Ordinanza del DATEC del 30 aprile 2018 sugli impianti elettrici a bassa tensione <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><akomaNtoso xmlns="http://docs.oasis-open.org/legaldocml/ns/akn/3.0" xmlns:fedlex="http://fedlex.admin.ch/"><act name="publicLaw"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2018/288/20240101/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2018/288/20240101"/><FRBRdate date="2018-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2018-04-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2024-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="734.272.3"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del DATEC del 30 aprile 2018 sugli impianti elettrici a bassa tensione" shortForm=""/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung des UVEK vom 30. April 2018 über elektrische Niederspannungsinstallationen" shortForm=""/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du DETEC du 30 avril 2018 sur les installations électriques à basse tension" shortForm=""/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2018/288/20240101/it/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2018/288/20240101/it"/><FRBRdate date="2018-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2018-04-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2024-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="it"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2018/288/20240101/it/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2018/288/20240101/it/xml"/><FRBRdate date="2018-06-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2018-04-30" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2024-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml" fedlex:generator="2024-q4-rel-1.6.5"/></FRBRManifestation></identification><references source="#ch.bk"><TLCOrganization eId="ch.bk" href="https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/legal-institution/2" showAs="Cancelleria federale"/><TLCRole eId="publisher" href="http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#publisher" showAs="Editeur"/><TLCRole eId="rightsHolder" href="http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#rightsHolder" showAs="Détenteur des droits"/><TLCReference name="language" href="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA" showAs="it"/><TLCReference name="format" href="https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/user-format/xml" showAs="xml"/></references></meta><preface><p><docNumber>734.272.3</docNumber></p><p><docTitle>Ordinanza del DATEC <br/>sugli impianti elettrici a bassa tensione</docTitle></p><p>del 30 aprile 2018 (Stato 1° gennaio 2024)</p></preface><preamble><p>Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia <br/>e delle comunicazioni (DATEC),</p><p>visti gli articoli 8 capoverso 3, 21 capoverso 2 e 37 capoverso 3 dell’ordinanza <br/>del 7 novembre 2001<authorialNote><p> <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/22" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RS <b>734.27</b></ref></p></authorialNote> sugli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT),</p><p>ordina:</p></preamble><body><section eId="sec_1"><num>Sezione 1: </num><heading>Oggetto</heading><article eId="art_1"><num><b>Art. 1</b></num><paragraph eId="art_1/para_1"><num>1</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_1/para_1/listintro"> La presente ordinanza disciplina:</listIntroduction><item eId="art_1/para_1/lbl_a"><num>a. </num><p>l’esame pratico per il riconoscimento della qualità di persona del mestiere di cui all’articolo 8 capoverso 2 OIBT;</p></item><item eId="art_1/para_1/lbl_b"><num>b. </num><p>l’esame per lavori a impianti propri all’impresa;</p></item><item eId="art_1/para_1/lbl_c"><num>c. </num><p>l’esame per l’installazione di impianti elettrici speciali a bassa tensione (impianti elettrici);</p></item><item eId="art_1/para_1/lbl_d"><num>d. </num><p>l’esame per il raccordo di materiali elettrici a bassa tensione (materiali elettrici).</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_1/para_2"><num>2</num><content><p> Essa stabilisce inoltre il contenuto tecnico del rapporto di sicurezza per impianti elettrici. </p></content></paragraph><paragraph eId="art_1/para_3"><num>3</num><content><p> La presente ordinanza si applica per analogia agli esami di idoneità di cui all’articolo 69<i>a</i> capoverso 2 dell’ordinanza del 19 novembre 2003<authorialNote><p> <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/748" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RS <b>412.101</b></ref></p></authorialNote> sulla formazione professionale.