doivent être dimensionnés afin d’avoir une sécurité suffisante au voilement.</p></item><item eId="annex_13/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_8"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1.8 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Le facteur de sécurité relatif aux contraintes limites est de 1,4. Il se compose d’un facteur de charge de 1,3 et d’un facteur de résistance de 1,1.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_13/lvl_u1/lvl_2"><num>2</num><heading>Béton armé</heading><content><blockList><item eId="annex_13/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2.1 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les mâts en béton armé doivent être dimensionnés selon les règles reconnues de la technique et calculés selon la théorie du deuxième ordre. Les efforts excentriques provoqués par la déformation du mât sous la charge du poids des consoles et des conducteurs doivent être pris en considération.</p></item><item eId="annex_13/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_2"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2.2 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Pour les mâts à un seul fût, la longueur de flambage l<sub>k</sub> doit être l<sub>k</sub> = 2 · l, où l représente la distance entre la fondation et le point d’application de la résultante des efforts.</p></item><item eId="annex_13/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_3"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2.3 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les mâts jumelés composés de 2 mâts égaux doivent être calculés à la flexion et à la torsion comme 2 mâts simples à un fût pour la charge perpendiculaire au plan des axes des mâts. On peut toutefois introduire un moment de résistance triple de celui d’un mât simple pour le calcul à la flexion dans le sens parallèle au plan des axes des mâts, pour autant que l’assemblage mécanique résiste aux forces de cisaillement.</p></item><item eId="annex_13/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_4"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2.4 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les mâts en A doivent être calculés perpendiculairement au plan des axes des mâts comme 2 mâts simples à un fût. Dans le plan des axes des mâts, on peut admettre que la longueur de flambage depuis la fondation est le 70 % de la longueur du mât sollicité à la compression, si l’assemblage est suffisant pour reprendre l’effort de cisaillement au sommet des mâts.</p></item><item eId="annex_13/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_5"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2.5 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Seuls les aciers à haute résistance sont admis pour créer la précontrainte. Il faut de plus prévoir une armature auxiliaire de 0,6 % au moins de la section du béton.</p></item><item eId="annex_13/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_6"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2.6 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Le facteur de sécurité relatif aux contraintes limites calculées du béton vibré est de 1,7. Il se compose d’un facteur de charge de 1,3 et d’un facteur de résistance de 1,3.</p></item><item eId="annex_13/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_7"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2.7 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Le facteur de sécurité pour le béton centrifugé est de 1,55. Il se compose d’un facteur de charge de 1,3 et d’un facteur de résistance de 1,2.</p></item><item eId="annex_13/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_8"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2.8 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les mâts à un seul fût et les mâts jumelés en béton centrifugé, jusqu’à une hauteur de 37 m au‑dessus de la fondation, peuvent aussi être calculés à la flexion comme de simples poutres si l’on admet une plastification totale de la section. Dans ce cas, le facteur de sécurité à adopter est de 2.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_13/lvl_u1/lvl_3"><num>3</num><heading>Bois</heading><content><blockList eId="annex_13/lvl_u1/lvl_3/list_u1"><item eId="annex_13/lvl_u1/lvl_3/list_u1/lbl_3_1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3.1 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les supports et leurs éléments en bois doivent être dimensionnés de façon que les contraintes limites suivantes ne soient pas dépassées:</p></item></blockList><table border="1">									<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Mode de sollicitation</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Symbole</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Contrainte limite<br/>[N/mm<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup>]</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p>flexion</p>				</td>				<td>										<p>σ<sub>b</sub></p>				</td>				<td>										<p>45</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p>traction</p>				</td>				<td>										<p>σ<sub>z</sub></p>				</td>				<td>										<p>30</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p>compression parallèle au sens des fibres</p>				</td>				<td>										<p>σ<sub>d</sub>║,</p>				</td>				<td>										<p>30</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p>compression perpendiculaire au sens des fibres</p>				</td>				<td>										<p>σ<sub>d</sub></p>				</td>				<td>										<p>11,5</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p>cisaillement parallèle au sens des fibres</p>				</td>				<td>										<p>τ║,</p>				</td>				<td>										<p>  5,5</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p>cisaillement perpendiculaire au sens des fibres</p>				</td>				<td>										<p>τ</p>				</td>				<td>										<p>  9</p>				</td>			</tr>					</table><blockList eId="annex_13/lvl_u1/lvl_3/list_u2"><item eId="annex_13/lvl_u1/lvl_3/list_u2/bull_u1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Le module d’élasticité E est de 10 000 N/mm<sup>2</sup>.</p></item><item eId="annex_13/lvl_u1/lvl_3/list_u2/lbl_3_2"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3.2 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Lorsque l’effort de compression agit dans l’axe de la section de bois massif, la contrainte limite au flambage ne doit pas dépasser les valeurs obtenues selon les formules suivantes:</p></item></blockList><table border="1">									<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–  σ<sub>k</sub> = 33–0,23 · λ</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> [N/mm<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup>] pour 13 ≤ λ  ≤ 100</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">															<p><img fedlex:original-width="16" fedlex:original-height="9" fedlex:original-text-width="148" fedlex:original-page-width="108" src="image/image22.png"/></p>				</td>				<td><blockList><item><num><placeholder fedlex:message="E40S10-TAB">[tab]</placeholder></num><p>[N/mm<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup>] pour λ  &gt; 100</p></item></blockList></td>			</tr>			<tr>								<td xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">										<p><img fedlex:original-width="16" fedlex:original-height="8" fedlex:original-text-width="148" fedlex:original-page-width="108" src="image/image23.png"/></p>				</td>				<td>																				<p>l<sub>k</sub>: longueur de flambage [cm]<br/>i: rayon de giration [cm]</p>				</td>			</tr>		</table><blockList eId="annex_13/lvl_u1/lvl_3/list_u3"><item eId="annex_13/lvl_u1/lvl_3/list_u3/lbl_3_3"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3.3 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Le facteur de sécurité relatif aux contraintes limites est de 3.</p></item><item eId="annex_13/lvl_u1/lvl_3/list_u3/lbl_3_4"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3.4 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">La longueur de flambage l<sub>k</sub> de mâts simples en bois est l<sub>k</sub> = 2 · l, où l est la distance entre le sol et le centre de gravité de l’application des efforts, ceci indépendamment des haubans éventuels.</p></item><item eId="annex_13/lvl_u1/lvl_3/list_u3/lbl_3_5"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3.5 </num><blockList><listIntroduction eId="annex_13/lvl_u1/lvl_3/list_u3/lbl_3_5/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Pour les mâts jumelés sollicités à la flexion dans la direction du plan des deux axes des mâts, il faut calculer avec un coefficient n = 3 (3 × le mouvement de résistance d’un seul mât), lorsque le mode d’assemblage des mâts répond aux conditions suivantes:</listIntroduction><item eId="annex_13/lvl_u1/lvl_3/list_u3/lbl_3_5/bull_u1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">– </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">la distance entre les boulons ne doit pas dépasser 1,80 m;</p></item><item eId="annex_13/lvl_u1/lvl_3/list_u3/lbl_3_5/bull_u2"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">– </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">les trous des boulons ne doivent pas provoquer d’affaiblissement dans les zones les plus sollicitées sur le plan statique;</p></item><item eId="annex_13/lvl_u1/lvl_3/list_u3/lbl_3_5/bull_u3"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">– </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">l’écartement entre les mâts ne doit pas dépasser 25 mm; à l’endroit des boulons traversants, il doit être garanti par des plaques d’appui ou par d’autres moyens qui assurent une transmission suffisante des efforts de cisaillement entre les mâts;</p></item><item eId="annex_13/lvl_u1/lvl_3/list_u3/lbl_3_5/bull_u4"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">– </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">il doit y avoir au moins 2 boulons traversants dans la longueur d’encastrement pour les poteaux sur socles.