B u n d e s v e rw a l t u n g s g e r i ch t T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l T r i b u n a l e am m i n i s t r a t i vo f e d e r a l e T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l Abteilung I A-702/2017 U r t e i l v o m 2 6 . M ä r z 2 0 1 9 Besetzung Richterin Kathrin Dietrich (Vorsitz), Richter Jürg Steiger, Richter Maurizio Greppi, Gerichtsschreiber Benjamin Strässle-Kohle. Parteien 1. A._______, 2. B._______, 3. C._______, 4. D._______, 5. E._______, 6. F._______, 7. G._______, 8. H._______, 9. I._______, 10. J._______, alle vertreten durch Dr. iur. Adrian Strütt, Beschwerdeführende, gegen Einfache Gesellschaft „380/132/65-kV-Gommerleitung“, bestehend aus: 1. Swissgrid AG, Werkstrasse 12, 5080 Laufenburg, 2. SBB AG, Recht & Compliance, Hilfikerstrasse 1, 3000 Bern 65 SBB, beide vertreten durch Dr. iur. Marco Donatsch, Rechtsanwalt, Beschwerdegegnerinnen, Bundesamt für Energie BFE, Sektion Elektrizitäts- und Wasserrecht, 3003 Bern, Vorinstanz, Gegenstand Plangenehmigungsentscheid Verkabelung Binnaquerung, Hochspannungsleitung Bitsch / Massaboden - Mörel / Filet - Ulrichen. A-702/2017 Seite 3 Sachverhalt: A. Durch das Goms im Kanton Wallis verläuft heute u.a. eine 220 Kilo- volt [kV]-Hochspannungsleitung der Swissgrid AG. Die Leitung ist Teil des Leitungszugs zwischen den Unterwerken Mörel/Filet und Airolo, der in den vergangenen Jahren zwischen Ulrichen und Airolo in zwei Etappen bereits erneuert und ausgebaut worden ist. Die Hochspannungsleitung gehört zum strategischen Übertragungsnetz der Schweiz. B. Am 20. Dezember 2007 reichte die einfache Gesellschaft Obere Rhonetal- leitung, bestehend aus verschiedenen Netzgesellschaften und den Schweizerischen Bundesbahnen SBB (heute: Einfache Gesellschaft "380/132/65-kV-Gommerleitung", bestehend aus der Swissgrid AG und den Schweizerischen Bundesbahnen SBB [nachfolgend: SBB] ; nachfol- gend: Gesuchstellerin) ein Plangenehmigungsgesuch für den Bau der 380/220/132/65 kV-Gemeinschaftsleitung Bitsch/Massaboden – Filet/Mö- rel – Ulrichen (sog. Gommerleitung) ein. In den Jahren 2009 und 2011 er- folgten verschiedene Projektanpassungen. Das Projekt sieht vor, die bestehende 220 kV-Doppelleitung zwisc hen Bitsch/Massaboden und Filet/Mörel umzubauen und zwischen Filet/Mörel und Ulrichen durch eine neue 380/220 kV-Doppelleitung mit teilweise über 80 m hohen Gittermasten zu ersetzen. Zwischen Massaboden und Ulri- chen soll zudem eine 132 kV-Schleife der SBB sowie – auf zwei Abschnit- ten – ein 65 kV-Leitungsstrang mitgeführt werden. Durch den Bau der ins- gesamt rund 35 km langen Gommerleitung können die bestehende , im Talgrund bz w. am Hangfuss verlaufende 220 kV -Leitung zwischen Mörel/Filet und Ulrichen sowie zwei 65 kV-Leitungen (teilweise) zurückge- baut werden. Die Leitungstrasse befindet sich auf der linken Talseite (Schattenseite) und verläuft zwischen Filet/Mörel und Ulrichen grössten- teils im Hangwald. Dieser soll teilweise in grosser Höhe überspannt wer- den. Auch innerhalb des Landschaftsparks Binntal soll die Freileitung als Folge einer Projektanpassung am Hang im Waldareal verlaufen und so der exponierte Geländerücken "Binnegga" südlich umfahren werden. Mit dem Um- bzw. Neubau der Gommerleitung soll eine Lücke im schwei- zerischen und europäischen Übertragungsnetz geschlossen und der be- stehende Kapazitätsengpass des Übertragungsnetzes im Wallis beseitigt werde; heute ist das Wallis ab Chamoson nur in Richtung Westen an das A-702/2017 Seite 4 nationale und internationale 380 kV-Übertragungsnetz angeschlossen. Zu- dem würde ein besserer Abtransport der im Wallis produzierten elektri- schen Energie ermöglicht. C. Während der öffentlichen Auflage des Plangenehmigungsgesuchs sowie der Projektänderungen gingen beim Bundesamt für Energie (nachfolgend: BFE) zahlreiche Einsprachen ein. Die Einsprechenden verlangten u.a., das Plangenehmigungsgesuch sei abzuweisen und die geplante Leitung zu verkabeln. Hierzu sei eine unabhängige Machbarkeitsstudie einzuholen. D. Mit Verfügung vom 30. Juni 2011 erteilte das BFE der Gesuchstellerin die nachgesuchte Plangenehmigung im Sinne der Erwägungen sowie unter verschiedenen Auflagen und Bedingungen. Die gegen das Plangenehmi- gungsgesuch und die Projektanpassungen erhobenen Einsprachen wies es ab, soweit es darauf eintrat, un d enteignete die für den Bau sowie Be- trieb der Hochspannungsleitung erforderlichen Grunddienstbarkeiten. Gegen die Plangenehmigung des BFE vom 30. Juni 2011 erhoben ver- schiedene Gemeinden sowie Einzelpersonen Beschwer de beim Bundes- verwaltungsgericht. Verlangt wurde insbesondere die Prüfung einer (teil- weisen) Verkabelung der Leitung. Das Bundesverwaltungsgericht hiess die Beschwerden mit Urteil A-4795/2011, A-4800/2011 und A-4819/2011 vom 3. Januar 2013 gut, hob die angefochtene Plangenehmigung auf und wies die Angelegenheit zum weiteren Vorgehen im Sinne der Erwägungen an das BFE zurück. Es erwog, dass eine (Teil-)Verkabelung der Gommerlei- tung zu prüfen und hierzu eine Machbarkeitsstudie einzuholen sei. In der- selben sei auch zu untersuchen, ob und gegebenenfalls inwieweit eine Ver- kabelung der 132 kV-Übertragungsleitung der SBB möglich sei. Gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts liess die Gesuchstellerin Beschwerde beim Bundesgericht führen. Dieses kam in seinem Urteil 1C_175/2013 vom 11. September 2013 zusammenfassend zu dem Ergeb- nis, dass die Rückweisung auf das Teilgebiet "Binnegga-Binnachra-Hock- matta-Hofstatt" zu beschränken sei; nur in diesem Bereich beeinträchtige die geplante Hochspannungsleitung bestehende Schutzobjekte schwer (Urteil des BGer 1C_175/2013 vom 11. September 2013 E. 7). Es hiess die Beschwerde der Gesuchstellerin teilweise gut und hob den angefochtenen A-702/2017 Seite 5 Entscheid auf, soweit die Aufhebung der Plangenehmigung und Rückwei- sung der Sache an das BFE über das Gebiet "Binnegga-Binnachra-Hock- matta-Hofstatt" hinausging. Mit Urteil A-5679/2013 vom 3. Dezember 2013 wies schliesslich das Bun- desverwaltungsgericht die noch nicht behandelten Anträge betreffend die Leitungsführung im Abschnitt Steinhaus-Ernen ab. Die gegen den Kosten- entscheid gerichtete Beschwerde wies das Bundesgericht mit Urteil 1C_31/2014 vom 2. Mai 2014 ab. E. Die Swissgrid AG liess in der Folge eine Machbarkeitsstudie zur Zwischen- verkabelung der Gommerleitung im Gebiet "Binnegga-Binnachra-Hock- matta-Hofstatt" (nachfolgend: Machbarkeitsstudie) erstellen. Untersucht wurde die Machbarkeit von drei Verkabelungsvarianten: Eine Vollverkabe- lung zwischen dem Unterwerk Mörel/Filet und dem neuen Unterwerk Ernen (Variante 1) sowie zwei Teilverkabelungen zwischen dem neuen Unterwerk Ernen und den Geländekammern "Ze Millere" (Variante 2) bzw. "Viertel" (Variante 3). Zeitgleich erarbeitete die SBB eine Machbarkeitsstudie für den Bau einer separaten 132 kV -Freileitung, da eine (teilweise) Verkabe- lung auch der SBB-Leitung aufgrund der sog. Resonanzproblematik nicht möglich sei. Die Studien wurden zusammen mit weiteren Unterlagen am 20. Oktober 2014 dem BFE eingereicht. Am 10. November 2014 erstattete zudem der vom BFE eingesetzte Experte seinen Bericht zur Machbarkeits- studie. F. Das BFE unterbreitete die Studien den berührten Bundesämtern, der Eid- genössischen Elektrizitätskommission (nachfolgend: ElCom) und dem Kanton Wallis zur Stellungnahme. In der Folge gingen verschiedene Stel- lungnahmen ein. Das Bundesamt für Umwelt (nachfolgend: BAFU) hielt in seiner Stellung- nahme vom 10. März 2015 zunächst fest, dass eine Verkabelung die Land- schaft und damit insbesondere den Landschaftspark Binntal besser schone als eine Freileitung. Insgesamt, jedoch unter Vorbehalt der Verhält- nismässigkeit der damit verbundenen Mehrkosten, sei der Variante 1 ge- mäss der Machbarkeitsstudie der Vorzug zu geben. In der Folge fand zwi- schen dem BFE und dem BAFU eine Besprechung statt, woraufhin das BAFU mit Schreiben vom 26. Januar 2016 eine weitere Stellungnahme ein- reichte. Es wies zunächst auf die vom BFE vertretene Ansicht hin, wonach A-702/2017 Seite 6 die Variante 1 und grundsätzlich auch die Variante 2 ausserhalb des vom Bundesgericht festgelegten Perimeters "Binnegga-Binnachra-Hockmatta- Hofstatt" liegen und daher als Varianten zur Freileitung ausser Betracht fal- len würden. Weiter hielt das BAFU fest, die Variante 3 entlaste die Land- schaft ebenfalls, die Wirkung sei jedoch aufgrund des notwendigen Über- gangsbauwerks und der fortbestehenden SBB -Freileitung beschränkt. In der Gesamtinteressenabwägung seien die Mehrkosten aller drei Varianten einer Verkabelung im Vergleich zur verlustoptimierten Freileitung als un- verhältnismässig hoch und die Freileitung in diesem Sinne als umweltver- träglich zu beurteilen. G. Das BFE gab im Weiteren den betroffenen Einsprechenden Gelegenheit , zu den eingereichten Studien Stellung zu nehmen. Es gingen verschiedene Stellungnahmen ein, darunter die gemeinsame Stellungnahme von A._______ und weiteren Privatpersonen vom 29. August 2016. Sie befür- worteten die Variante 1 gemäss der Machbarkeitsstudie und verlangten für die SBB-Leitung deren Verkabelung mittels Gleichstromtechnologie. Zu- dem machten sie in verfahrensmässiger Hinsicht geltend, dass mit der Er- arbeitung der Studie neue Tatsachen geschaffen worden seien, die eine grundlegende Neubeurteilung des gesamten Projekts verlangten. H. Mit Verfügung vom 23. Dezember 2016 erteilte das BFE der Gesuchstelle- rin die nachgesuchte Plangenehmigung für den Um - bzw. Neubau der Gommerleitung auf dem Ab schnitt Bitsch/Massaboden – Mörel – Filet – Fiesch unter Auflagen und Bedingungen. Die gegen das Plangenehmi- gungsgesuch und die Projektanpassungen erhobenen Einsprachen wies es ab. Zugleich enteignete es die für den Bau und Betrieb der Gommerlei- tung notwendigen Grunddienstbarkeiten. Das BFE hielt zunächst fest, dass der Bedarf nach einer neuen Übertra- gungsleitung und damit der Bau der Gommerleitung nach dem bundesge- richtlichen Urteil nicht mehr in Frage stehe. Zu prüfen sei einzig eine teil- weise Verkabelung der Leitung. Diese Prüfung habe sich gemäss dem er- wähnten Urteil auf die von der Querung des Binntals betroffenen und allen- falls die direkt anschliessenden Geländekammern zu beschränken , konk- ret auf den Abschnitt zwischen Mast Nr. 2438 westlich und Mast Nr. 1465 östlich des Binntals . Im Übrigen sei die Plangenehmigung vom 30. Juni 2011 mit dem Urteil des Bundesgerichts 1C_175/2013 vom 11. September A-702/2017 Seite 7 2013 