</p></content></paragraph></article></section><section eId="sec_2"><num>Sezione 2: </num><heading>Esame pratico</heading><article eId="art_2"><num><b>Art. 2</b></num><heading>Scopo</heading><paragraph eId="art_2/para"><content><p>Durante l’esame pratico si verifica se il candidato è in grado di progettare, analizzare, installare, modificare, riparare e controllare impianti elettrici in maniera autonoma.</p></content></paragraph></article><article eId="art_3"><num><b>Art. 3</b></num><heading>Condizioni d’ammissione</heading><paragraph eId="art_3/para_1"><num>1</num><content><p> È ammesso all’esame pratico chi dimostra di avere svolto tre anni di pratica nell’installazione di impianti sotto la sorveglianza di una persona del mestiere e possiede una formazione secondo l’articolo 8 capoverso 2 lettere a–c OIBT.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_3/para_2"><num>2</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_3/para_2/listintro"> Devono essere allegati all’iscrizione all’esame pratico:</listIntroduction><item eId="art_3/para_2/lbl_a"><num>a. </num><p>le prove relative alla formazione professionale;</p></item><item eId="art_3/para_2/lbl_b"><num>b. </num><p>le prove relative all’attività pratica secondo l’articolo 8 capoverso 2 frase introduttiva OIBT e un rapporto sul periodo di pratica;</p></item><item eId="art_3/para_2/lbl_c"><num>c. </num><blockList><listIntroduction eId="art_3/para_2/lbl_c/listintro">la prova di aver assolto i seguenti moduli di preparazione all’esame o la conferma del conseguimento di una formazione equivalente:</listIntroduction><item eId="art_3/para_2/lbl_c/lbl_1"><num>1. </num><p>modulo 1: sicurezza e regole della tecnica,</p></item><item eId="art_3/para_2/lbl_c/lbl_2"><num>2. </num><p>modulo 2: controllo degli impianti e della sicurezza,</p></item><item eId="art_3/para_2/lbl_c/lbl_3"><num>3. </num><p>modulo 3: perizia sugli impianti e sulla sicurezza;</p></item></blockList></item><item eId="art_3/para_2/lbl_d"><num>d. </num><p>la descrizione del lavoro pratico.</p></item></blockList></content></paragraph></article><article eId="art_4"><num><b>Art. 4</b></num><heading>Contenuto</heading><paragraph eId="art_4/para_1"><num>1</num><content><p> Prima dell’esame deve essere presentato un lavoro pratico scritto. Esso è parte integrante dell’esame.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_4/para_2"><num>2</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_4/para_2/listintro"> L’esame pratico comprende:</listIntroduction><item eId="art_4/para_2/lbl_a"><num>a. </num><p>la presentazione del lavoro pratico con relativa discussione tecnica, 80 minuti;</p></item><item eId="art_4/para_2/lbl_b"><num>b. </num><p>un caso di studio nel settore norme e sicurezza: preparazione, 60 minuti; prova scritta/pratica/orale, 80 minuti;</p></item><item eId="art_4/para_2/lbl_c"><num>c. </num><p>una prova inerente alla sicurezza, installazione di impianti ed elettrotecnica pratica: prova scritta/pratica/orale, 80 minuti;</p></item><item eId="art_4/para_2/lbl_d"><num>d. </num><p>un caso di studio nel settore installazione di impianti e sicurezza: preparazione, 60 minuti; prova scritta/orale, 80 minuti; </p></item><item eId="art_4/para_2/lbl_e"><num>e. </num><p>un’analisi tecnica di progetto: preparazione, 60 minuti; prova scritta/orale, 80 minuti.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_4/para_3"><num>3</num><content><p> La Commissione per la garanzia della qualità (CGQ) dell’Unione svizzera degli installatori elettricisti (USIE) stabilisce le prove d’esame, ne determina lo svolgimento e designa gli esperti per le singole prove.</p></content></paragraph></article></section><section eId="sec_3"><num>Sezione 3:</num><heading>Esami per il conseguimento delle autorizzazioni d’installazione limitate</heading><article eId="art_5"><num><b>Art. 5</b></num><heading>Commissione d’esame</heading><paragraph eId="art_5/para_1"><num>1</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_5/para_1/listintro"> La Commissione d’esame è composta: </listIntroduction><item eId="art_5/para_1/lbl_a"><num>a. </num><p>dal direttore dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (Ispettorato); </p></item><item eId="art_5/para_1/lbl_b"><num>b. </num><p>da due collaboratori dell’Ispettorato nominati dal direttore aventi qualità di persone del mestiere o autorizzati a eseguire controlli; </p></item><item eId="art_5/para_1/lbl_c"><num>c.<authorialNote><p> Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2023/767" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RU <b>2023</b> 767</ref>).</p></authorialNote> </num><p>da due rappresentanti delle usuali organizzazioni del mondo del lavoro (OrLav) aventi qualità di esperti.