</p></item></blockList></item><item eId="annex_13/lvl_u1/lvl_3/list_u3/lbl_3_6"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3.6 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les assemblages qui diffèrent de ceux mentionnés ci‑dessus doivent en principe être calculés avec un coefficient n = 2 pour les deux axes principaux des mâts jumelés, sauf s’il existe des calculs justificatifs qui permettent d’appliquer un coefficient plus élevé.</p></item><item eId="annex_13/lvl_u1/lvl_3/list_u3/lbl_3_7"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3.7 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">A Les mâts en A ou les mâts contrefichés doivent être calculés perpendiculairement au plan des axes des mâts comme deux mâts simples à un fût. Dans le plan des deux axes des mâts, il faut admettre comme longueur de flambage le 70 % de la longueur au‑dessus du sol du mât concerné, si les efforts de cisaillement peuvent être transmis au sommet des mâts.</p></item></blockList></content></level></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="734.31"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV)" shortForm="LeV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)" shortForm="OLEl"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl)" shortForm="OLEl"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="fr"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/xml"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Annexe 14</block></container></preface><mainBody><p>(art. 54, 98 et 105)</p><level eId="annex_14/lvl_u1"><heading>Hypothèses de charges des supports et des fondations pour les lignes aériennes à courant fort</heading><level eId="annex_14/lvl_u1/lvl_1"><num>1</num><heading>Hypothèses de charges</heading><content><blockList><item eId="annex_14/lvl_u1/lvl_1/bull_u1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les différents types de supports et de leurs fondations sont à calculer en considérant les hypothèses de charges. Elles sont applicables par analogie aux supports spéciaux et aux charpentes d’installations en plein air.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_14/lvl_u1/lvl_2"><num>2</num><heading>Dispositions générales</heading><content><blockList><item eId="annex_14/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2.1 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Pour chaque hypothèse de charges, il faut toujours considérer comme effectifs les efforts verticaux, ceux des conducteurs, des câbles aériens et des conducteurs de terre, selon les cas avec ou sans surcharge. Tous les efforts verticaux agissent dans le cas des hypothèses de charges théoriques, même lorsque les tractions horizontales ne doivent être considérées que comme partiellement effectives. Les deux portées virtuelles adjacentes sont en principe déterminantes pour les efforts verticaux.</p></item><item eId="annex_14/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_2"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2.2 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Le poids propre de la construction et des isolateurs doit être pris en considération pour toutes les hypothèses de charges.</p></item><item eId="annex_14/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_3"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2.3 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les tractions horizontales résultantes (différences de traction) doivent être prises en considération lors de l’utilisation d’isolateurs supports ou d’isolateurs rigides à tige.</p></item><item eId="annex_14/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_4"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2.4 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Pour les supports qui sont partiellement équipés, il faut considérer les hypothèses de charges pour l’équipement partiel et l’équipement complet.</p></item><item eId="annex_14/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_5"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2.5 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Pour les lignes ordinaires, les efforts de torsion doivent être pris en considération uniquement lorsque la distance entre les conducteurs et l’axe du support est supérieure à 0,8 m.</p></item><item eId="annex_14/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_6"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2.6 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les conducteurs de terre qui ne sont pas fixés à la pointe des supports doivent être considérés comme des conducteurs ordinaires.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_14/lvl_u1/lvl_3"><num>3</num><heading>Hypothèses de charges en service pour tous les supports</heading><content><blockList><item eId="annex_14/lvl_u1/lvl_3/lbl_3_1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3.1 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les efforts de traction horizontaux résultants de tous les conducteurs de terre à 0 °C, sans surcharge, et les pressions du vent agissent perpendiculairement sur la ligne. Pour les supports situés à un angle de la ligne, les pressions du vent agissent sur les conducteurs et le support dans le sens de la bissectrice.</p></item><item eId="annex_14/lvl_u1/lvl_3/lbl_3_2"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3.2 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Pour les angles de ligne de 200 gr, les efforts de traction horizontaux résultants de tous les conducteurs et conducteurs de terre à 0 °C, sans surcharge, et les pressions du vent agissent sur le support dans la direction de la ligne.</p></item><item eId="annex_14/lvl_u1/lvl_3/lbl_3_3"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3.3 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les efforts de traction horizontaux résultants de tous les conducteurs et conducteurs de terre à –20 °C, sans surcharge, agissent sur le support.</p></item><item eId="annex_14/lvl_u1/lvl_3/lbl_3_4"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3.4 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les efforts de traction horizontaux résultants de tous les conducteurs et conducteurs de terre à 0 °C, avec surcharge, agissent sur le support.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_14/lvl_u1/lvl_4"><num>4</num><heading>Hypothèses de charges théoriques</heading><content><blockList eId="annex_14/lvl_u1/lvl_4/list_u1"><item eId="annex_14/lvl_u1/lvl_4/list_u1/lbl_4_1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">4.1 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Supports d’appui</i></p></item><item eId="annex_14/lvl_u1/lvl_4/list_u1/lbl_4_1_1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">4.1.1 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Le 5 % des efforts de traction horizontaux unilatéraux de tous les conducteurs et conducteurs de terre à –20 °C, sans surcharge, agit sur le support. De plus, la pression du vent sur le support agit dans la direction de la ligne.</p></item><item eId="annex_14/lvl_u1/lvl_4/list_u1/lbl_4_1_2"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">4.1.2 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Le 30 % de l’effort de traction horizontal unilatéral du/des conducteur(s) de terre à 0 °C, avec surcharge, agit sur le support.</p></item><item eId="annex_14/lvl_u1/lvl_4/list_u1/lbl_4_2"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">4.2 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Supports ordinaires</i> (porteurs)</p></item><item eId="annex_14/lvl_u1/lvl_4/list_u1/lbl_4_2_1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">4.2.1 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Le 5 % des efforts de traction horizontaux unilatéraux de tous les conducteurs et conducteurs de terre à –20 °C, sans surcharge, agit sur le support. De plus, la pression du vent sur le support agit dans la direction de la ligne.</p></item><item eId="annex_14/lvl_u1/lvl_4/list_u1/lbl_4_2_2"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">4.2.2 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Le 30 % de l’effort de traction horizontal unilatéral d’un conducteur, d’un conducteur partiel ou conducteur de terre à 0 °C, avec surcharge, agit sur le support au point de fixation sur lequel se produit l’effort le plus défavorable. Dans ce cas, aucun facteur de réduction ne peut être pris en considération.</p></item><item eId="annex_14/lvl_u1/lvl_4/list_u1/lbl_4_3"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">4.3 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Supports porteurs spéciaux</i></p></item><item eId="annex_14/lvl_u1/lvl_4/list_u1/lbl_4_3_1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">4.3.1 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Le 5 % des efforts de traction horizontaux unilatéraux de tous les conducteurs et conducteurs de terre à –20 °C, sans surcharge, agit sur le support. De plus, la pression du vent sur le support agit dans la direction de la ligne.