in Rechtskraft erwachsen. Insofern gehe jedenfalls die Variante 1 ge- mäss der Machbarkeitsstudie über den vom Bundesgericht festgelegten Rahmen hinaus und sei nicht weiter zu prüfen. In der Sache verweist das BFE auf das "Bewertungsschema für Übertra- gungsleitungen" und führt aus, Frei- und Kabelleitung seien einander im Rahmen einer umfassenden Interessenabwägung gegenüberzustellen. Es kommt sodann zusammenfassend zu dem Ergebnis, dass sich in den meisten der untersuchten Umweltbereiche weder für eine Freileitung noch für eine der Verkabelungsvariante besondere Vorteile ergeben würden und auch hinsichtlich der Ökobilanz schneide die verlustoptimierte Freileitung – selbst unter Berücksichtigung der Leitungsverluste – insgesamt nicht (wesentlich) schlechter ab. Während aus Sicht des Landschaftsbildes eine Kabelleitung gegenüber einer Freileitung klarerweise Vorteile aufweise, er- gebe die Gegenüberstellung in den Bereichen Boden, Abfall (Aushubma- terial) und Wald (klare) Vorteile für eine Freileitung. Eine Verkabelung sei sodann mit erheblichen Mehrkosten verbunden. Diese fielen umso stärker ins Gewicht, als der zu verkabelnde Abschnitt mit rund 3 km relativ kurz sei. Zudem würde auch eine Verkabelung zu (zusätzlichen) Beeinträchti- gungen des Landschaftsbildes führen, da die SBB -Leitung aus techni- schen Gründen in jedem Fall als Freileitung zu führen sei. Zudem müsste im Falle einer Verkabelung je nach Variante zusätzlich eine Kabelbrücke oder ein Übergangsbauwerk errichtet werden, welche das Landschaftsbild zusätzlich belasteten. Insgesamt ergebe sich somit, dass eine durchge- hende Freileitung den berührten Interessen insgesamt am besten Rech- nung trage und daher die Plangenehmigung für den Bau der Freileitung zu erteilen sei, jedoch unter der Auflage, dass die zur Verlustoptimierung der Freileitung vorgeschlagenen Massnahmen umgesetzt werden (vgl. Dispo- sitiv-Ziff. 7.1.4). I. Gegen die Plangenehmigung des BFE (nachfolgend: Vorinstanz) vom 23. Dezember 2016 liessen A._______ und weitere Privatpersonen (nach- folgend: Beschwerdeführende) mit Schreiben vom 1. Februar 2017 ge- meinsam Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht führen. Sie bean- tragen, es sei die angefochtene Plangenehmigung aufzuheben und die Swissgrid AG und die SBB (nachfolgend: Beschwerdegegnerinnen) zu ver- pflichten, die Variante 1 gemäss der Machbarkeitsstudie umzusetzen und die geplante SBB-Freileitung vom Kraftwerk Mörel zum Unterwerk Ernen durch eine erdverlegte Kabelleitung zu ersetzen. Eventualiter seien die Be-A-702/2017 Seite 8 schwerdegegnerinnen zu verpflichten, die Variante 3 gemäss der Mach- barkeitsstudie umzusetzen und die SBB -Freileitung auf diesem Abschnitt ebenfalls durch eine erdverlegte Kabelleitung zu ersetzen. Die Beschwerdeführenden machen in formeller Hinsicht geltend, die Vor- instanz habe ihre Begründungspflicht und damit den Anspruch der Be- schwerdeführenden auf rechtliches Gehör verletzt. Zudem bringen sie vor, es würden neue rechtliche relevante Tatsachen vorliegen. Das Bundesge- richt sei noch davon ausgegangen, dass eine Verkabelung der Freileitung über eine längere Strecke technisch und aufgrund der Topographie nicht machbar sei. Demgegenüber habe die Machbarkeitsstudie mit der Vari- ante 1 aufgezeigt, dass eine Verkabelung bei Benützung des bestehenden Wasserstollens auch über eine Länge von rund 10 km technisch machbar und unter Berücksichtigung der eingesparten Übertragungsverluste auch wirtschaftlich tragbar sei. Entgegen dieser neuen Erkenntnis habe die Vorinstanz ihren Prüfungsrahmen und damit den Verfahrensgegenstand auf die Querung des Binntals beschränkt und damit eine Rechtsverweige- rung begangen. Die Beschwerdeführenden kritisieren sodann eine unzureichende Berück- sichtigung der Anliegen des Landschaftsschutzes. Sie weisen insbeson- dere darauf hin, dass in absehbarer Z eit die Resonanzproblematik teil- weise entschärft werden könne und somit Spielraum für eine weiterge- hende Verkabelung von Übertragungsleitungen der Beschwerdegegne- rin 2 (nachfolgend: SBB -Übertragungsleitung) bestehe. Alternativ sei die SBB-Übertragungsleitung unter Einsatz der Gleichstromtechnologie – Hochspannung-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) – zu verkabeln. Auch da- mit könnten die netztechnischen Zielsetzungen der SBB erfüllt werden. Mit einer Verkabelung der Gommerleitung zwischen Mörel/Filet und dem Un- terwerk Ernen werde das Landschaftsbild über einen Abschnitt von rund 10 km von Freileitungen gänzlich befreit , was im Vergleich zu den Mehr- kosten höher zu gewichten sei. Die Beschwerdeführenden verlangen in diesem Zusammenhang, den Wert der unversehrten Landschaft zu mone- tarisieren und so mit den (angeblichen) Mehrkosten vergleichbar zu ma- chen. Die Beschwerdeführenden kritisieren schliesslich die vorinstanzliche Beur- teilung der Wirtschaftlichkeit einer Verkabelung. Diese sei in Bezug auf die Beurteilung der Übertragungsverluste weder nachvollziehbar noch sach- gerecht. So sei unwahrscheinlich, dass der Strompreis wie von der Vor -A-702/2017 Seite 9 instanz angenommen über 80 Jahre – dem zeitlichen Rahmen einer Voll- kostenrechnung – konstant bleibe. Vielmehr sei davon auszugehen, dass der Strompreis und damit auch der finanzielle Aufwand zum Ausgleich von Übertragungsverlusten (erheblich) steigen werden. J. Die Beschwerdegegnerinnen schliessen mit Beschwerdeantwort vom 4. April 2017 auf Abweisung der Beschwerde. Sie bestreiten das Vorliegen neuer, rechtlich relevanter Tatsachen; das Bundesgericht habe die Forde- rung nach Verkabelung der gesamtem Gommerleitung nicht (allein) aus technischen Gründen, sondern gestützt auf eine umfassende Interessen- abwägung zurückgewiesen. Eine Verkabelung sei somit einzig im Bereich der Querung des Binntals zu prüfen gewesen, weshalb auf die Be- schwerde, soweit eine Umsetzung der weitergehenden Variante 1 verlangt werde, nicht einzutreten sei. Weiter führen sie aus, auch und gerade mit einer Verkabelung gemäss der Variante 1 seien erhebliche Auswirkungen auf die Landschaft und die Umwelt verbunden; es müssten eine Kabelbrü- cke über das Binntal erstellt werden und grössere Flächen Wald dauerhaft gerodet werden. Zudem sei eine Verkabelung der SBB -Übertragungslei- tung auf absehbare Zeit weder mit der Wechselstrom- noch mit der Gleich- stromtechnologie möglich. Schliesslich weisen die Beschwerdegegnerin- nen darauf hin, dass die ElCom die Berechnungen zur Wirtschaftlichkeit gemäss der Machbarkeitsstudie als zweckmässig und nachvollziehbar be- urteilt habe. K. Die Vorinstanz schliesst mit Vernehmlassung vom 13. März 2017 (einge- gangen am 18. April 2017) ebenfalls auf Abweisung der Beschwerde , so- weit darauf einzutreten sei. Zur Begründung verweist sie auf die angefoch- tene Plangenehmigung vom 23. Dezember 2016 . Gründe, auf den ur- sprünglichen Entscheid zurückzukommen und eine Verkabelung auf dem gesamten Leitungsabschnitt zwischen den Unterwerken Mörel/Filet und Ernen zu prüfen bzw. zu verfügen, seien nicht ersic htlich. Auf die Be- schwerde sei daher insoweit nicht einzutreten . Ergänzend führt die Vor - instanz aus, eine Verkabelung der SBB-Übertragungsleitung sei unabhän- gig von der verwendeten Übertragungstechnologie technisch und betrieb- lich (noch) nicht möglich sow ie wirtschaftlich nicht t ragbar. Sie verweist hierzu auf eine Studie der Beschwerdegegnerin 2 zur Resonanzproblema- tik. Schliesslich, so die Vorinstanz, hätten für eine geldwerte Betrachtung immaterieller Güter wie etwa des unverbauten Landschaftsbildes bis her keine allgemein gültigen Beurteilungskriterien gefunden werden können. A-702/2017 Seite 10 Eine solche Monetarisierung sei ihm Rahmen der Gesamtwürdigung aller berührten Interessen zudem nicht notwendig. Diese spreche zu Gunsten der Freileitung, weshalb die Beschwerde auch im Eventualbegehren abzu- weisen sei. L. Mit Schreiben vom 15. Mai 2017 reichen die Beschwerdegegnerinnen auf entsprechende Aufforderung hin eine ergänzende Beschwerdeantwort ein. Sie bringen vor, eine Verkabelung der SBB-Übertragungsleitung unter Ein- satz von Frequenzumwandlern und einer HGÜ-Kabelleitung sei wirtschaft- lich nicht tragbar. Zudem führe der Einbau einer Gleichstromanlage zu ei- ner Trennung der Systeme im SBB-Übertragungsnetz, womit das Ziel, mit der Gommerleitung eine Redundanz zur heutigen Anbindung des Tessins an das Bahnstromnetz über die Gotthardleitung zu schaffen, nicht erreicht werden könne. M. Mit Schreiben vom 18. Mai 2017 reicht die Vorinstanz auf entsprechende Aufforderung hin eine ergänzende Vernehmlassung zur Resonanzproble- matik im Bah nstromnetz de r Beschwerdegegnerin 2 ein. Sie führt unter Verweis auf eine Stellungnahme des Bundesamtes für Verkehr (BAV) vom 15. Mai 2017 sowie die bereits erwähnte Studie der Beschwerdegegnerin 2 aus, dass mit steigendem Kabelanteil die Resonanzfrequenz sinke und da- her der Verkabelungsanteil einen ungünstigen Einfluss auf das Resonanz- verhalten im Bahnstromnetz habe. Um einen sicheren Betrieb gewährleis- ten zu können, dürfe die Resonanzfrequenz derzeit nicht unter 103 Hertz [Hz] (sog. Grenzfrequenz) sinken. Dieser Wert könne mit den bestehenden und bereits projektierten Kabelstrecken gerade eingehalten werden. Zu- sätzliche Verkabelungen seien lediglich noch auf wenigen Streckenkilome- tern möglich, wobei die Zuweisung von zur Verfügung stehenden Kabelki- lometern auf einzelne Leitungsbauvorhaben durch den Bundesrat im Rah- men der Sachplanung erfolge. In diesem Rahmen sei dem vorliegend streitbetroffenen Leitungsabschnitt keine hohe Priorität eingeräumt wor- den. Weiter hält die Vorinstanz fest, dass mit Massnahmen in sbesondere an den Triebfahrzeugen die Grenzfrequenz zwar grundsätzlich gesenkt werden könne, dies jedoch in absehbarer Zeit nicht zu erwarten sei. Es bleibe daher vorliegend einzig die Realisierung der SBB -Übertragungslei- tung als Freileitung. A-702/2017 Seite 11 N. Im Weiteren haben das BAV, die ElCom und das BAFU je einen Fachbe- richt eingereicht. Das Bundesamt für Raumentwicklung (nachfolgend: ARE) hat mit Schreiben vom 14. Juni 2017 auf weitere Ausführungen ver- zichtet. Die ElCom äussert sich in ihrem Bericht vom 19. Juni 2017 zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von Netzausbauvarianten. Sie hält unter Verweis auf das Urteil des Bundesgerichts 1C_398/2010 vom 5. April 2011 zur Teilver- kabelung einer Hochspannungsleitung in der Gemeinde Riniken (Ent- scheid Riniken) fest, dass die Wirtschaftlichkeit