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_5/para_2"><num>2</num><content><p> La Commissione d’esame è presieduta dal direttore dell’Ispettorato. </p></content></paragraph><paragraph eId="art_5/para_3"><num>3</num><content><p> La Commissione d’esame stabilisce le prove d’esame, ne determina lo svolgimento e designa gli esperti per le singole prove. Sorveglia lo svolgimento delle prove e decide dell’esito dell’esame.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_5/para_4"><num>4</num><content><p> L’Ispettorato svolge la funzione di segreteria della Commissione d’esame.</p></content></paragraph></article><article eId="art_6"><num><b>Art. 6</b></num><heading>Condizioni d’ammissione</heading><paragraph eId="art_6/para_1"><num>1</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_6/para_1/listintro"> È ammesso all’esame per lavori a impianti propri all’impresa chi:</listIntroduction><item eId="art_6/para_1/lbl_a"><num>a. </num><p>è titolare di un attestato federale di capacità di «installatore elettricista AFC/installatrice elettricista AFC» o di «pianificatore elettricista AFC/pianificatrice elettricista AFC» e dimostra di avere svolto, al termine della formazione professionale di base, almeno un anno di pratica nell’ambito degli impianti elettrici, sotto la sorveglianza di una persona del mestiere (art. 8 cpv. 1 e 2 OIBT); oppure</p></item><item eId="art_6/para_1/lbl_b"><num>b. </num><p>è titolare di un attestato federale di capacità in una professione affine a quella di installatore elettricista AFC/installatrice elettricista AFC o di pianificatore elettricista AFC/pianificatrice elettricista AFC o in una formazione equivalente e dimostra di avere svolto, al termine della formazione professionale di base, almeno due anni di pratica nell’ambito degli impianti elettrici, sotto la sorveglianza di una persona del mestiere. </p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_6/para_2"><num>2</num><content><p> L’ammissione all’esame per l’installazione di impianti elettrici speciali e per il raccordo di materiali elettrici è retta dagli articoli 14 capoverso 1 lettera b e 15 capoverso 1 lettera b OIBT.</p></content></paragraph></article><article eId="art_7"><num><b>Art. 7</b></num><heading>Esame per lavori a impianti propri all’impresa</heading><paragraph eId="art_7/para_1"><num>1</num><content><p> Durante l’esame per lavori a impianti propri all’impresa si verifica se il candidato possiede le capacità e le conoscenze necessarie per eseguire, in maniera autonoma, lavori di manutenzione, modifica, ampliamento e riparazione di impianti elettrici.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_7/para_2"><num>2</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_7/para_2/listintro"> L’esame comprende le materie seguenti:</listIntroduction><item eId="art_7/para_2/lbl_a"><num>a. </num><p>nozioni di base di elettrotecnica;</p></item><item eId="art_7/para_2/lbl_b"><num>b. </num><p>utilizzazione sicura dell’elettricità;</p></item><item eId="art_7/para_2/lbl_c"><num>c. </num><p>prescrizioni e norme d’installazione;</p></item><item eId="art_7/para_2/lbl_d"><num>d. </num><p>controllo degli impianti e metrologia;</p></item><item eId="art_7/para_2/lbl_e"><num>e. </num><p>tecnica di raccordo e scienza dei materiali.<authorialNote><p> Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/801" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RU <b>2022</b> 801</ref>).</p></authorialNote></p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_7/para_3"><num>3</num><content><p> La Commissione d’esame stabilisce la durata dell’esame di ogni singola materia.<authorialNote><p> Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023  (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/801" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RU <b>2022</b> 801</ref>).</p></authorialNote></p></content></paragraph></article><article eId="art_8"><num><b>Art. 8</b></num><heading>Esame per l’installazione di impianti elettrici speciali e per il raccordo di materiali elettrici</heading><paragraph eId="art_8/para_1"><num>1</num><content><p> Durante l’esame per l’installazione di impianti elettrici speciali e per il raccordo di materiali elettrici si verifica se il candidato possiede le necessarie capacità e conoscenze. </p></content></paragraph><paragraph eId="art_8/para_2"><num>2</num><content><p> Alle materie e alla durata dell’esame di ogni singola materia si applica per analogia l’articolo 7 capoversi 2 e 3.<authorialNote><p> Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/801" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RU <b>2022</b> 801</ref>).</p></authorialNote></p></content></paragraph><paragraph eId="art_8/para_3"><num>3</num><content><p> I requisiti e le materie d’esame sono definiti di volta in volta dalla Commissione d’esame in funzione del tipo d’impianto per il quale deve essere sostenuto l’esame.