</p></item><item eId="annex_14/lvl_u1/lvl_4/list_u1/lbl_4_3_2"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">4.3.2 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Le 15 % des efforts de traction horizontaux unilatéraux de tous les conducteurs et conducteurs de terre à 0 °C, sans surcharge, agit sur le support. De plus, la pression du vent sur le support agit dans la direction de la ligne.</p></item><item eId="annex_14/lvl_u1/lvl_4/list_u1/lbl_4_3_3"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">4.3.3 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Le 15 % des efforts de traction horizontaux unilatéraux de tous les conducteurs et conducteurs de terre à 0 °C, avec surcharge, agit sur le support.</p></item><item eId="annex_14/lvl_u1/lvl_4/list_u1/lbl_4_3_4"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">4.3.4 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Le 80 % de traction horizontal unilatéral d’un conducteur, d’un conducteur partiel ou d’un conducteur de terre à 0 °C, avec surcharge, agit sur le support au point de fixation sur lequel se produit l’effort le plus défavorable. Dans ce cas, aucun facteur de réduction ne peut être pris en considération.</p></item><item eId="annex_14/lvl_u1/lvl_4/list_u1/lbl_4_4"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">4.4 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Supports tenseurs</i></p></item><item eId="annex_14/lvl_u1/lvl_4/list_u1/lbl_4_4_1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">4.4.1 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">L’effort total de traction horizontal unilatéral du conducteur de terre à 0 °C, avec surcharge, agit sur le support. Dans ce cas, aucun facteur de réduction ne peut être pris en considération.</p></item><item eId="annex_14/lvl_u1/lvl_4/list_u1/lbl_4_4_2"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">4.4.2 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Une fraction des efforts horizontaux unilatéraux des conducteurs à 0 °C, avec surcharge, agit sur le support selon le tableau suivant. Dans ce cas, aucun facteur de réduction ne peut être pris en considération.</p></item></blockList><table border="1">									<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Nombre de conducteurs ou<br/>de conducteurs partiels</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Fraction de l’effort de traction horizontal unilatéral<br/>à prendre en considération<br/>(en %)</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">100</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">  80</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">  65</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">4</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">  55</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">5</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">  50</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">6</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">  45</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">7 et plus</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">  40</p>				</td>			</tr>					</table><blockList eId="annex_14/lvl_u1/lvl_4/list_u2"><item eId="annex_14/lvl_u1/lvl_4/list_u2/lbl_4_4_3"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">4.4.3 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">L’effort total de traction horizontal unilatéral de deux conducteurs agissant dans la même direction ou d’un faisceau de conducteurs à 0 °C, avec surcharge, agit sur le support aux points de fixation sur lesquels se produit l’effort de torsion le plus défavorable. Dans ce cas, aucun facteur de réduction ne peut être pris en considération.</p></item><item eId="annex_14/lvl_u1/lvl_4/list_u2/lbl_4_5"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">4.5 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>Supports terminaux</i></p></item><item eId="annex_14/lvl_u1/lvl_4/list_u2/bull_u3"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">L’effort total de traction horizontal unilatéral de deux conducteurs agissant dans la même direction ou d’un faisceau de conducteurs à 0 °C, avec surcharge, agit sur le support aux points de fixation sur lesquels se produit l’effort de torsion le plus défavorable. Dans ce cas, aucun facteur de réduction ne peut être pris en considération.</p></item></blockList></content></level></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="734.31"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV)" shortForm="LeV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)" shortForm="OLEl"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl)" shortForm="OLEl"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="fr"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/xml"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Annexe 15</block></container></preface><mainBody><p>(art. 54)</p><level eId="annex_15/lvl_u1"><heading>Hypothèses de charges pour les lignes aériennes à courant fort</heading><level eId="annex_15/lvl_u1/lvl_1"><num>1</num><heading>Pressions du vent</heading><content><blockList eId="annex_15/lvl_u1/lvl_1/list_u1"><item eId="annex_15/lvl_u1/lvl_1/list_u1/lbl_1_1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1.1 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les supports, leurs éléments et leurs fondations doivent résister aux pressions du vent horizontales suivantes:</p></item><item eId="annex_15/lvl_u1/lvl_1/list_u1/bull_u2"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Pression du vent en fonction de la hauteur du support [N/m<sup>2</sup>]</p></item></blockList><table border="1">									<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Hauteur 0 à 30 m</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Hauteur 0 à 80 m</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Parties au-dessus<br/>de 80 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Mâts avec profilé à âme pleine</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1200</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1450</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1900</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Pylônes en treillis avec cornières</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1000</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1200</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1600</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Pylônes en treillis avec profilés tubulaires</p>					<p>Mâts de section circulaire ou quasi circulaire (à 6 ou plusieurs pans) Isolateurs et câbles aériens</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">  700</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">  850</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1100</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Conducteurs nus, haubans</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">  500</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">  650</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">  850</p>				</td>			</tr>					</table><blockList eId="annex_15/lvl_u1/lvl_1/list_u2"><item eId="annex_15/lvl_u1/lvl_1/list_u2/lbl_1_2"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1.2 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">La pression du vent agit sur toute la ligne aérienne sans surcharge.</p></item><item eId="annex_15/lvl_u1/lvl_1/list_u2/lbl_1_3"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1.3 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Lorsque les conditions locales exigent la prise en considération de pressions du vent supérieures, ces valeurs doivent être introduites dans le calcul.</p></item><item eId="annex_15/lvl_u1/lvl_1/list_u2/lbl_1_4"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1.4 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Pour le calcul des pressions du vent, les surfaces perpendiculaires à la direction du vent sont déterminantes. Pour les surfaces des supports en treillis se trouvant à l’abri du vent, les pressions du vent agissant sur ces profilés peuvent être réduites de 20 %.</p></item><item eId="annex_15/lvl_u1/lvl_1/list_u2/lbl_1_5"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1.5 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Pour les supports jumelés, doubles ou de type A avec des sections circulaires ou quasi circulaires, il faut considérer, pour les parties du support situées dans la zone à l’abri du vent, les réductions R suivantes:</p></item></blockList><table border="1">									<tr>												<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Rapport p</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Réduction R [%]</p>				</td>			</tr>			<tr>												<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">p ≤ 2</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">100</p>				</td>			</tr>			<tr>												<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2 &lt; p ≤ 5</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">30</p>				</td>			</tr>			<tr>												<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">p &gt; 5</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0</p>				</td>			</tr>		</table><blockList eId="annex_15/lvl_u1/lvl_1/list_u3"><item eId="annex_15/lvl_u1/lvl_1/list_u3/bull_u1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">«p» est le rapport déterminé, à mi‑hauteur du support, entre l’entraxe et le diamètre de chaque support.