anhand der gesamten Kos- ten über die Lebensdauer einer Leitung, der sog. Lebenszykluskosten, zu beurteilen sei. Hierbei stünden die Erstellungskosten und die Kosten für den Ausgleich der Stromverluste (sog. Verlustkosten) – Bereitstellung von Blindleistungsenergie, Ausgleich der widerstandbedingten Übertragungs- verluste – im Vordergrund. Letztere seien anhand des zukünftigen Strom- preises zu bestimmen, wobei als Grundlage insbesondere aufgrund von deren längerfristigem Zeithorizont die an der Deutschen Strombörse EEX gehandelten Felix Futures DE-Produkte (Jahrespreise) zu verwenden seien. O. Mit Schreiben vom 19. Juli 2017 reichen die Beschwerdegegnerinnen dem Bundesverwaltungsgericht den u.a. von der Beschwerdegegnerin 1 miter- arbeiteten Bericht "Wirtschaftlichkeitsberechnung Kabel Freileitung" vom 25. November 2013 ein. Der Bericht bildet die Grundlagen für die Beurtei- lung der Wirtschaftlichkeit von Kabel - und Freileitungen im Bereich der Netzebenen 1 und 3 ab und soll ein harmonisiertes, branchenweites Vor- gehen bei der Berechnung der Wirtschaftlichkeit von Leitungsbauprojekten ermöglichen. Er war auch Grundlage der vorliegend von der Beschwerde- gegnerin 1 in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie. Der Bericht bezeich- net die hierfür zu berücksichtigenden Kosten – Investitionskosten, Be- triebs- und Instandhaltungskosten sowie Kosten durch Energieverluste. Zudem werden im Hinblick auf die Berechnung der durch Energieverluste entstandenen Kosten Annahmen etwa zur künftigen Entwick lung des Strompreises getroffen. Um die während des gesamten Lebenszyklus der Anlage anfallenden Kosten vergleichbar zu machen, sind die Kosten mit- tels der Barwertmethode zu diskontieren. Der Bericht schliesst mit einer Sensitivitätsanalyse. A-702/2017 Seite 12 P. Die Beschwerdeführenden halten mit Replik vom 15. September 2017 an ihren Rechtsbegehren und an ihren bisherigen Ausführungen fest. Sie wei- sen sodann darauf hin, dass gemäss den Ausführungen des BAV ein Ab- senken der Grenzfrequenz eigentlich bereits im Jahr 2021 hätte m öglich sein sollen und somit in relativ kurzer Zeit zusätzlicher Spielraum zur Ver- kabelung von Leitungen der SBB bestanden hätte. Zudem stünden zur Ge- währleistung bzw. Verbesserung der Netzstabilität andere und besser ge- eignete Massnahmen als der Bau der geplanten SBB-Übertragungsleitung zur Verfügung. Mit Blick auf die nachträglich von der Vorinstanz und den Beschwerdegegnerinnen beigebrachten Unterlagen müsse jedoch wohl akzeptiert werden, dass die SBB-Übertragungsleitung provisorisch als Freileitung zu führen sei. Diese würde jedoch weniger weit ausgreifen und somit weniger mächtig in Erscheinung treten als die projektierte Gemein- schaftsleitung, weshalb die Ver kabelung der übrigen Leitungen gemäss der Variante 1 weiterhin gefordert werde. Zudem seien die Anwendung der Barwertmethode sowie verschiedene in dem Bericht getroffene Annahmen (Strompreisentwicklung, Lastannahmen) nich t sachgerecht bzw. willkür- lich. Die Mehrkosten einer Verkabelung seien schliesslich (auch) ins Ver- hältnis zu den Kosten der gesamten Leitung und der Kosten der gesamten Netzebene zu setzen. Zur Begründung wird auf eine im Auftrag der Be- schwerdeführenden von Prof. Dr. -Ing. Heinrich Brakelmann im Juli 2017 erstattete Zusatzstudie "Vergleich der Übertragungsverluste einer 380-kV- Kabelverbindung und einer Freileitungsverbindung" (nachfolgend: Zusatz- studie Brakelmann) verwiesen. Q. Die Beschwerdegegnerinnen wenden mit Duplik vom 19. Oktober 2017 zu- nächst ein, für die von den Beschwerdeführenden geforderte Solidarisie- rung der Mehrkosten einer Verkabelung verteilt auf das gesamtschweizeri- sche Netz der Ebene 1 bestehe keine gesetzliche Grundlage. Die Interes- senabwägung und damit auch die Berücksichtigung der Mehrkosten habe sich auf den ko nkret von einem Leitungsprojekt betroffenen Abschnitt zu beziehen. Weiter führen sie aus, Kabel- und Freileitungen hätten sehr un- terschiedliche (elektrische) Eigenschaften. Es treffe zwar zu, dass die Wir- kungsverluste bei Kabelleitungen deutlich geringer seien. Allerdings wür- den Kabelleitungen deutlich mehr Blindleistung produzieren als Freileitun- gen und diese müsse entweder durch den Zukauf von Blindleistungsener- gie oder durch den Bau von Kompensationsanlagen ausgeglichen werden. Diese Kosten weise die Zusatzstudie Brakelmann nicht aus, obschon sie A-702/2017 Seite 13 erheblich ins Gewicht fallen würden. So zeige eine neuerliche Gegenüber- stellung der Mehrkosten für die vom Bundesgericht mit dem Entscheid Rini- ken geforderte Teilverkabelung auf, dass die Verlustkosten einer Kabellei- tung insgesamt und über den gesamten Lebenszyklus betrachtet höher seien als jene einer Freileitung. R. Die ElCom hält mit Stellungnahme vom 19. Oktober 2017 fest, dass bei kürzeren Teilverkabelungen auf den Bau von Kompensationsanlagen zwar verzichtet werden könne, die Blindleistung jedoch insgesamt ausgeglichen werden müsse und die Kosten für den Bau entsprechender Anlagen pro- portional auf die verschiedenen Verkabelungsprojekte zu verteilen seien. S. Am 10. Januar 2018 reichen die Beschwerdeführenden ihre Schlussbe- merkungen ein. Sie weisen darauf hin, dass gemäss der Machbarkeitsstu- die eine Teilverkabelung der Gommerleitung ohne zusätzliche Massnah- men zur Kompensation von Blindleistung realisierbar sei. Im Widerspruch hierzu würden die Beschwerdegegnerinnen nun vorbringen, die Betrach- tung der Lebenszykluskosten verlange die Berücksichtigung auch der Kos- ten für die Kompensation der Blindleistung. Die Angaben der Beschwerde- gegnerinnen seien nicht belegt und damit weder überprüf - noch nachvoll- ziehbar. Zudem würden die Beschwerdegegnerinnen nicht darlegen, wes- halb vorliegend eine Kompensation der Blindleistung nicht durch ein (nahe gelegenes) Kraftwerk möglich sei. Es sei daher zu dieser Frage eine unab- hängige ergänzende Zusatzstudie einzuholen. Schliesslich verlangen sie unter Verweis auf die Energiestrategie 205 0, die Verlustkosten unter Be- rücksichtigung der Investitionen in erneuerbare Energie bzw. anhand der entsprechenden Gestehungskosten und nicht anhand eines durchschnittli- chen Strommarktpreises zu berechnen. T. Mit Schreiben vom 12. November 2018 fordern die Beschwerdeführenden unter Verweis auf eine Publikation des BAFU erneut die Monetarisierung der betroffenen Landschaft. Sie führen aus, dass sich für die vom vorlie- genden Leitungsabschnitt betroffene Landschaft gestützt auf die für das Berner Oberland erhobenen Daten ein Wert in der Grössenordnung von rund 200 Mio. Fr. ergebe. A-702/2017 Seite 14 U. Das ARE und das BAFU äussern sich mit Fachberichten je vom 29. No- vember 2018 zu der von den Beschwerdeführenden geforderten Monetari- sierung der Landschaft. Sie machen geltend, dass keine allgemein aner- kannte Methode vorliege, mit welcher der Wert einer Landschaft oder ein Wertverlust durch eine landschaftliche Änderung standardisiert ermittelt werden könne. Landschaftliche Auswirkungen etw a einer Infrastruktur- baute seien auch weiterhin im Einzelfall unter Einbezug allfälliger Vorbe- lastungen qualitativ zu würdigen. V. Die Vorinstanz führt mit Schreiben vom 20. Dezember 2018 aus, sie er- achte eine Reduktion (vorwiegend) ideeller Werte auf einen finanziellen Wert für nicht sachgerecht, weshalb auch im Bewertungsschema für Über- tragungsleitungen bewusst darauf verzichtet worden sei, eine Monetarisie- rung ebensolcher Werte einzuführen. Dies ändere jedoch nichts an der Pflicht, eine umfassende Interessenabwägung vorzunehmen. Eine solche sei erfolgt und habe ergeben, dass die Querung des Binntals mittels Ka- belleitung mit insgesamt mehr Nachteilen verbunden ist als eine Querung mittels Freileitung. Hierbei sei die Beurteilung der Kosten ein Element unter anderen gewesen. W. Die Beschwerdeführenden verlangen mit Schreiben vom 4. Januar 2019 und unter Verweis auf die Ausführungen des BAFU, dass eine unabhän- gige Studie zur Monetarisierung der vorliegend betroffenen Landschafts- werte eingeholt werde. Immerhin anerkenne das BAFU mit der erwähnten Publikation, dass einer intakten Landschaft ein hoher Wert beizumessen sei. Die Beschwerdeführenden weisen sodann anhand von Fotoaufnah- men der bereits erstellten Masten der Freileitung auf deren erheblichen Auswirkungen auf das Landschaftsbild sowie auf die im Bereich der Frei- leitungstrasse zusätzlich notwendig gewordenen Massnahmen zum Schutz vor Lawinen hin. X. Auf die weiteren Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die bei den Ak- ten liegenden Schriftstücke wird, soweit für den Entscheid erheblich, im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen. A-702/2017 Seite 15 Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1. 1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt nach Art. 31 des Verwaltungs- gerichtsgesetzes (VGG, SR 173.32) Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG, SR 172.021), so- weit diese von einer Vorinstanz i.S.v. Art. 33 VGG erlass en worden sind und kein Ausnahmegrund i.S.v. Art. 32 VGG vorliegt. Vorliegend hat als Vorinstanz eine Einheit der Bundesverwaltung i.S.v. Art. 33 Bst. d VGG entschieden und die Plangenehmigung der Vorinstanz vom 23. Dezember 2016 stellt eine Verfügung i.S. v. Art. 5 Abs. 1 VwVG dar. Da zudem kein Ausnahmegrund i.S.v. Art. 32 VGG vorliegt, ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde sachlich wie funktional zuständig. Das Verfahren vor dem Bundesverwal- tungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG). 