</p></content></paragraph></article><article eId="art_9"><num><b>Art. 9</b></num><heading>Organizzazione</heading><paragraph eId="art_9/para_1"><num>1</num><content><p> La Commissione d’esame organizza gli esami almeno una volta all’anno.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_9/para_2"><num>2</num><content><p> L’iscrizione all’esame può essere presentata per iscritto o in formato elettronico. Vanno allegati i documenti comprovanti l’adempimento delle condizioni di ammissione, in particolare certificati di capacità, diplomi e attestati di lavoro a dimostrazione dell’attività pratica svolta.<authorialNote><p> Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/801" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RU <b>2022</b> 801</ref>).</p></authorialNote></p></content></paragraph><paragraph eId="art_9/para_3"><num>3</num><content><p> La Commissione d’esame decide sull’ammissione dei candidati e comunica loro la decisione per iscritto al più tardi quattro settimane prima dell’esame. Se il candidato ha acconsentito alla trasmissione per via elettronica, la comunicazione della decisione può essere notificata in formato elettronico.<authorialNote><p> Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/801" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RU <b>2022</b> 801</ref>).</p></authorialNote></p></content></paragraph><paragraph eId="art_9/para_4"><num>4</num><content><p> Gli esami sono svolti in tedesco, francese o italiano.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_9/para_5"><num>5</num><content><p> Gli esami non sono pubblici.</p></content></paragraph></article><article eId="art_10"><num><b>Art. 10</b></num><heading>Valutazione</heading><paragraph eId="art_10/para_1"><num>1</num><content><p> Le prestazioni d’esame sono valutate con un voto compreso tra 6 e 1. Il voto 4 e i voti superiori indicano prestazioni sufficienti, i voti inferiori a 4 prestazioni insufficienti. Oltre a questi, sono ammessi soltanto i mezzi voti.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_10/para_2"><num>2</num><content><p> La scala dei voti è la seguente:</p><table border="1"><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Voto</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Prestazioni</p></th></tr><tr><td><p>6</p></td><td><p>quantitativamente e qualitativamente ottimo</p></td></tr><tr><td><p>5</p></td><td><p>buono, corrispondente agli obiettivi</p></td></tr><tr><td><p>4</p></td><td><p>corrispondente ai requisiti minimi</p></td></tr><tr><td><p>3</p></td><td><p>scarso, incompleto</p></td></tr><tr><td><p>2</p></td><td><p>molto scarso</p></td></tr><tr><td><p>1</p></td><td><p>inutilizzabile o non eseguito</p></td></tr></table></content></paragraph><paragraph eId="art_10/para_3"><num>3</num><content><p> Le prestazioni relative a ciascuna voce d’esame sono valutate conformemente al capoverso 2. Se per determinare il voto di una voce d’esame si ricorre dapprima a voti parziali, questi sono presi in considerazione in funzione della loro importanza nell’ambito della voce d’esame. </p></content></paragraph><paragraph eId="art_10/para_4"><num>4</num><content><p> I voti delle materie sono il risultato della media dei voti delle voci d’esame. Sono arrotondati a una cifra decimale. </p></content></paragraph><paragraph eId="art_10/para_5"><num>5</num><content><p> Il risultato dell’esame è espresso con un voto complessivo. Quest’ultimo è dato dalla media dei voti in ciascuna prova secondo l’articolo 7 capoverso 2. Il voto complessivo è arrotondato a una cifra decimale.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_10/para_6"><num>6</num><content><p> L’esame è superato se in nessuna materia il voto è inferiore a 4.</p></content></paragraph></article><article eId="art_11"><num><b>Art. 11</b></num><heading>Ripetizione dell’esame</heading><paragraph eId="art_11/para_1"><num>1</num><content><p> L’esame può essere ripetuto due volte.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_11/para_2"><num>2</num><content><p> L’esame può essere ripetuto al più presto dopo sei mesi.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_11/para_3"><num>3</num><content><p> Il nuovo esame verte su tutte le materie nelle quali il candidato non ha ottenuto almeno il voto 4.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_11/para_4"><num>4</num><content><p> Se l’esame non viene superato nemmeno la seconda volta, la Commissione d’esame respinge il candidato. Una volta respinto, il candidato può presentarsi a un nuovo esame non prima che siano trascorsi tre anni dalla notifica del rigetto. Il nuovo esame deve essere sostenuto integralmente. </p></content></paragraph></article><article eId="art_12"><num><b>Art. 12</b></num><heading>Certificato</heading><paragraph eId="art_12/para"><content><p>L’Ispettorato rilascia un certificato comprovante il superamento dell’esame.