</p></item><item eId="annex_15/lvl_u1/lvl_1/list_u3/lbl_1_6"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1.6 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les pressions du vent agissant sur les conducteurs, les câbles aériens ou les conducteurs de terre d’après le ch. 1.1 peuvent être réduites selon le diagramme 3 pour des portées moyennes dépassant 225 m.</p></item><item eId="annex_15/lvl_u1/lvl_1/list_u3/lbl_1_7"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1.7 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Pour les faisceaux de conducteurs, il faut considérer la pleine pression du vent sur chaque conducteur partiel.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_15/lvl_u1/lvl_2"><num>2</num><heading>Surcharges</heading><content><blockList eId="annex_15/lvl_u1/lvl_2/list_u1"><item eId="annex_15/lvl_u1/lvl_2/list_u1/lbl_2_1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2.1 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les supports, leurs éléments et les fondations doivent résister aux efforts des conducteurs résultants des charges maximales selon l’art. 46.</p></item><item eId="annex_15/lvl_u1/lvl_2/list_u1/lbl_2_2"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2.2 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Lorsqu’une ligne aérienne comprend au total plus de 6 conducteurs (conducteur de terre compris), et que les conditions locales permettent de négliger l’éventualité d’une surcharge supérieure à 20 N/m, les surcharges pour le calcul des supports peuvent être réduites selon le diagramme 3 si les portées équivalentes dépassent 225 m. Dans ce cas, chaque conducteur du faisceau peut être considéré de façon indépendante, si l’ancrage du faisceau est réalisé au moyen d’isolateurs multiples.</p></item><item eId="annex_15/lvl_u1/lvl_2/list_u1/lbl_2_3"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2.3 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les charges dues à la neige sur un support de ligne aérienne ne doivent être prise en considération que si les conditions locales d’exposition l’exigent.</p></item><item eId="annex_15/lvl_u1/lvl_2/list_u1/lbl_2_4"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2.4 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Pour les charpentes d’installations en plein air jusqu’à une altitude de 2000 m, il faut tenir compte des charges suivantes dues à la neige, par m<sup>2</sup> de surface horizontale couverte:</p></item></blockList><p> <img fedlex:original-width="46" fedlex:original-height="9" fedlex:original-text-width="148" fedlex:original-page-width="108" src="image/image24.png"/></p><blockList eId="annex_15/lvl_u1/lvl_2/list_u2"><item eId="annex_15/lvl_u1/lvl_2/list_u2/bull_u1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Lorsque l’installation se situe à une altitude supérieure à 2000 m ou que les conditions climatiques régionales imposent des charges de neige plus importantes, ces valeurs doivent être déterminées séparément et introduite dans le calcul.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_15/lvl_u1/lvl_3"><num>3</num><heading>Facteurs de réduction</heading><content><blockList><item eId="annex_15/lvl_u1/lvl_3/bull_u1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><b>Facteur de réduction r</b></p></item></blockList><p><img fedlex:original-width="95" fedlex:original-height="51" fedlex:original-text-width="148" fedlex:original-page-width="108" src="image/image25.png"/></p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Portée [m]</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Pour pressions du vent: portée moyenne a<sub>m</sub></p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Pour surcharges: portée équivalente a<sub>id</sub></p></content></level></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="734.31"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV)" shortForm="LeV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)" shortForm="OLEl"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl)" shortForm="OLEl"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="fr"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/xml"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Annexe 16</block></container></preface><mainBody><p>(art. 57)</p><level eId="annex_16/lvl_u1"><heading>Supports en bois pour les lignes ordinaires</heading><level eId="annex_16/lvl_u1/lvl_1"><num>1</num><heading>Dimensions minimales</heading><content><table border="1">									<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Longueurs des supports</p>				</td>				<td colspan="11">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Classe de solidité</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">I<br/>bois normal<br/>diamètre</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">II<br/>bois moyen<br/>diamètre</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">III<br/>bois fort<br/>diamètre</p>				</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><br/>m</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">D1<br/>[cm]</p>				</td>				<td colspan="3">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">D2<br/>[cm]</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">D1<br/>[cm]</p>				</td>				<td colspan="3">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">D2<br/>[cm]</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">D1<br/>[cm]</p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">D2<br/>[cm]</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">10</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">18</p>				</td>				<td colspan="3">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">12</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">20</p>				</td>				<td colspan="3">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">15</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">22</p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">16</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p>11</p>				</td>				<td>										<p>19</p>				</td>				<td colspan="3">										<p>13</p>				</td>				<td>										<p>21</p>				</td>				<td colspan="3">										<p>16</p>				</td>				<td>										<p>23</p>				</td>				<td colspan="2">										<p>17</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p>12</p>				</td>				<td>										<p>20</p>				</td>				<td colspan="3">										<p>13</p>				</td>				<td>										<p>22</p>				</td>				<td colspan="3">										<p>16</p>				</td>				<td>										<p>24</p>				</td>				<td colspan="2">										<p>17</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p>13</p>				</td>				<td>										<p>21</p>				</td>				<td colspan="3">										<p>14</p>				</td>				<td>										<p>23</p>				</td>				<td colspan="3">										<p>17</p>				</td>				<td>										<p>25</p>				</td>				<td colspan="2">										<p>18</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p>14</p>				</td>				<td>										<p>22</p>				</td>				<td colspan="3">										<p>14</p>				</td>				<td>										<p>24</p>				</td>				<td colspan="3">										<p>17</p>				</td>				<td>										<p>26</p>				</td>				<td colspan="2">										<p>18</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p>15</p>				</td>				<td>										<p>23</p>				</td>				<td colspan="3">										<p>15</p>				</td>				<td>										<p>25</p>				</td>				<td colspan="3">										<p>18</p>				</td>				<td>										<p>27</p>				</td>				<td colspan="2">										<p>19</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p>16</p>				</td>				<td>										<p>24</p>				</td>				<td colspan="3">										<p>15</p>				</td>				<td>										<p>26</p>				</td>				<td colspan="3">										<p>18</p>				</td>				<td>										<p>28</p>				</td>				<td colspan="2">										<p>19</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p>17</p>				</td>				<td>										<p>25</p>				</td>				<td colspan="3">										<p>15</p>				</td>				<td>										<p>27</p>				</td>				<td colspan="3">										<p>18</p>				</td>				<td>										<p>29</p>				</td>				<td colspan="2">										<p>19</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p>18</p>				</td>				<td>										<p>26</p>				</td>				<td colspan="3">										<p>15</p>				</td>				<td>										<p>28</p>				</td>				<td colspan="3">										<p>18</p>				</td>				<td>										<p>30</p>				</td>				<td colspan="2">										<p>19</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>														</td>				<td colspan="3">														</td>				<td>														</td>				<td colspan="2">														</td>			</tr>			<tr>								<td colspan="12">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">D1 = ∅ à 2 m au-dessus du pied</p>					<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">D2 = ∅ au sommet.