1.2 Die Beschwerdeführenden bzw. ihre Rechtsvorgänger waren bereits im ersten Rechtsgang als Partei beteiligt. Vorliegend steht jedoch nicht mehr die gesamte Freileitung in Frage; das Bundesg ericht beschränkte die Rückweisung auf das Teilgebiet "Binnegga-Binnachra-Hockmatta-Hof- statt". Vor diesem Hintergrund ist im Folgenden die Legitimation der Be- schwerdeführenden zu prüfen. Zur Beschwerde ist berechtigt, wer am Verfahren vor der Vorinstanz teilge- nommen hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung besitzt (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Verlangt ist somit nebst der formellen Beschwer, dass eine Beschwerde führende Person über eine besondere Beziehungs- nähe zur Streitsache verfügt und einen praktischen Nutzen aus der Aufhe- bung oder Änderung der angefochtenen Verfügung zu ziehen vermag. Ob eine besondere Beziehungsnähe vorliegt, ist unter Würdigung der konkre- ten Verhältnisse zu beurteilen . Als wichtiges Kriterium dient hierbei die räumliche Distanz zum Bauvorhaben bzw. zur Anlage (BGE 139 II 499 E. 2.2 mit Hinweisen; Urteile des BGer 1C_315/2017 vom 4. September 2018 E. 1.1 und 5.3 sowie 1C_263/2017 vom 20. April 2018 E. 2.2, je mit Hinweisen; Urteil des BVGer A -2753/2017 vom 24. Mai 2018 E. 2.1 mit Hinweisen; ISABELLE HÄNER, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum VwVG, 2. Aufl. 2019, Art. 48 Rz. 14 mit Hinweisen). Reichen mehrere Personen gemeinsam eine Beschwerde ein, braucht die besondere Nähe A-702/2017 Seite 16 zur Streitsache praxisgemäss nicht bei allen Personen gegeben zu sein (Urteil des BVGer A-1251/2012 vom 15. Januar 2014 E. 1.3.1 mit Hinwei- sen). Die Beschwerdeführenden hab en auch am weiteren Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und sind Eigentümer verschiedener in den Ge- meinden Grengiols und Ernen gelegener Grundstücke. Mehrere Grundstü- cke der Beschwerdeführenden 1, 6 und 7 im Gebiet "Binnegga-Binnachra- Hockmatta-Hofstatt" werden für den Bau der Freileitung teilweise enteignet (Überleitungsrechte, Baurecht). Jedenfalls die Beschwerdeführenden 1, 6 und 7 sind daher vorliegend ohne Weiteres zur Beschwerde berechtigt. Ob auch die übrigen Beschwerdeführenden für sich allein über eine besondere Beziehungsnähe zur Streitsache verfügen und damit zur Beschwerde be- rechtigt wären, braucht nach dem Gesagten nicht weiter geprüft zu werden. 1.3 1.3.1 Dem vorliegenden Beschwerdeverfahren liegt – wie bereits erwähnt – ein Rückweisungsentsche id des Bundesgerichts zu Grunde. Gemäss diesem ist die Machbarkeit einer (Teil-)Verkabelung im Gebiet "Binnegga- Binnachra-Hockmatta-Hofstatt" zu prüfen. Im Rahmen einer Machbarkeits- studie wurden daraufhin drei Kabelvarianten näher untersucht. Die Be- schwerdeführenden verlangen zur Hauptsache, dass die Variante 1 ge- mäss der Machbarkeitsstudie umgesetzt und zusätzlich auch die SBB - Übertragungsleitung erdverlegt geführt werde. Nach Ansicht der Vorinstanz und auch der Beschwerdegegnerinnen geht die Variante 1, w elche eine Verkabelung der Freileitung (ausgenommen die SBB-Übertragungsleitung) zwischen den Unterwerken Mörel/Filet und Ernen vorsieht, über das hin- aus, was gemäss dem Rückweisungsentscheid zu prüfen ist; ausserhalb des genannten Gebiets sei über das Freileitungsprojekt bereits rechtskräf- tig entschieden. Das Hauptsachenbegehren sei aus diesem Grund nicht zulässig und insoweit auf die Beschwerde nicht einzutreten. Im Folgenden ist daher auf den Streitgegenstand des vorliegenden Be- schwerdeverfahrens im Kontext des bundesgerichtlichen Rückweisungs- entscheids einzugehen. 1.3.2 Weist das Bundesgericht eine Sache zur Neubeurteilung an die un- tere Instanz zurück, so ist diese bei ihrem neuen Entscheid an den Rück- weisungsentscheid gebunden. Wie weit diese Bindung reicht, ergibt sich aus der Begründung der Rückweisung, die – abgesehen von zulässigen Noven – den Rahmen sowohl für neue Tatsachenfeststellungen als auch A-702/2017 Seite 17 für die neue rechtliche Begründung vorgibt. Neue Tatsachenfeststellungen können grundsätzlich nur zu Streitpunkten berücksichtigt werden, die Ge- genstand der Rückweisung waren. Darüber hinaus ist es der unteren In- stanz untersagt, der Beurteilung des Rechtsstreits einen anderen Sachver- halt zu Grund zu legen oder die Sache unter rechtlichen Gesichtspunkten zu würdigen, die im Rückweisungsentscheid ausdrücklich abgelehnt oder überhaupt nicht in Erwägung gezogen worden waren. Die Bindungswir- kung gilt für die Parteien gleichermassen; auf Begehren, die über den Ge- genstand der Rückweisung hinausgehen, ist nicht einzutreten und Vorbrin- gen, die das Bundesgericht bereits verworfen hat oder die nicht Gegen- stand der bundesgerichtlichen Beurteilung waren, sind im zweiten Be- schwerdeverfahren nicht mehr zu berücksichtigen (BGE 135 III 334 E. 2 mit Hinweis insbesondere auf BGE 131 III 91 E. 5.2; Urteil e des BGer 1C_41/2017 vom 1. September 2017 E. 4.1 f. und 1C_398/2012 vom 27. Mai 2013 E. 1; BVGE 2016/13 E. 1.3.4 mit Hinweisen; Urteil des BVGer A-3426/2016 vom 3. Mai 2017 E. 3.1.1 mit Hinweisen). 1.3.3 Im ersten Rechtsgang war streitig, ob für die gesamte Gommerleitung als Variante zur projektierten Freileitung eine Verkabelung zu prüfen ist. Das Bundesgericht erwog, die Behörde sei lediglich verpflichtet, ernsthaft in Betracht fallende Varianten näher zu prüfen. Stelle sich bereits aufgrund einer summarischen Beurteilung heraus, dass eine Lösung mit erheblichen Nachteilen belastet ist, so dürfe sie aus dem weiteren Auswahlverfahren ausgeschieden werden. Im Weiteren hielt es fest, dass unter der projek- tierten Freileitung der Wald zwar niedrig gehalten werden müsse, die Frei- leitung jedoch längerfristig keine starke Beeinträchtigung des Waldes dar- stelle, wohingegen eine Kabeltrasse insbesondere aufgrund der dauerhaf- ten Rodungsschneise den Wald sehr viel stär ker beeinträchtigen würde. Es sei daher nachvo llziehbar, dass ein e Kabeltrasse im relativ engen Talgrund verlaufen müsse, wobei völlig offen sei, ob und wo im Ta lgrund eine zweckmässige Trasse gefunden werden könnte. Das Bundesgericht schloss (im Ergebnis) eine Verkabelung der gesamten Gommerleitung als ernsthaft in Betracht fallende Variante aus. In Bezug auf das Gebiet "Bin- negga-Binnachra-Hockmatta-Hofstatt" erwog es (Urteil des BGer 1C_175/2013 vom 11. September 2013 E. 7.4): Anders liegen die Verhältn isse im Bereich Binnegga -Binnachra-Hockmatta- Hofstatt. Die neue Leitung überquert hier die Binna und die beidseits davon gelegenen Landwirtschaftsflächen (Binnegga und Hockmatte), die zu kanto- nalen bzw. kommunalen Schutzgebieten gehören […]. Das gesamte Ge biet ist Teil des Regionalen Naturparks Binn; es handelt sich um eine wertvolle Kulturlandschaft mit hohem Erholungswert. Im ARNAL -Bericht wird von einer A-702/2017 Seite 18 sehr starken Auswirkung (Wirkungsfaktor 0.8) ausgegangen, u.a. wegen der Exponiertheit der Leitung auf der Kuppe bei Binnegga und der Herableitung ins Binntal sowie der Kreuzung von Offenland im Bereich Hockmatte […]. Das Bundesgericht kam gestützt auf die Beurteilung des BAFU als Fach- behörde des Bundes zum Ergebnis, dass der Bau der Freileitung zu einer schweren Beeinträchtigung der Schutzgebiete im Gebiet "Binnegga-Bin- nachra-Hockmatta-Hofstatt" führe. Gleichwohl sei eine Variante zur projek- tierten Freileitung nicht weiter geprüft worden, weshalb die Interessenab- wägung für diesen Leitungsabschnitt unzureichend und die Machbarkeit einer (Teil-)Verkabelung zu prüfen sei. In Bezug auf das weitere Vorgehen hielt das Bundesgericht sodann fest (Urteil des BGer 1C_175/2013 vom 11. September 2013 E. 7.4): Wird die Rückweisung auf dieses Teilgebiet beschränkt, hält sich der zeitliche und verfahrensmässige Aufwand in Grenzen, muss das Plangenehmigungs- verfahren doch nur für diesen Abschnitt neu aufgerollt werden und kann u.U. auf eine Wiederholung des SÜL -Verfahrens verzichtet werden. Allfällige Re- sonanzprobleme im SBB-Netz und Möglichkeiten ihrer Dämpfung auf der re- lativ kurzen Strecke werden im Plangenehmigu ngsverfahren zu prüfen sein, ebenso wie die Möglichkeit einer getrennten Führung der SBB -Leitung in die- sem Abschnitt. Die übrige Leitungsstrecke ist insoweit einzubeziehen, als dies für die optimale Linienführung und landschaftsverträgliche Übergangswerke einer Verkabelungsvariante im Gebiet "Binnegga -Binnachra-Hockmatta-Hof- statt" notwendig ist. Entsprechend erkannte das Bundesgericht (Urteil des BGer 1C_175/2013 vom 11. September 2013 Dispositiv-Ziff. 1): 1. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen und d er Entscheid des Bundes- verwaltungsgerichts, Abteilung I, vom 3. Januar 2013 aufgehoben, soweit die Aufhebung der Plangenehmigung und die Rückweisung der Sache an das Bundesamt für Energie über das Gebiet "Binnegga -Binnachra-Hockmatta- Hofstatt" hinausgeht. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen. […] Das Bundesgericht schränkte den Abschnitt, für welchen eine Verkabelung der Freileitung zu prüfen sei, ausdrücklich auf das Gebiet "Binnegga-Bin- nachra-Hockmatta-Hofstatt" ein. Zur Begründung hielt es fest, die Leitung verlaufe hier innerhalb des Regionalen Naturparks Binn und über Landwirt- schaftsflächen, die zu kantonalen bzw. kommunalen Schutzgebieten ge- hörten. In dem Umstand, dass die projektierte Freileitung zwischen Bister A-702/2017 Seite 19 und Steinhaus innerhalb des Region alen Naturparks Binn verläuft, er- kannte das Bundesgericht für sich allein mithin keinen hinreichenden Grund, die Machbarkeit einer Verkabelung zu prüfen; gemäss der Projek- tanpassung aus dem Jahr 2011 verläuft die Freileitung im Bereich Bister und Grengiols neu weiter südlich vollständig am Hang im Waldareal, wodurch sich Fern- und Nahwirkung der Leitung reduzieren. Sofern sach- lich begründet (optimale Linienführung, landschaftsverträgliche Über- gangsbauwerke), ist gemäss dem Rückweisungsentscheid jedoch die üb- rige Leitungsstrecke mit in die Prüfung einzubeziehen. 1.3.4 Nach dem Gesagten ist Streitgegenstand vorliegend folglich einzig noch die Frage, ob die Gommerleitung auf einem Teilstück zu verkabeln ist, worüber eine Machbarkeitsstudie erarbeitet worden ist. In der Machbarkeitsstudie wurden verschiedene Varianten einer Verkabe- lung im Kontext insbesondere mit deren (bautechnischer) Realisierbarkeit untersucht. Näher geprüft wurde sodann neben zwei Varianten mit einer Zwischenverkabelung im Gebiet "Binnegga-Binnachra-Hockmatta-Hof- statt" (Varianten 2 und 3) auch die Möglichkeit einer vollständigen Verka- belung zwischen den Unterwerken Mörel/Filet und Ernen (Variante 1). Be- gründet wird der Einbezug der Variante 1 mit den Vorteilen, die (vorliegend) mit einer vollständi gen Verkabelung verbunden s ind: Es könnte auf die Landschaft zusätzlich belastende Übergangsbauwerke verzichtet und vor- liegend zudem ein rund 3 km langer bestehender Wasserstollen zwischen Mörel und Egga genutzt werden. Eine Verkabelung gemäss der Variante 1 ginge räumlich nicht unerheblich über das Gebiet "Binnegga-Binnachra-Hockmatta-Hofstatt" hinaus. Inso- fern erscheint fraglich, ob eine entsprechende Verkabelung noch vom Rückweisungsentscheid gedeckt wäre. Allerdings war im ersten Rechts- gang – soweit ersichtlich – nicht bekannt, dass bei einer vollständigen Ver- kabelung zwischen den Unterwerken Mörel/Filet und Ernen auf rund einem Drittel der Strecke ein bestehender Wasserstollen genutzt werden könnte. Das Bundesgericht hat sich (entsprechend) zur dieser Variante und der da- mit verbundenen Möglichkeit, auf Übergangsbauwerke verzichten zu kön- nen, bisher nicht geäussert , wobei anzumerken ist, dass das Bundesge- richt in seiner bisherigen Rechtsprechung der Möglichkeit einer Ve rmei- dung von Übergangsbauwerken hohes Gewicht beigab (vgl. Urteil des BGer 1C_129/2012 vom 12. November 2012 E. 4.3; ferner Urteil des BGer 1C_550/2012, 1C_551/2012 vom 9. Dezember 2014 E. 7). Ob diese Um- stände geeignet sind, die Bindungswirkung des Rückwe isungsentscheids A-702/2017 Seite 20 in Frage zu stellen, kann vorliegend jedoch offen bleiben (vgl. nachfolgend E. 7 f.). 