</p></content></paragraph></article></section><section eId="sec_4"><num>Sezione 4:</num><heading>Contenuto tecnico del rapporto di sicurezza relativo agli impianti elettrici</heading><article eId="art_13"><num><b>Art. 13</b></num><heading>Rapporto di sicurezza</heading><paragraph eId="art_13/para_1"><num>1</num><content><p> Il rapporto di sicurezza deve contenere, oltre alle indicazioni di cui all’articolo 37 capoverso 1 OIBT, tutti i dati tecnici necessari alla valutazione della sicurezza di un impianto elettrico.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_13/para_2"><num>2</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_13/para_2/listintro"> Per dati necessari si intendono in particolare:</listIntroduction><item eId="art_13/para_2/lbl_a"><num>a. </num><p>i valori relativi alla misura dell’isolamento oppure, nel caso di singoli gruppi di consumatori, se lo scollegamento dell’impianto risulta difficile o sproporzionato a causa dei consumatori allacciati, i valori relativi alla corrente differenziale;</p></item><item eId="art_13/para_2/lbl_b"><num>b. </num><p>la descrizione delle misure di protezione e degli organi di protezione e la loro valutazione.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_13/para_3"><num>3</num><content><p> In caso di controlli periodici di impianti elettrici la cui resistenza di isolamento è controllata costantemente mediante dispositivi adeguati quali interruttori differenziali con una corrente nominale d’intervento massima di 30 mA, si può rinunciare alla presentazione dei valori di cui al capoverso 2 lettera a.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_13/para_4"><num>4</num><content><p> Una volta eseguiti i lavori di manutenzione e di riparazione di cui all’articolo 15 capoverso 4 OIBT, si può rinunciare alla misura dell’isolamento. </p></content></paragraph></article><article eId="art_14"><num><b>Art. 14</b></num><heading>Verbale di misurazione e di verifica</heading><paragraph eId="art_14/para_1"><num>1</num><content><p> Il verbale di misurazione e di verifica contiene i risultati dei controlli eseguiti.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_14/para_2"><num>2</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_14/para_2/listintro"> Esso deve essere redatto per i seguenti controlli:</listIntroduction><item eId="art_14/para_2/lbl_a"><num>a. </num><p>prima verifica durante la realizzazione (art. 24 cpv. 1 OIBT);</p></item><item eId="art_14/para_2/lbl_b"><num>b. </num><p>controllo finale (art. 24 cpv. 2 OIBT);</p></item><item eId="art_14/para_2/lbl_c"><num>c. </num><p>collaudo (art. 35 cpv. 3 OIBT);</p></item><item eId="art_14/para_2/lbl_d"><num>d. </num><p>controllo periodico (art. 36 OIBT);</p></item><item eId="art_14/para_2/lbl_e"><num>e. </num><p>controllo saltuario (art. 39 cpv. 1 OIBT).</p></item></blockList></content></paragraph></article></section><section eId="sec_5"><num>Sezione 5: </num><heading>Tasse</heading><article eId="art_15"><num><b>Art. 15</b><authorialNote><p> Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/801" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RU <b>2022</b> 801</ref>).</p></authorialNote></num><paragraph eId="art_15/para_1"><num>1</num><content><p> Per lo svolgimento degli esami l’Ispettorato riscuote tasse conformemente agli articoli 9 e 10 dell’ordinanza del 7 dicembre 1992<authorialNote><p>  <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1992/2499_2499_2499" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RS <b>734.24</b></ref></p></authorialNote> sull’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte. Al momento dell’iscrizione l’Ispettorato richiede il pagamento anticipato della tassa d’esame.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_15/para_2"><num>2</num><content><p> La tassa è ridotta se il candidato non può partecipare all’esame per motivi validi subentrati dopo l’iscrizione. In questo caso la quota corrispondente del pagamento anticipato è rimborsata.</p></content></paragraph></article></section><section eId="sec_6"><num>Sezione 6: </num><heading>Disposizioni finali</heading><article eId="art_16"><num><b>Art. 16</b></num><heading>Abrogazione di altri atti normativi</heading><paragraph eId="art_16/para"><content><p>L’ordinanza del DATEC del 15 maggio 2002<authorialNote><p> [<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2002/207" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RU <b>2002</b> 1367</ref>]</p></authorialNote> sugli impianti elettrici a bassa tensione è abrogata.</p></content></paragraph></article><article eId="art_17"><num><b>Art. 17</b></num><heading>Entrata in vigore</heading><paragraph eId="art_17/para"><content><p>La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2018.</p></content></paragraph></article></section></body></act></akomaNtoso>