</p>				</td>			</tr>		</table></content></level><level eId="annex_16/lvl_u1/lvl_2"><num>2</num><heading>Diamètres et sections des conducteurs</heading><content><table border="1">									<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Fil</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Corde</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Diamètre [mm]</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">5</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">6</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">7</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">8</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">9,1</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">10,9</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">12,6</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">14,2</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">15,9</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">17,6</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">20,2</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">22,5</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Section [mm<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup>]</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">19,6</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">28,3</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">38,5</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">50</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">50</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">70</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">95</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">120</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">150</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">185</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">240</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">300</p>				</td>			</tr>		</table><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Pour les lignes à deux termes, la somme des diamètres de tous les conducteurs peut être réduite du facteur 0,9.</p></content></level><level eId="annex_16/lvl_u1/lvl_3"><num>3</num><heading>Détermination des classes de solidité des supports en bois</heading><content><p><img fedlex:original-width="107" fedlex:original-height="127" fedlex:original-text-width="148" fedlex:original-page-width="108" src="image/image26.png"/></p></content></level></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="734.31"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV)" shortForm="LeV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)" shortForm="OLEl"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl)" shortForm="OLEl"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="fr"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/xml"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Annexe 17</block></container></preface><mainBody><p>(art. 81 et 89)</p><level eId="annex_17/lvl_u1"><heading>Distances en cas de parallélismes et de croisements de lignes électriques entre elles</heading><level eId="annex_17/lvl_u1/lvl_u1"><heading>Rapprochements et parallélismes sur supports communs<inline name="man-font-weight-normal"><i>Tableau 1</i></inline></heading><content><table border="1">									<tr>												<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Disposition de la ligne</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Ligne n<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">o</sup> a</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Ligne n<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">o</sup> b</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Distances</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">nue</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">câble</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">nue</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">câble</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">y = distance verticale</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">y ≥ 0,5 m pour lignes ordinaires et à grandes portées</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">y ≥ 0,5 m pour lignes ordinaires</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">y ≥ 1,0 m pour lignes à grandes portées</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z  ≥ 1,5 m; y ≥ 1,5 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥ 1,5 m; y ≥ 1,5 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z  ≥  annexe 6, ≥  1,5 m, y ≥ 1,5 m pour S d’entreprise seulement</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">y ≥ 0,5 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥ annexe 6, ≥ 1,5 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥ annexe 6, ≥ 1,5 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥  annexe 6, ≥  1,5 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥ annexe 6, ≥ 1,5 m; y ≥ 1,5 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥ annexe 6, ≥ 1,5 m; y ≥ 1,5 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥ annexe 6, ≥ 1,5 m</p>				</td>			</tr>								</table><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H = Ligne à haute tension – N = Ligne à basse tension – S = Ligne à courant faible</p></content></level><level eId="annex_17/lvl_u1/lvl_u2"><heading>Croisements sur supports communs<inline name="man-font-weight-normal"><i>Tableau 2</i></inline></heading><content><table border="1">									<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Disposition de la ligne</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Ligne n<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">o</sup> a</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Ligne n<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">o</sup> b</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Distances</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">nue</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">câble</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">nue</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">câble</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">y = distance verticale</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">y ≥M 0,5 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">y≥ M 1,5 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥ annexe 6 ,≥ 1,5 m, y ≥ 1,5 m pour S d’entreprise seulement</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">y ≥ 1,5 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥ annexe 6 ,≥ 1,5 m; y ≥ 1,5 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥ annexe 6, ≥  1,5 m; y ≥ 1,5 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥ annexe 6 ≥ 1,5 m; y ≥ 1,5 m</p>				</td>			</tr>																																									</table><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H = Ligne à haute tension – N = Ligne à basse tension – S = Ligne à courant faible</p></content></level><level eId="annex_17/lvl_u1/lvl_u3"><heading>Rapprochements et parallélismes sur supports distincts<inline name="man-font-weight-normal"><i>Tableau 3.1</i></inline></heading><content><table border="1">									<tr>								<td>										<p>Disposition de la ligne</p>				</td>				<td colspan="4">										<p>Ligne n<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">o</sup> a</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="2">														</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">										<p>Ligne n<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">o</sup> b</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>Distances</p>				</td>				<td>										<p>a= plus grande portée [m]</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p>nue</p>				</td>				<td>										<p>câble</p>				</td>				<td colspan="4">										<p>Portée</p>				</td>				<td colspan="2">														</td>				<td>										<p>nue</p>				</td>				<td>										<p>câble</p>				</td>				<td colspan="4">										<p>Portée</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>x = distance horizontale</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>≤ 60 m</p>				</td>				<td colspan="5">										<p>&gt; 60 m</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>≤ 60 m</p>				</td>				<td colspan="4">										<p>&gt;60 m</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x ≥ 1,0 m </p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x ≥  2,0 m + 0,02 a</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x ≥  2,0 m + 0,02 a</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x ≥ 2,0 m + 0,02 a</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x ≥ 2,0 m + 0,02 a</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x ≥ 2,0 m resp. 1,0 m lorsque Δh ≥ 1,0 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x ≥ 2,0 m + 0,02 a; z ≥ annexe 6</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x ≥ 2,0 m + 0,02 a; z ≥ annexe 6</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x ≥ 2,0 m resp. 1,0 m lorsque Δ h ≥ 1,0 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x ≥ 2,0 m + 0,02 a; z ≥  annexe 6</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x ≥ 2,0 m + 0,02 a; z ≥ annexe 6</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="5">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x ≥ 10 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="5">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x ≥ 20 m, lorsque parallélisme &gt; 300 m ou Δ v existant </p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="5">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x ≥ 10 m, lorsque parallélisme ≤ 300 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="5">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x ≥ 2,0 m + 0,02 a; z ≥ annexe 6 (lorsque parallélisme ≤ 60 m) </p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="5">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x ≥ 2,0 m+0,02 a; z ≥ annexe 6 (pour S d’entreprise seulement)</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x ≥ 1,0 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="5">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x ≥ 1,5 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="5">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x ≥ 1,5 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="5">														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x ≥  2,0 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="5">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x ≥ 2,0 m + 0,02 a; z ≥ annexe 6</p>				</td>			</tr>		</table><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H = Ligne à haute tension – N = Ligne à basse tension – S = Ligne à courant faible</p></content></level><level eId="annex_17/lvl_u1/lvl_u4"><heading>Rapprochements et parallélismes sur supports distincts<inline name="man-font-weight-normal"><i>Tableau 3.2</i></inline></heading><content><table border="1">									<tr>								<td>										<p>Disposition de la ligne</p>				</td>				<td colspan="4">										<p>Ligne n<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">o</sup> a</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">										<p>Ligne n<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">o</sup> b</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>Distances</p>				</td>				<td>										<p>a= plus grande portée [m]</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p>nue</p>				</td>				<td>										<p>câble</p>				</td>				<td colspan="4">										<p>Portée</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p>nue</p>				</td>				<td>										<p>câble</p>				</td>				<td colspan="4">										<p>Portée</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>x = distance horizontale</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>≤ 60 m</p>				</td>				<td colspan="4">										<p>&gt; 60 m</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>≤ 60 m</p>				</td>				<td colspan="4">										<p>&gt;60 m</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p>z = distance directe</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x ≥ 2,0 m + 0,02 a; z  ≥ annexe 6</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x ≥ 2,0 m </p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x ≥ 2,0 m + 0,02 a; z  ≥ annexe 6</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x ≥ 2,0 m + 0,02 a; z  ≥ annexe 6</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x ≥ 2,0 m </p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x ≥ 2,0 m + 0,02 a; z  ≥ annexe 6</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x ≥ 2,0 m + 0,02 a; z  ≥ annexe 6</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x ≥ 2,0 m </p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x ≥ 2,0 m + 0,02 a; z  ≥ annexe 6</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x ≥ 2,0 m + 0,02 a; z  ≥ annexe 6</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x ≥ 2,0 m </p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x ≥ 2,0 m + 0,02 a; z  ≥ annexe 6</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x ≥ 2,0 m + 0,02 a; z  ≥ annexe 6</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x ≥ 2,0 m + 0,02 a; z  ≥ annexe 6</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x ≥ 2,0 m + 0,02 a; z  ≥ annexe 6</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x ≥ 2,0 m </p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x ≥ 2,0 m + 0,02 a; z  ≥ annexe 6</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x ≥ 2,0 m + 0,02 a; z  ≥ annexe 6</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x ≥ 2,0 m + 0,02 a; z  ≥ annexe 6</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x ≥ 2,0 m + 0,02 a; z ≥ annexe 6</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x ≥ 2,0 m + 0,02 a; z  ≥ annexe 6</p>				</td>			</tr>		</table><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H = Ligne à haute tension – N = Ligne à basse tension – S = Ligne à courant faible</p></content></level><level eId="annex_17/lvl_u1/lvl_u5"><heading>Croisements sur supports distincts<inline name="man-font-weight-normal"><i>Tableau 4.1</i></inline></heading><content><table border="1">									<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Disposition de la ligne</p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Ligne n<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">o</sup> a</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Ligne n<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">o</sup> b</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Distances</p>				</td>				<td>															<p>b= plus grande tension nominale comptée en [m] par [kV]</p>					<p>y = = distance verticale</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">nue</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">câble</p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Portée</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">nue</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">câble</p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Portée</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>s = distance au support de croisement le plus proche de la ligne a [m]<br/>z = distance directe</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">≤ 60 m</p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">&gt; 60 m</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">≤ 60 m</p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">&gt;60 m</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z≥ M 0,5 m </p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥ 1,0 m </p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥ 1,0 m + 0,02 r</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥ 1,0 m + 0,02 r</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥ 1,5 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥ 1,0 m + 0,02 r,. ≥ 1,5 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥ 1,5 m + 0,01 r + 0,01 s</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">														</td>				<td colspan="2">														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥ 1,5 m </p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥ 1,0 m + 0,02 r, ≥ 1,5 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥ 1,5 m + 0,01 r + 0,01 s</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥ 1,5 m + 0,01 b</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥1,0 m + 0,01 b + 0,02 r, ≥ 1,5 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥ 1,5 m + 0,01 b + 0,01 r + 0,01 s</p>				</td>			</tr>														</table><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H = Ligne à haute tension – N = Ligne à basse tension – S = Ligne à courant faible</p></content></level><level eId="annex_17/lvl_u1/lvl_u6"><heading>Croisements sur supports distincts<inline name="man-font-weight-normal"><i>Tableau 4.2</i></inline></heading><content><table border="1">									<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Disposition de la ligne</p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Ligne n<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">o</sup> a</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Ligne n<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">o</sup> b</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Distances</p>				</td>				<td>															<p>b= plus grande tension nominale comptée en [m] par [kV]</p>					<p>y = distance verticale</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">nue</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">câble</p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Portée</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">nue</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">câble</p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Portée</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p>r = distance au support de croisement le plus proche de la ligne a [m]<br/>s = distance au support de croisement le plus proche de la ligne b [m]</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">≤ 60 m</p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">&gt; 60 m</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">≤ 60 m</p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">&gt;60 m</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥ 0,5 m </p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥ 1,5 m </p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥ 1,0 m + 0,02 r, ≥ 1,5 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z  ≥ 1,5 m + 0,01 r + 0,01 s</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥ 1,5 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥ 1,0 m + 0,02 r, ≥ 1,5 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥ 1,5 m + 0,01 r + 0,01 s</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥ 1,5 m </p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥ 1,0 m + 0,02 r, ≥ 1,5 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥ 1,5 m + 0,01 r + 0,01 s</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥ 1,5 m + 0,01 b</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥ 1,0 m + 0,01 b + 0,02 r, ≥ 1,5 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥ 1,5 m + 0,01 b + 0,01r + 0,01 s</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥ 1,5 m </p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥ 1,0 m + 0,02 r, ≥ 1,5 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥ 1,5 m + 0,01 r + 0,01 s</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥ 1,5 m + 0,01 b</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">														</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥ 1,0 m + 0,01 b + 0,02 r, ≥ 1,5 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥ 1,5 m + 0,01 b + 0,01 r + 0,01 s</p>				</td>			</tr>		</table><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H = Ligne à haute tension – N = Ligne à basse tension – S = Ligne à courant faible</p></content></level><level eId="annex_17/lvl_u1/lvl_u7"><heading>Distance entre les lignes et les supports étrangers ou les bâtiments<inline name="man-font-weight-normal"><i>Tableau 5</i></inline></heading><content><table border="1">									<tr>								<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Disposition de la ligne</p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Support / Ligne n<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">o</sup> a</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Ligne n<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">o</sup> b</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Distances</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b= tension nominale de la ligne b comptée en [m] par [kV]</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">nue</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">câble</p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Portée</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">nue</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">câble</p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Portée</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x = distance horizontale</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">≤ 60 m</p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">&gt; 60 m</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">≤ 60 m</p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">&gt;60 m</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥ 1,5 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">														</td>				<td colspan="2">														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥ annexe 6, ≥ 1,5 m</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">														</td>				<td colspan="2">														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="4">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><placeholder fedlex:message="E20S35-SYMBOL">[F06C]</placeholder></p>				</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">x ≥ annexe 6, ≥ 1,5 m + 0,01 b</p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">														</td>				<td colspan="2">														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">														</td>				<td colspan="2">														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">														</td>				<td colspan="2">														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">														</td>				<td colspan="2">														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">														</td>				<td colspan="2">														</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">														</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥ 0,5 m </p>				</td>			</tr>			<tr>								<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">N</p>				</td>				<td>														</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">S</p>				</td>				<td>														</td>				<td colspan="4">														</td>				<td colspan="2">										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">z ≥ 1,5 m</p>				</td>			</tr>																							</table><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">H = Ligne à haute tension – N = Ligne à basse tension – S = Ligne à courant faible</p></content></level></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="734.31"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV)" shortForm="LeV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)" shortForm="OLEl"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl)" shortForm="OLEl"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="fr"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/xml"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Annexe 18</block></container></preface><mainBody><p>(art. 101)</p><level eId="annex_18/lvl_u1"><heading>Profil du chemin de fer</heading><content><p><img fedlex:original-width="78" fedlex:original-height="130" fedlex:original-text-width="148" fedlex:original-page-width="108" src="image/image31.png"/></p><blockList><item eId="annex_18/lvl_u1/lbl_a"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a ≥ </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3 m + 0,01 par m kV de tension nominale la plus élevée.</p></item><item eId="annex_18/lvl_u1/lbl_b"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">b ≥ </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3 m + 0,01 m par kV de tension nominale la plus élevée + 0,02 m par mètre de distance au support le plus proche de la ligne supérieure.</p></item><item eId="annex_18/lvl_u1/lbl_c"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">c ≥ </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">14 m pour les chemins de fer à voie normale et à courant alternatif.</p></item></blockList></content></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="734.31"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV)" shortForm="LeV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)" shortForm="OLEl"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl)" shortForm="OLEl"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="fr"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/xml"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Annexe 19<inline name="man-font-style-normal"><authorialNote>		<p> Abrogée par l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites, avec effet au 1<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">er</sup> juil. 2021 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2021/348" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RO <b>2021</b> 348</ref>).</p>	</authorialNote></inline></block></container></preface><mainBody/></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="734.31"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV)" shortForm="LeV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)" shortForm="OLEl"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl)" shortForm="OLEl"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="fr"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1233_1233_1233/20250801/fr/xml"/><FRBRdate date="1994-03-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="1994-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2025-08-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Annexe 20<inline name="man-font-style-normal"><authorialNote>		<p> Mise à jour rédactionelle à la suite des mod. du ch. I de l’O du 3 avr. 2019  (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2019/269" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RO <b>2019</b> 1377</ref>) et de l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites, en vigueur depuis le 1<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">er</sup> juil. 2021 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2021/348" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RO <b>2021</b> 348</ref>).</p>	</authorialNote></inline></block></container></preface><mainBody><level eId="annex_20/lvl_u1"><heading>Table des matières</heading><content><table border="1">									<tr>												<th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">														</th>				<th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">														</th>				<th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">														</th>				<th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">										<p>Art.