1.4 Auf die im Übrigen frist - und formgerecht (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG) eingereichte Beschwerde ist somit vorbehältlich des vorste- hend unter E. 1.3 Ausgeführten einzutreten. 2. 2.1 Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit uneinge- schränkter Kognition. Es überprüft die angefochtene Plangenehmigung auf Verletzung von Bundesrecht – einschliesslich der unvollständigen oder un- rechtmässigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehlern bei der Ausübung des Ermessens – sowie auf Angemessen- heit hin (Art. 49 VwVG). In letzterem Punkt auferlegt es sich jedoch eine gewisse Zurückhaltung, wenn technische Fragen zu beurteilen s ind oder die Vorinstanz gestützt auf die eigene Fachkompetenz oder die ihr vom Gesetzgeber beigegebenen Fachbehörden entschieden hat. Dies setzt vo- raus, dass im konkreten Fall der Sachverhalt vollständig und richtig abge- klärt worden ist und die Vorinstanz die für den Entscheid wesentlichen Ge- sichtspunkte geprüft und die erforderlichen Abklärungen sorgfältig und um- fassend vorgenommen hat (BGE 142 II 451 E. 4.5.1 mit Hinweisen, bestä- tigt mit Urteil des BGer 2C_645/2018 vom 28. September 2018 E. 3.5; Ur- teil des BVGer A-227/2016 vom 7. Februar 2017 E. 2 mit Hinweisen). 2.2 Das Bundesverwaltungsgericht stellt den Sachverhalt unter Vorbehalt der Mitwirkungspflicht der Parteien von Amt es wegen fest (Art. 12 und Art. 13 VwVG). Es würdigt dabei die Beweise grundsätzlich frei, ohne Bin- dung an förmliche Beweisregeln, sowie umfassend und pflichtgemäss (Grundsatz der freien Beweiswürdigung; vgl. Art. 19 VwVG i.V.m. Art. 40 des Bundesgesetzes über den Bundeszivilprozess [BZP, SR 273]). Für das Beschwerdeverfahren bedeutet dies, dass der Richter alle Beweismittel, unabhängig davon, von wem sie stammen, objektiv zu prüfen hat (BGE 137 II 266 [Entscheid Riniken] E. 3.2; Urteil des BGer 2C_483/2013 vom 13. September 2013 E. 3.1.1; vgl. auch Urteil des BVGer A-3006/2017 vom 4. Dezember 2018 E. 2.2). 3. Die Beschwerdeführenden rügen in formeller Hinsicht, die Vorinstanz sei auf ihr Vorbringen, es würden aufgrund der Machbarkeitsstudie neue recht- liche relevante Tatsachen vorliegen , weshalb auch die Variante 1 in Be-A-702/2017 Seite 21 tracht zu ziehen gewesen wäre, nicht eingegangen. Damit habe die Vor - instanz den Anspruch der Beschwerdeführenden auf rechtliches Gehör verletzt und zugleich eine (formelle) Rechtsverweigerung begangen. Der durch Art. 29 Abs. 2 BV gewährleistete und in den Art. 29 ff. VwVG für das Verwaltungsverfahren des Bundes konkretisierte Grundsatz des recht- lichen Gehörs garantiert den betroffenen Personen ein persönlichkeitsbe- zogenes Mitwirkungsrecht im Verfahren. Sie sollen sich vor Erlass des Ent- scheids zur Sache äussern, erhebliche Beweise beibringen und grundsätz- lich an der Erhebung von Beweisen mitwirken können. Die Behörde ist grundsätzlich verpflichtet, die ihr angebotenen Beweismittel abzunehmen, wenn sie zur Abklärung des Sachver halts tauglich erscheinen (Art. 33 Abs. 1 VwVG). Sie muss die Vorbringen der Parteien tatsächlich hören, prüfen und in der Entscheidfindung berücksichtigen (Art. 32 VwVG). Die Begründung muss zumindest kurz die wesentlichen Überlegungen nen- nen, von denen s ich das Gericht hat leiten lassen und auf die es seinen Entscheid stützt (vgl. Art. 35 Abs. 1 VwVG). Dagegen wird nicht verlangt, dass sich die Begründung mit allen Parteistandpunkten einlässlich ausei- nandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt ( statt vieler BGE 137 II 266 [Entscheid Riniken] E. 3.2). Die Vorinstanz legt im angefochtenen Entscheid dar, dass gemäss dem Rückweisungsentscheid eine Teilverkabelung lediglich für das Gebiet "Bin- negga-Binnachra-Hockmatta-Hofstatt" zu prüfen sei. Eine Verkabelung ge- mäss der Variante 1 gehe deutlich über dieses Gebiet hinaus, weshalb eine Ausweitung der Teilverkabelung auch unter dem Titel einer optimalen Lini- enführung nicht zu rechtfertigen sei. Die Vorinstanz bringt damit (sinnge- mäss) zum Ausdruck, dass sie die Variante 1 nicht als vom Rückweisungs- entscheid erfasst ansieht. Sie hat damit die wesentliche Überlegung ge- nannt, von der sie sich in dieser Frage hat leiten lassen und insoweit vor- liegend der ihr obliegenden Begründungspflicht G enüge getan. In materi- eller Hinsicht ist dem angefochtenen Entscheid schliesslich zu entnehmen, dass die Vorinstanz die Variante 1 nichtsdestotrotz mit in Betracht gezogen und den weiteren Varianten sowie der Fre ileitung gegenübergestellt hat. Auch eine Rechtsverweigerung ist unter diesen Umständen nicht auszu- machen und der angefochtene Entscheid somit in formeller Hinsicht nicht zu beanstanden. A-702/2017 Seite 22 4. 4.1 Die Vorinstanz hat in ihrem Plangenehmigungsentscheid vom 23. De- zember 2016 die vom Bundesgericht verlangte Prüfung der Verkabelungs- lösung durchgeführt und gestützt darauf eine Interessenabwägung vorge- nommen. Diese hat nach Ansicht der Vorinstanz ergeben, dass die Freilei- tung unter Berücksichtigung aller Interessen insgesamt die bessere Lö- sung darstellt. Das Freileitungsprojekt halte sämtliche massgebenden ge- setzlichen Bestimmungen ein und sei insofern nicht zu beanstanden. Die Beschwerdeführenden machen diesbezüglich geltend, das Vorhaben verstosse gegen das Schonungsgebot gemäss Art. 3 Abs. 1 des Bundes- gesetzes über den Natur - und Heimatschutz (NHG, SR 451), indem die dort vorgesehene Interessenabwägung mangelhaft vorgenommen worden sei. Sie verlangen eine teilweise Verkabelung der Freileitung gemäss der Varianten 1 oder – eventualiter – der Variante 3. Zudem sei eine Verkabe- lung der SBB-Übertragungsleitung technisch möglich. 4.2 Wer eine Starkstromanlage wie die vorliegend im Streit liegende Über- tragungsleitung erstellen oder ändern will, benötigt hierfür eine Plangeneh- migung (Art. 16 Abs. 1 des Elektrizitätsgesetzes [EleG, SR 734.0]). Die Plangenehmigung für Vorhaben, die sich erheblich auf Raum und Umwelt auswirken, setzt zudem grundsätzlich einen Sachplan voraus (Art. 16 Abs. 5 EleG). Für Übertragungsleitungen ist dies der Sachplan Übertra- gungsleitungen (SÜL). Er dient als übergeordnetes Planungs- und Koordi- nationsinstrument für den Aus- und Neubau von Hochspannungsleitungen mit einer Nennspannung von 220 kV und höher sowie einer Frequenz von 50 Hz (Art. 1a Abs. 1 der Verordnung über das Plangenehmigungsverfah- ren für elektrische Anlagen [VPeA, SR 734.25]; Urteil des BGer 1C_550/2012, 1C_551/2012 vom 9. Dezember 2014 E. 7). Im Sachplan- verfahren werden der Bedarf sowie Korridorvarianten von Leitungsprojek- ten beurteilt, allfällige Konflikte identifiziert und Lösungsmöglichkeiten er- arbeitet. Nach Abschluss des Verfahrens werden im SÜL der Planungskor- ridor und die anzuwendende Übertragungstechnologie festgesetzt (Art. 1d VPeA und Art. 14 ff. der Raumplanungsverordnung [RPV, SR 700.1]). Das Sachplanerfordernis will sicherstellen, dass die gebotene Interessenabwä- gung auf Stufe Bundesrat erfolgt, der über die erforderliche Distanz verfügt und befähigt ist, die berührten Interessen auf übergeordneter Stufe in einer Gesamtschau abzuwägen (BGE 139 II 499 E. 4.2). Massgebend sind vorliegend die Objektblätter Nrn. 101 und 800 des SÜL. Das Bundesgericht hielt diesbezüglich und mit Blick auf die Sachplanpflicht A-702/2017 Seite 23 gemäss Art. 16 Abs. 5 EleG fest (Urteil des BGer 1C_175/2013 vom 11. September 2013 E. 4.3): […] Wie sich aus dem SÜL-Objektblättern und den dazugehörigen Erläuterungen ergibt, wurde die Möglichkeit einer unterirdisch en Leitungsführung zur Scho- nung der kantonalen und kommunalen Schutzgebiete und namentlich des Ge- biets des heutigen Regionalen Naturparks Binn im Sachplanverfahren nicht geprüft. Es erfolgte daher auch keine Abwägung mit den einer Verkabelung entgegen- stehenden Interessen. Wie das Bundesverwaltungsgericht zutreffend darge- legt hat, sind die zuständigen Planungs - und Bewilligungsbehörden deshalb befugt, diese Prüfung im Plangenehmigungsverfahren nachzuholen und sind insofern nicht an die in den SÜL-Objektblättern 101.1, 101.2, 800.1 und 800.2 enthaltenen Festsetzungen gebunden. […] Die Vorinstanz hat insofern zu Recht auf ein nachträgliches Sachplanver- fahren verzichtet und die erforderlichen Abklärungen sowie die Prüfung der Varianten im Plangenehmigungsverfahren vorgenommen (vgl. Urteil des BVGer A-4795/2011, A-4800/2011 und A-4819/2011 vom 3. Januar 2013 E. 7.7 f.; übereinstimmend Urteil des BGer 1C_550/2012, 1C_551/2012 vom 9. Dezember 2014 E. 5.3 mit Hinweisen; ferner CORNELIA GOGEL, in: Kratz et al. [Hrsg.], Kommentar zum Energierecht, 2016, Art. 16 Abs. 5 EleG Rz. 18–20, insbes. Rz. 20). 4.3 Gemäss der gestützt auf Art. 3 EleG erlassenen Starkstromverordnung (SR 734.2) müssen Starkstromanlagen nach den Vorschriften dieser Ver- ordnung und den anerkannten Regeln der Technik erstellt, geändert, in- standgehalten und kontrolliert werden (Art. 4 Abs. 1 Starkstromverord- nung). Zudem sind die massgeblichen Vorschriften über den Natur - und Heimatschutz sowie den Landschafts -, Umwelt- und Gewässerschutz zu beachten (Art. 7 Abs. 1 Starkstromverordnung). Die Erteilung von Bewilli- gungen von Werken und Anlagen zur Beförderung von Energie stellt ge- mäss Art. 2 Bst. b NHG eine Bundesaufgabe dar. Bei der Erfüllung einer solchen Bundesaufgabe haben die Behörden und Anstalten des Bundes dafür zu sorgen, dass das heimatliche Landschafts - und Ortsbild, ge- schichtliche Stätten sowie Natur - und Kulturdenkmäler geschont werden und, wo das allgemeine Interesse an ihnen überwiegt, ungeschmälert er- halten bleiben. Diese Pflicht gilt unabhängig davon, ob der Eingriff in ein A-702/2017 Seite 24 Objekt von nationaler, regionaler oder kommunaler Bedeutung vorgenom- men wird (Art. 3 Abs. 1 und 3 NHG). Die Bestimmung von Art. 3 NHG ver- langt keinen absoluten Schutz der Landschaft. Zunächst ver dient unge- schmälerte Erhaltung in erster Linie nur – aber immerhin – das, was ein Schutzobjekt einzigartig oder typisch macht. Zudem steht die Pflicht zur ungeschmälerten Erhaltung und zur Schonung unter dem Vorbehalt einer Interessenabwägung; landschaftli che Eingriffe sind gestattet, wenn sie durch ein überwiegendes öffentliches Interesse gerechtfertigt sind. Der Grundsatz der Schonung verlangt in diesem Sinn zunächst eine Vermei- dung, jedenfalls aber eine Minderung von (zusätzlichen) Beeinträchtigun- gen (BGE 137 II 266 E. 4; Urteil des BGer 1C_398/2012 vom 27. Mai 2013 E. 6; Urteil des BVGer A-1251/2012 vom 15. Januar 2014 E. 25.3 mit Hin- weisen; ANNE-CHRISTINE FAVRE, in: Keller/Zufferey/Fahrländer [Hrsg.], Kommentar NHG, 2. Aufl. 2019, Art. 3 Rz. 8 f., 11 und 13). 4.4 Die Plangenehmigung für eine Starkstromanlage setzt nach dem Ge- sagten dort, wo das anwendbare Recht Handlungsspielräume öffnet, eine umfassende Abwägung der berührten öffentlichen und privaten Interessen voraus; regelt das positive Verfassungs- und Gesetzesrecht einzelne As- pekte der Interessenabwägung konkret und abschliessend, so ist vorweg zu klären, ob das Vorhabe n diesen Vorschriften entspricht (zum Ganzen BVGE 2016/35 E. 3, insbes. E. 3.4; vgl. auch PIERRE TSCHANNEN, in: Aemi- segger/Kuttler/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: Richt- und Sachplanung, Interessenabwägung, 2019, Art. 3 Rz. 19 f. und 25). Im Rahmen der Interessenabwägung ist auch zu prüfen, ob es für die Landschaft schonenderer Alternativen der Leitungsführung gibt und ob be- stehende Beeinträchtigungen rückgängig zu machen sind (Urteil des BGer 1C_172/2011 vom 15. November 2011 E. 2.4 mit Hinweis; vgl. auch BGE 134 II 97 E. 3.1; Urteil des BGer 1C_152/2017, 1C_164/2017 vom 28. Au- gust 2018 E. 4.5; BVGE 2016/35 E. 3.3; ferner Urteil des BVGer A-1251/2012 vom 15. Januar 2014 E. 17.2 und E. 25). Demnach sind elektrische Leitungen so zu führen, dass sie unter Berücksichtigung der sicheren und wirtschaftlichen Energieversorgung sowie einer technisch verantwortbaren Lösung das Landschaftsbild sowie die Natur und Umwelt möglichst wenig beeinträchtigen ( Art. 11 Abs. 2 der Leitungsverordnung [LeV, SR 734.31]; BGE 137 II 266 [Entscheid Riniken] E. 4; Urteil des BGer 1C_560/2010 vom 14. Juli 2011 E. 5.1 und E. 8.3). Bei der Prüfung von Alternativen ist zu beachten, dass der Vergleich zwi- schen unterschiedlichen Lösungen nur angezeigt ist, wenn es sich um echte Alternativen handelt. Stellt sich bereits aufgrund einer summarischen A-702/2017 Seite 25 Prüfung heraus, dass eine Alternative mit erheblichen Nachteilen belastet ist, so darf sie aus dem weiteren Auswahlverfahren ausgeschieden wer- den. Kommt die Genehmigungsbehörde ihren Prüfungspflichten nicht nach und zieht sie im Plangenehmigungsverfahren trotz alternativer Vorschläge keine Alternativen in Betracht, so liegt eine fehlerhafte Interessenabwä- gung und damit ein Rechtsfehler vor (Urteil des BGer 1C_152/2017 , 1C_164/2017 vom 28. August 2018 E. 4.5 mit Hinweis auf BGE 139 II 433 E. 7.3.1; Urteil des BVGer A-1351/2017 vom 25. Juli 2017 E. 4.3 mit Hin- weisen auf die Rechtsprechung). 5. 5.1 Im Folgenden ist zunächst zu prüfen, ob die Vorinstanz die Möglichkeit einer Verkabelung der SBB -Übertragungsleitung von vornherein aus- schliessen durfte und diese Variante somit nicht in die Interessenabwägung einzubeziehen war. 5.2 Das Übertragungsnetz der SBB dient dem Betrieb einer Eisenbahn. Die streitbetroffene Übertragungsleitung hat somit in materieller Hinsicht den Anforderungen der Eisenbahngesetzgebung des Bundes zu genügen (vgl. Art. 1 Abs.1 und sowie Art . 62 Abs. 2 Bst. b des Eisenbahngesetzes [EBG, SR 742.101]). Daran ändert nichts, dass vorliegend eine Gemein- schaftsleitung mit der Beschwerdegegnerin 1 geplant ist, die jedoch nicht überwiegend dem Betrieb einer Eisenbahn dient und sich das Verfahren aus diesem Grund nach den Bestimmungen der VPeA und nicht nach der Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für Eisenbahnanlagen (VPVE, SR 742.142.1) richtet (vgl. Art.1 Abs. 4 VPeA und Art. 1 Abs. 1 VPVE; ferner Botschaft vom 13. April 2016 zum Bundesges etz über den Um- und Ausbau der Stromnetze, Bundesblatt [BBl] 2016 3865, 3873 f.). Gemäss Art. 17 Abs. 1 EBG sind Eisenbahnanlagen nach den Anforderun- gen des Verkehrs, des Umweltschutzes und gemäss dem Stande der Tech- nik zu erstellen. Hierbei sind die tech nischen Anforderungen an einen si- cheren Bahnbetrieb und eine sachgerechte Instandhaltung der Anlagen einzubeziehen (Art. 2 Abs. 1 der Eisenbahnverordnung [EBV, SR 172.141.1]). Für elektrische Anlagen geltend sodann die Bestimmun- gen gemäss Art. 42 ff. EBV und es sind die in den Ausführungsbestimmun- gen zur Eisenbahnverordnung (AB -EBV, SR 742.141.11) zu berücksichti- gen. Gemäss Art. 44.a Ziff. 3 AB-EBV müssen die Anlagen der Bahnstrom- versorgung insbesondere einen stabilen Netzbetrieb gewährleisten. A-702/2017 Seite 26 5.3 5.3.1 Aus Sicht der Vorinstanz, des BAV und der Beschwerdegegnerinnen ist eine Verkabelung der Übertragungsleitung der SBB aufgrund der Reso- nanzproblematik im Bahnstromnetz derzeit nicht möglich. 5.3.2 Die Beschwerdegegnerin 2 hat eine Studie zur sog. Resonanzprob- lematik in Auftrag gegeben. Diese wurde am 24. September 2012 erstattet und kommt zu dem Ergebnis, dass ein physikalisches Zusammenspiel zwi- schen dem Bahnstromnetz und den Triebfahrzeugen besteht, welches ein Aufschwingen des Bahnstromnetzes (sog. Resonanz) bewirken u nd bei geringer Dämpfung zu massiven Überspannungen führen kann. Die Folge könnten grossflächige Betriebsstörungen durch Schutzabschaltungen und Schäden an Triebfahrzeugen und der Netzinfrastruktur sein. Dabei habe der Verkabelungsanteil einen grossen und ungünstigen Einfluss auf das Resonanzverhalten des Bahnstromnetzes: Je grösser der Kabelanteil, umso tiefer sinke die Resonanzfrequenz, wobei tiefere Resonanzfrequen- zen aufgrund der schwachen Dämpfung als grundsätzlich kritischer beur- teilt werden. Für eine n stabilen Netzbetrieb muss gemäss der Studie die Resonanzfrequenz zwingend oberhalb von 103 Hz bleiben. Zur Begrün- dung wird einerseits auf bestehende Sicherungsanlagen – 100 Hz-Gleis- stromkreise für Gleisfreimeldeanlage – verwiesen, die nicht beeinflusst werden dürfen. Andererseits sei oberhalb dieser Frequenz gewährleistet, dass (neu zugelassene) Triebfahrzeuge keine Netzresonanzen anregten, sich also passiv verhielten. Aufgrund der genannten Gründe seien die Mög- lichkeiten bei der Verkabelung von Übertragu ngsleitungen sehr be- schränkt; mit den bis zum Jahr 2025 fest eingeplanten Verkabelungen werde die heute geltende Grenzfrequenz bereits erreicht ( AEBER- HARD/VOLLENWYDER/HAAG/AEBERHARDT, Resonanzproblematik im SBB Energienetz, 2012, insbes. S. 7–24, nachfolgend: Studie Resonanzproble- matik). Die Ergebnisse der Studie der Beschwerdegegnerin 2 sind in einem am 5. Dezember 2013 durch das Institut für Elektrische Anlagen der Techni- schen Universität (TU) Graz erstatteten Gutachten bestätigt worden . Als richtig eingestuft wurde insbesondere die Feststellung, dass die Netzreso- nanzfrequenz mit Zunahme der verkabelten Abschnitte abnimmt (FI- CKERT/RENNER, Gutachten über Resonanzproblematik im Übertragungs- netz der SBB, 2013 , S. 10 und 12 f.; Studie und Gutachten sind abrufb ar unter < www.news.admin.ch > Suche zeitlich einschränken auf den 3. April 2014 > BAV schafft Spielraum für die Verkabelung von Bahnstrom-Leitun- gen, abgerufen am 25. Februar 2019). A-702/2017 Seite 27 5.3.3 Es ist unbestritten, dass das mit Wechselstrom betriebene Netz der Beschwerdegegnerin 2 ein schwingungsfähiges System darstellt, die kriti- sche Resonanzfrequenzschwelle derzeit bei 103 Hz liegt und der Verkabe- lungsanteil einen negativen Einfluss auf das Resonanzverhalten des Net- zes hat. Auch das Bundesgericht anerkennt die Proble matik und stützte sich in seinen Entscheid betreffend die Gemeinschaftsleitung zwischen Samstagern und Zürich auf die erwähnten Unterlagen, die Studie der Be- schwerdegegnerin 2 und das Gutachten der TU Graz, ab (vgl. Urteil des BGer 1C_550/2012, 1C_551/2012 vom 9. Dezember 2014 E. 8.1–8.4; be- stätigt mit Urteil des BGer 1C_434/2017 vom 27. November 2017 E. 3.2.3). Der geringe derzeit noch zur Verfügung stehende Spielraum ist gemäss dem Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene (nachfolgend: SIS) in ers- ter Priorität für die Sanierung der alten Mittellandleitung zwischen Ober- gösgen und Rohr und in zweiter Priorität zur Minderung der Belastung in Freiburg einzusetzen (Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene [SIS], vom 8. September 2010, letztmals angepasst am 7. Dezember 2018, Ka- pitel 4.8 [Festsetzungen]). Die Beschwerdeführenden bringen nicht vor und es ist auch nicht ersichtlich, dass diese Priorisierung Bundesrecht verletzt. Somit ist festzuhalten, dass mit Blick auf die materiellen Anforderungen, denen das Bahnstromnetz zu genügen hat (vgl. vorstehend E. 5.2), derzeit kein Spielraum für eine weitere Verkabelung im Übertragungsnetz der SBB besteht (vgl. im Ergebnis das Urteil des BGer 1C_434/2017 vom 27. No- vember 2017 E. 6.3). 5.4 5.4.1 Die Beschwerdeführenden machen in ihrer Beschwerde geltend, die Resonanzfrequenzschwelle könne in absehbarer Zeit gesenkt und damit zusätzlicher Spielraum für die Verkabelung von Freileitungen und damit auch für die vorliegende SBB-Übertragungsleitung geschaffen werden. 