</p>				</th>			</tr>			<tr>												<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Titre premier:</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Dispositions générales</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1–11<i>a</i></p>				</td>			</tr>			<tr>												<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Chapitre premier:</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">But, champ d’application et définitions</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1–4</p>				</td>			</tr>			<tr>												<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Chapitre 2:</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Sécurité</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">5–11<i>a</i></p>				</td>			</tr>			<tr>												<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Titre deuxième:</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Règles de construction</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">11<i>b</i>–134</p>				</td>			</tr>			<tr>												<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Chapitre premier:</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Technologie de transport à employer</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">11<i>b–</i>11<i>e</i></p>				</td>			</tr>			<tr>												<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Chapitre 1<i>a</i></p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Lignes aériennes</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">12–61</p>				</td>			</tr>			<tr>												<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Section 1:</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Lignes aériennes à courant faible</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">12–28</p>				</td>			</tr>			<tr>												<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Section 2:</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Lignes aériennes à courant fort</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">29–61</p>				</td>			</tr>			<tr>												<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Chapitre 2:</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Lignes en câbles</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">62–77</p>				</td>			</tr>			<tr>												<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Section 1:</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Dispositions générales</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">62–72</p>				</td>			</tr>			<tr>												<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Section 2:</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Dispositions particulières pour les lignes en câbles à courant fort</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">73–77</p>				</td>			</tr>			<tr>												<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Chapitre 3:</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques entre elles</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">78–96</p>				</td>			</tr>			<tr>												<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Section 1:</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Dispositions générales</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">78–82</p>				</td>			</tr>			<tr>												<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Section 2:</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes aériennes à courant faible et à courant fort</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">83–87</p>				</td>			</tr>			<tr>												<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Section 3:</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes aériennes à courant fort entre elles</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">88–91</p>				</td>			</tr>			<tr>												<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Section 4:</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Parallélismes et croisements de lignes en câbles</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">92–96</p>				</td>			</tr>			<tr>												<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Chapitre 4:</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques avec d’autres installations</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">97–134</p>				</td>			</tr>			<tr>												<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Section 1:</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Dispositions communes</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">97</p>				</td>			</tr>			<tr>												<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Section 2:</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques avec les installations de chemins de fer, les funiculaires et les trolleybus (installations de traction)</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">98–104</p>				</td>			</tr>			<tr>												<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Section 3:</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques avec les téléphériques et avec les téléskis</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">105–113</p>				</td>			</tr>			<tr>												<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Section 4:</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques avec des routes nationales et d’autres voies de circulation</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">114–122</p>				</td>			</tr>			<tr>												<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Section 5:</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques avec des installations de transport par conduites de combustibles et de carburants</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">123–128</p>				</td>			</tr>			<tr>												<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Section 6:</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques avec des dépôts de combustibles et de carburants</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">129–134</p>				</td>			</tr>			<tr>												<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Titre troisième:</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Service, entretien et contrôle des lignes électriques</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">135–142</p>				</td>			</tr>			<tr>												<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Titre quatrième:</p>				</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Dispositions finales</p>				</td>				<td>														</td>				<td>										<p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">143–147</p>				</td>			</tr>		</table></content></level><level eId="annex_20/lvl_u2"><blockList><listIntroduction eId="annex_20/lvl_u2/listintro">Annexes:</listIntroduction><item eId="annex_20/lvl_u2/lbl_1"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Définitions</p></item><item eId="annex_20/lvl_u2/lbl_2"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Mesures de protection supplémentaires pour les lignes aériennes à courant fort en cas de rencontres avec d’autres installations ou objets</p></item><item eId="annex_20/lvl_u2/lbl_3"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Distances minimales entre lignes et le sol</p></item><item eId="annex_20/lvl_u2/lbl_4"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">4 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Supports des lignes aériennes à courant faible</p></item><item eId="annex_20/lvl_u2/lbl_5"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">5 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Protection contre les perturbations électromagnétiques dues à l’effet de couronne</p></item><item eId="annex_20/lvl_u2/lbl_6"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">6 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Distances directes</p></item><item eId="annex_20/lvl_u2/lbl_7"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">7 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Distances minimales entre les lignes aériennes à basse tension et les bâtiments</p></item><item eId="annex_20/lvl_u2/lbl_8"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">8 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Distances minimales entre les lignes aériennes à haute tension et les bâtiments</p></item><item eId="annex_20/lvl_u2/lbl_9"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">9 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Distances des candélabres</p></item><item eId="annex_20/lvl_u2/lbl_10"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">10 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Places de tir</p></item><item eId="annex_20/lvl_u2/lbl_11"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">11 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Résistance des matériaux</p></item><item eId="annex_20/lvl_u2/lbl_12"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">12 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Contrainte à la traction et flèche de lignes ordinaires</p></item><item eId="annex_20/lvl_u2/lbl_13"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">13 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Matériaux des supports de lignes aériennes à courant fort</p></item><item eId="annex_20/lvl_u2/lbl_14"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">14 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Hypothèses de charges des supports et des fondations pour les lignes aériennes à courant fort</p></item><item eId="annex_20/lvl_u2/lbl_15"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">15 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Hypothèses de charges pour les lignes aériennes à courant fort</p></item><item eId="annex_20/lvl_u2/lbl_16"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">16 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Supports en bois pour les lignes ordinaires</p></item><item eId="annex_20/lvl_u2/lbl_17"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">17 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Distances en cas de parallélismes et de croisements de lignes électriques entre elles</p></item><item eId="annex_20/lvl_u2/lbl_18"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">18 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Profil du chemin de fer</p></item><item eId="annex_20/lvl_u2/lbl_19"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">19 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">…</p></item><item eId="annex_20/lvl_u2/lbl_20"><num xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">20 </num><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Table des matières</p></item></blockList></level></mainBody></doc></component></components></act></akomaNtoso>