5.4.2 In den Jahren 2015 und 2016 wurden die EBV und die Ausführungs- bestimmungen zur Eisenbahnverordnung geändert. So schreibt die Be- stimmung von Art. 47.1 Ziff. 4.1 AB-EBV, die am 1. Juli 2016 in Kraft getre- ten ist, vor, dass sich elektrische Tr iebfahrzeuge ab dem 1. Januar 2021 oberhalb einer Frequenz von 87 Hz passiv verhalten müssen. Zudem müs- sen gemäss der Übergangsbestimmung von Art. 83 g Abs. 2 EBV beste- hende Triebfahrzeuge bis zum 31. Dezember 2021 so umgebaut werden, dass auch sie sich bei einer Frequenz von über 87 Hz gegenüber dem Bahnstromnetz passiv verhalten. In den Erläuterungen zur Änderung der Ausführungsbestimmung zur Eisenbahnverordnung ist festgehalten (Wei-A-702/2017 Seite 28 terentwicklung der Eisenbahnverordnung [EBV] und ihrer Ausführungsbe- stimmungen [AB-EBV], AB-EBV-Teilrevision 2016, Erläuterungen, S. 13, abrufbar unter < www.bav.admin.ch > Rechtliches > Ausführungsbestim- mungen zur EBV [AB-EBV] > Änderungen – Übersicht im Detail, abgerufen am 25. Februar 2019): Damit eine weitere Verkabelung im 16.7Hz Bahnstromnetz zukünftig (wenn auch in einem beschränkten Rahmen) noch möglich ist, müssen die Fahr- zeuge sich oberhalb 87 Hz gegenüber dem Bahnstromnetz passiv verhalten. Dies ist aktuell nicht bei allen Fahrzeugtypen der Fall. Fahrzeuge welche diese Vorgaben nicht erfüllen sind entsprechend anzupassen. Dazu wurde EBV Art. 83h [heute Art. 83g EBV] geschaffen. Die Anforderung schreibt das pas- sive Verhalten aller Umrichterfahrzeuge im 16.7Hz Netz oberhalb 87 Hz ge- genüber dem Netz vor. 5.4.3 Das BAV bestätigt mit Schreiben vom 15. Mai 2017 an die Vorinstanz die dargestellte Rechtslage grundsätzlich. Allerdings sei noch Gegenstand von Abklärungen, welche Massnahmen zur Einhaltung der Frist gemäss der Übergangsbestimmung von Art. 83g Abs. 2 EVB getroffen werden müssten und wie diese zu finanzieren seien. Anschliessend sei den be- troffenen Eisenbahnverkehrsunternehmen eine angemessene Frist zur Umsetzung der Massnahmen zu gewähren. Aus diesem Grund könne noch kein genaues Datum für die Einführung der neuen Grenzfreq uenz von 87 Hz festgelegt werden und sei damit zu rechnen, dass die in der EBV gesetzte Frist verlängert werden müsse. 5.4.4 Bereits in der Studie der Beschwerdegegnerin 2 zur Resonanzprob- lematik aus dem Jahr 2012 ist festgehalten, dass ein Absenken der Grenz- frequenz von 103 Hz auf 87 Hz möglich ist und mit Blick insbesondere auf die Konflikte zwischen Freileitungen und den Anliegen des Landschafts- schutzes sowie den Anforderungen gemäss der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV, SR 814.710) angestrebt werde. Hierzu müssten die Gleisstromkreise für die Gleisfreimeldeanlagen umgebaut, die Normen für Triebfahrzeuge angepasst und anschliessend sämtliche Triebfahrzeuge, auch jene des grenzüberschreitenden Verkehrs, den neuen Normen angepasst werden. Der Umbau der Gleisstromkreise, mit welchem die Arbeitsfrequenz der Gleisstromkreise auf eine unkritische Frequenz verschoben werde, sei momentan im Gang und die Arbeiten wür- den bis Ende 2013 abgeschlossen. Zusätzlich müsse sichergestellt sein, dass sich die Triebfahrzeuge oberhalb der neuen Grenzfrequenz passiv verhielten. Dies sei für neue Triebfahrzeuge durch Softwareanpassungen möglich. Bereits zugelassene Triebfahrzeuge müssten jedoch umgebaut werden, wobei die terminliche und finanzielle Umse tzung einer solchen A-702/2017 Seite 29 Massnahme offen sei. Die Studie erwähnt schliesslich weitere Möglichkei- ten, um das Resonanzproblem einzugrenzen, beurteilt diese – die Verwen- dung von Kabeln mit dickerer Isolationsschicht, der Einsatz von Generato- ren als dämpfende Elemente und der Einsatz passiver Dämpfungsglieder – jedoch als wirtschaftlich nicht tragbar ( AEBERHARD/VOLLENWY- DER/HAAG/AEBERHARDT, Studie Resonanzproblematik, insbes. S. 5 f., 12 und 25–29). Vor diesem Hintergrund ist gestützt auf das geltende Verordnungsrech t und insbesondere die Übergangsbestimmung gemäss Art. 83g Abs. 2 EBV derzeit davon auszugehen, dass ab dem 1. Januar 2022 eine Resonanz - Grenzfrequenz von 87 Hz gilt. Diese Frequenz stellt jedoch gemäss der Studie der Beschwerdegegnerin 2 zur Resonanzproblematik nach dem heutigen Stand der Technik die absolute Grenze dar, unter derer sich das Bahnstromnetz nicht mehr stabil betreiben lässt: Dämpfungen seien in die- sem Bereich so gering, dass Resonanzen nur sehr langsam abklingen wür- den ( AEBERHARD/VOLLENWYDER/HAAG/AEBERHARDT, Studie Resonanz- problematik, S. 34). 5.4.5 Das BAV äussert sich mit Schreiben vom 15. Mai 2017 weiter zur Frage, wie die zusätzlich realisierbaren Verkabelungen auf die einzelnen Leitungsprojekte verteilt werden. Es geht davon aus, dass der mit einer Absenkung der Resonanzfrequenzschwelle auf 87 Hz zusätzlich gewon- nene Spielraum auf maximal 100 km zusätzlicher Leitungskilometer be- grenzt ist. Bei einer Leitung mit zwei elektrischen Systemen, wie sie bei der Bahn häufig seien (sog. Schleifen), müssten zwei Erdkabel verlegt werden, weshalb effektiv deutlich weniger als 100 km Freileitungen verkabelt wer- den könnten. Hiervon werde etwa aufgrund der technisch bedingten Not- wendigkeit, die Einspeisung i n Unterwerke schweizweit zu verkabeln, ein Grossteil bereits kompensiert. Soweit alsdann noch Spielraum bestehe, würden Projekte gemäss den vier Kriterien Umwelt (Reduktion der Kon- flikte von Freileitung mit Moorlan dschaftsgebieten und in einem Inventar des Bundes verzeichneten Schutzobjekten von nationaler Bedeutung), Raumplanung (Einhaltung der Anforderungen gemäss der NISV), techni- sche Aspekte und Bedeutung des Projekts bewertet und priorisiert. Diese Kriterien seien auch im Sachplan Verkehr, Teil Infrast ruktur Schiene, be- hördenverbindlich festgelegt worden. Aus Sicht des BAV erfüllt die vorliegend zur Diskussion stehende Teilstre- cke der SBB -Übertragungsleitung die Anforderungen nicht, um einen Grossteil des aus derzeitiger Sicht letztmalig zur Verfügung stehenden A-702/2017 Seite 30 "Verkabelungsvorrats" zu konsumieren. Zur Begründung verweist es auf seinen Evaluationsbericht vom 31. März 2015 über mögliche Verkabelun- gen für dringende 132 kV-Leitungsprojekte bis 2025, gemäss welchem die geplante Gemeinschaftsleitung keine Ko nflikte in den Bereichen Umwelt sowie Raumplanung aufweist und daher eine vergleichsweise geringe Pri- orität für eine Verkabelung erhalten habe. An dieser Beurteilung hält das BAV fest und weist darauf hin, dass es Sache des Bundesrates sei, bei Vorliegen eines zusätzlichen Handlungsspielraums als Folge der Absen- kung der Resonanz -Grenzfrequenz eine gesamthafte Priorisierung aller Leitungsbauvorhaben vorzunehmen (Schreiben des BAV vom 15. Mai 2017, zu den Akten genommen als Beilage zur ergänzenden Vernehmlas- sung der Vorinstanz vom 18. Mai 2017). 5.4.6 Der Verkabelungsvorrat wird auch nach einer Absenkung der Reso- nanzfrequenzschwelle beschränkt sein. Der SIS schreibt aus diesem Grund wiederum eine gesamthafte Beurteilung aller Leitungsprojekte an- hand der vier Kriterien Umwelt, Raumplanung, technische Aspekte und Be- deutung des Projekts sowie die Bezeichnung de r prioritären Projekte vor (vgl. Art. 18 Abs. 5 EBG; SIS, Kapitel 4.8 [Festsetzungen]; vgl. ferner BGE 139 II 499 E. 4). Vorliegend werden keine Objekte ge mäss Art. 6 NHG tangiert und auch grundlegende Konflikte mit den Anforderungen gemäss der NISV sind nicht ersichtlich. Die Beschwerdeführenden begründen ihre Begehren denn auch in erster Linie damit, das Vorhaben verstosse gegen das Schonungs- gebot gemäss Art. 3 Abs. 1 NHG. Dies allein rechtfertigt es jedoch nicht, das vorliegende Plangenehmigungsverfahren auszusetzen, bis die für eine weitere Verkabelung prioritären Projekte (behördenverbindlich) bezeichnet worden sind, zumal bereits das Bundesgericht in se inem Rückweisungs- entscheid das vorliegende Projekt als dringlich bezeichnet hat und nicht ersichtlich ist, dass die Vorinstanz bei ihrer Beurteilung wesentliche Ge- sichtspunkte ausser Acht gelassen hätte. Insgesamt besteht somit kein An- lass, von der fachkundigen Beurteilung des BAV abzuweichen, welche ei- ner Verkabelung der SBB-Übertragungsleitung vorliegend und im Vergleich zu anderen Projekten lediglich eine geringe Priorität eingeräumt hat. 5.5 Die Beschwerdeführenden verlangen in ihrer Beschwerde sodann grundsätzlich, alternativ zur Wechselstromtechnik sei die SBB -Übertra- gungsleitung mit Gleichstromtechnologie zu verkabeln. Die Beschwerde- gegnerin 2 lehnt den Einsatz der HGÜ -Technologie aus betrieblichen und A-702/2017 Seite 31 wirtschaftlichen Gründen ab; der Einsatz der HGÜ-Technologie sei insbe- sondere aufgrund der zusätzlich erforderlichen Frequenzumrichter mit so hohen Mehrkosten verbunden, dass diese Möglichkeit von vornherein aus- zuschliessen sei. Das fachkundige BAV beurteilt diese Einschätzung als plausibel, weshalb für das Bundesverwaltungsgericht kein Anlass besteht, insoweit vom vorinstanzlichen Entscheid abzuweichen. 5.6 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine Verkabelung der SBB- Übertragungsleitung derzeit und in naher Zukunft nicht möglich ist , was auch von den Beschw erdeführenden in ihrer Replik anerkannt wird . Eine solche Massnahme würde den Anforderungen an einen sicheren und zu- verlässigen Bahnbetrieb widersprechen. Die Verkabelung der SBB -Über- tragungsleitung musste daher nicht weiter in Betracht gezogen werden. Dasselbe gilt für die geforderte Verwendung der Gleichstromtechnologie. Der angefochtene Entscheid ist insofern nicht zu beanstanden und die SBB-Übertragungsleitung somit in jedem Fall als Freileitung zu führen. Dies ist bei der weiteren Überprüfung der Inter esseabwägung der Vor - instanz zu berücksichtigen. 6. 6.1 Die Vorinstanz hat sich für die Interessenabwägung zwischen der Frei- leitung und den drei Kabelvarianten am "Bewertungsschema für Übertra- gungsleitungen" (nachfolgend: Bewertungsschema Übertragungsleitun- gen) orientiert. Die Beschwerdeführenden kritisieren dessen Anwendung als nicht sachgerecht; das Bewertungsschema Übertragungsleitungen sei für das Sachplanverfahren und nicht für die Beurteilung von weit fortge- schrittenen Projekten im Plangenehmigungsverfahren vorgesehen. Darauf ist im Folgenden einzugehen. 6.2 Die Bundesämter für Energie, Raumentwicklung und Umwelt haben zusammen mit dem Fachsekretariat der ElCom das Bewertungsschema Übertragungsleitungen erarbeitet und im Februar 2013 verabschiedet. Es soll gemäss dem dazugehörigen Handbuch im Sachplanverfahren eine ob- jektive Beurteilung von Korridorvarianten und der anzuwendenden Über- tragungstechnologie ermöglichen (Handbuch zum Bewertungsschema Übertragungsleitungen, Februar 2013, S. 6 f., < www.bfe.admin.ch > Ver- sorgung > Stromversorgung > Stromnetzte > Freileitung oder Kabel > Be- wertungsschema, abgerufen am 25 . Februar 2019, nachfolgend: Hand- buch). A-702/2017 Seite 32 Das Handbuch gibt unter Berücksichtigung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen zunächst verschiedene Mindestanforderungen vor, denen Korridorvarianten zu genügen haben. Deren Bewertung soll sodann an- hand der vier gleichwertigen Pfeiler Raumentwicklung, Umweltschonung, technische Aspekte und Wirtschaftlichkeit erfolgen. Die Pfeiler Raument- wicklung, Umweltschonung und technische Aspekte sind so gestaltet, dass die jeweiligen Gegebenheiten eines Vorhabens qualitativ bewertet werden können. Das Bewertungsschema bestimmt hierzu verschieden gewichtete Kriterien wie etwa die Möglichkeit einer Bündelung von Infrastrukturanla- gen, die Erhöhung der Sicherheit gemäss der (n-1)-Regel oder die Beein- trächtigung des Landschaftsbildes . Das Handbuch enthält sodann zu je- dem Kriterium einen Bewertungsschlüssel in Form von Nutzwertpunkten. So wird etwa das Kriterium der allgemeinen Pflicht zur Schonung der Land- schaft gemäss Art. 3 NHG mittel gewichtet (2 Punkte) und für die weitere Bewertung zwischen einer grossräumigen (Leitung länger als 1 km; minus 2 Punkte), einer kleinräumigen (Leitung kürzer als 1 km; minus 1 Punkt) und keiner (zusätzlichen) Beeinträchtigung einer wertvollen Landschaft (0 Punkte) unterschieden. Zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit verschiedener Variante n sind zu- nächst aufgrund von Kosten - und Nutzenschätzungen die effektiven und normierten Kosten (Investitions- und Betriebskosten) sowie der Nutzen ei- ner Leitungsvariante zu ermitteln. Je Kostengruppe ist hierbei eine untere und eine obere Bandbreite anzugeben. Auf dieser Grundlage wird in einem zweiten Schritt mithilfe der Berechnung des diskontierten Ertrages die Effi- zienz eine Korridorvariante objektiv bewertet, wobei für die Ertragsberech- nung die untere Grenze der Kosten dem maximalen Nutzen und die obere Grenze der Kosten dem minimalen Nutzen gegenüberzustellen sind (Be- wertungsschema Übertragungsleitungen, Februar 2013, < www.bfe.ad- min.ch > Versorgung > Stromversorgung > Stromnetzte > Freileitung oder Kabel > Bewertungsschema, abgerufen am 26. Februar 2019; Handbuch, insbes. S. 20–22). 6.3 Die Beschwerdeführenden weisen grundsätzlich zu Recht darauf hin, dass gemäss dem Handbuch das Bewertungsschema nicht zur Anwen- dung im Plangenehmigungsverfahren vorgesehen ist; die zur Beurteilung von Korridorvarianten erforderlichen Unterlagen müssen nicht den Detail- lierungsgrad eines Plangenehmigungsgesuchs aufweisen, da nur eine vo- raussichtliche, grobe Vereinbarkeit des Korridorverlaufs mit den berührten A-702/2017 Seite 33 Interessen bewertet wird. Damit ist die Anwendbarkeit des Bewertungs- schemas im vorliegenden Verfahren jedoch nicht von Vornherein ausge- schlossen. Wie vorstehend bereits erwähnt (E. 4.2), ist gemäss dem Rückweisungs- entscheid des Bundesgerichts die Möglichkeit einer unterirdischen Lei- tungsführung im Sachplanverfahren nicht geprüft worden und die Varian- tenprüfung insoweit unvollständig erfolgt. Es entschied sodann, dass diese Variantenprüfung für eine Teilstrecke nachzuholen sei, wobei es die Ange- legenheit aus prozessökonomischen Gründen nicht in das Sachplan-, son- dern in das Plangenehmigungsverfahren zurückwies. Bereits aus diesem Grund ist nicht grundsätzlich zu beanstanden, dass die Vorinstanz für den Entscheid, ob die geplante Übertragungsleitung auf der betreffenden Teil- strecke als Freileitung zu führen oder zu verkabeln ist, sich mit auf das Bewertungsschema Übertragungsleitungen abstützte. Sodann bietet das Bewertungsschema nur – aber immerhin – eine Hilfestellung zur objektiven Entscheidfindung im Vergleich zwischen verschiedenen Varianten; die In- teressenabwägung wird nachvollzieh- und (somit) überprüfbar und die An- wendung des Bewertungsschemas dient auch der Selbstkontrolle der Be- hörden (vgl. Urteil des BVGer A-1251/2012 vom 15. Januar 2014 E. 6.3.3). Die Anwendung entbindet indes nicht davon, den konkreten Umständen hinreichend Rechnung zu tragen und die berührten Interessen gestützt auf deren Bewertung im Einzelfall möglichst umfassend zur berücksichtigen (CORNELIA GOGEL, Exkurs: Kabel oder Freileitung? Praxisübersicht und Lö- sungsinstrument, in: Kratz et al. [Hrsg.], Kommentar zum Energierecht, 2016, Rz. 48 und 55; vgl. in diesem Sinn auch Urteil des BGer 1C_94/2012 vom 29. März 2012 E. 4.4 f.). Auch im Handbuch ist entsprechend festge- halten, dass die Bewertung gemäss dem Bewertungsschema die Interes- senabwägung und auch deren sorgfältige Begründung nicht ersetzt und mithin die einfache Addition der in den einzelnen Bereichen erreichten Punkte nicht zulässig ist (Handbuch, S. 7). Die Vorinstanz hat ihre Interessenabwägung anhand der Kriterien gemäss dem Bewertungsschema Freileitungen strukturiert, ohne jedoch für die Be- wertung und Gewichtung der berührten Interessen auf dessen schemati- sche Vorgaben abzustellen. Die Bewertung und Gewichtung der berührten Interessen erfolgte aufgrund der konkreten Umstände des Einzelfalls. Die- ses Vorgehen ist sachgerecht und nicht zu beanstanden. Ob die Vorinstanz den konkreten Umständen hinreichend Rechnung getragen und die Inte- ressenabwägung insgesamt mit der gebotenen Sorgfalt vorgenommen hat, wird im Folgenden zu prüfen sein (vgl. nachfolgend E. 7). A-702/2017 Seite 34 7. 7.1 Die Beschwerdeführenden kritisieren, die Vorinstanz habe die für und wider eine Verkabelung der Freileitung sprechenden Interessen nicht rich- tig gegeneinander abgewogen und damit Bundesrecht verletzt. Insbeson- dere habe die Vorinstanz das Interesse an einer Schonung der Landschaft und das Interesse der Walderhaltung auf der einen sowie das Interesse an einer wirtschaftlichen Energieversorgung auf der anderen Seite nicht rich- tig bewertet bzw. falsch gewichtet. Die Vorinstanz und die Beschwerdegeg- nerinnen halten demgegenüber dafür, eine Verkabelung sei mit gewichti- gen wirtschaftlichen Nachteilen verbunden, welche das Interesse an einer weitergehenden Schonung der Landschaft überwiegen würden. 7.2 Für die Interessenabwägung sind in einem ersten Schritt alle berührten Interessen zu ermitteln. Anschliessend sind die ermittelten Interessen mit- hilfe rechtlich ausgewiesener Massstäbe zu beurteilen und den Interessen aufgrund ihrer Beurteilung im Entschei d möglichst umfassend Rechnung zu tragen (Interessenabwägung im engeren Sinn). Die gesamte Interes- senabwägung ist sodann in der Entscheidbegründung offenzulegen (vgl. BGE 134 II 97 E. 3.1; Urteil des BGer 1C_560/2010 vom 14. Juli 2011 E. 7; BVGE 2016/35 E. 3.4 mit Hinweisen; KASPAR PLÜSS, Interessenabwägung beim Bau von Wasser - und Windenergieanlagen, 2017, Rz. 103–105 so- wie 106; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, § 26 Rz. 34–38). 7.3 Im Hinblick auf die Interessenabwägung sind zunächst die drei Kabel- varianten darzustellen, für welche die Machbarkeit untersucht worden ist. Ebenfalls einzugehen ist auf die SBB -Übertragungsleitung, die bei einer Verkabelung der Starkstromleitung, wie vorstehend erwähnt, in jedem Fall als Freileitung geführt würde. Variante 1: Die Trassenvariante 1 sieht eine vollständige Verkabelung zwi- schen den Unterwerken Mörel/Filet und Ernen vor. Vom Unt erwerk Mörel/Filet (Trassenpunkt [TP] 1) aus ist zur Überwindung der grossen Hö- hendifferenz zunächst ein bergmännischer Stollen bis zum Beginn des be- stehenden, rund 3 km langen Wasserstollens vorgesehen (TP 2). Der Was- serstollen, der in gutem baulichem Zustand ist, wird als Leitungss tollen ausgebaut. Vom Austritt des Wasserstollens im Gebiet Egga (TP 3) ist im offenen Gelände bis Gaschi (TP 3.1) die Verlegung eins Rohrblocks ange- setzt. Daran schliesst, ausgehend von einer Startbaugrube im Gebiet Bä- cherhäusern, ein im Rohrvortrieb aufzufahrender Trassenabschnitt an. Die-A-702/2017 Seite 35 ser reicht bis unmittelbar vor der Binna (TP 4), welche mit einer 100 m lan- gen und 3 m breiten Hängebrücke überspannt wird. Im Anschluss an die Brücke folgt bis zum Unterwerk Ernen (TP 5) ein Tunnelabschnitt zur Un- terquerung des Senggwalds. Verlegt werden nebst zwei Leerrohren für eine allfällige spätere Verkabelung der SBB-Übertragungsleitung drei Ka- bel mit Aluminiumleitern (65 kV -Kabel) und 14 Kabel mit Kup ferleitern (380 kV-Kabel; 2 Doppelsysteme zu je sechs Kabel sowie zwei Reserve- kabel). Da eine Anlieferung der Vortriebsrohre durch Grengiols und Ernen nicht möglich ist, muss vor Ort eine Feldfabrik zur Rohrherstellung errichtet werden. Variante 2: Die Trassenvariante 2 beinhaltet ei ne Zwischenverkabel ung zwischen "Ze Millere" und dem Unterwerk Ernen. Hierzu ist ein rund 4‘300 m langer Tunnel vorgesehen, welcher die Binna im Vergleich zur Va- riante 1 weiter östlich im Oberlauf unterquert, wo die Talbildung weniger ausgeprägt ist. Im Gebiet "Ze Millere" ist ein oberirdisches Übergangsbau- werk mit einer Fläche von rund 1‘600 m2 – gemäss dem Umweltbericht vom 11. September 2014 zur Machbarkeitsstudie (nachfolgend: Umweltbericht zur Machbarkeitsstudie ; Vorakten, act. 5879–5913) ist eine Fläche von rund 2‘000 m2 notwendig – vorgesehen. Es ist die Verlegung derselben Ka- bel wie in Variante 1 geplant. Variante 3: Die Trassenvariante 3 sieht eine Zwischenverkabelung zwi- schen "Viertel" und dem Unterwerk Ernen vor. Sie unterscheidet sich von der Variante 2 durch die Position des Übergangsbauwerks, welches nord- östlich in einer Waldschneise oberhalb "Viertel" vorgesehen ist. Die Tun- nelstrecke hat eine Länge von rund 3 km. Es ist wiederum die Verlegung derselben Kabel wie in Variante 1 vorgesehen. SBB-Übertragungsleitung: Gemäss der Machbarkeitsstudie der Beschwer- degegnerin 2 vom Juli 2014 (Vorakten, act. 6027–6043; nachfolgend: SBB- Machbarkeitsstudie) soll die als Freileitung geplante SBB-Übertragungslei- tung jedenfalls zwischen den Masten Nrn. 2442 bzw. 2440 und 1465 auf der Trasse der Gemeinschaftsleitung erstellt werden. Die Nennhöhe der Masten, also die Höhe vom Boden bis zum untersten Leiter, entspricht mit rund 40 m jener der Gemeinschaftsleitung. Die weitere Höhe bis zur Mast- spitze beträgt 6 m. 7.4 7.4.1 Im Folgenden ist zu prüfen, ob die Interessenabwägung den darge- stellten Anforderungen entspricht, die Vorinstanz die berührten Interessen A-702/2017 Seite 36 also richtig gegeneinander abgewogen hat. Hierzu ist einem ersten Schritt zu untersuchen, ob diese die berührten Interessen vollständig ermittelt hat. 7.4.2 Die Vorinstanz hat die projektierte Freileitung und die Varianten für eine Verkabelung gemäss der Machbarkeitsstudie einander gegenüberge- stellt und im Lichte der Kriterien gemäss dem Bewertungsschema Freilei- tungen beurteilt. Sie kam zusammenfassend zum Ergebnis, dass die ver- schiedenen Varianten unter raumplanerischen und technischen Gesichts- punkten als gleichwertig zu beurteilen sind; sowohl die Freileitung als auch die Kabelvarianten liessen sich in Übereinstimmung mit den raumplaneri- schen Anforderungen umsetzen und würden die an sie gestellten leitungs- und elektrotechnischen Anforderungen erfüllen. Unter dem Gesichtspunkt der Umweltschonung würden sich hinsichtlich des Landschaftsschutzes klarerweise Vorteile für eine Verkabelung ergeben, welche allerdings durch den Umstand relativiert würden, dass die SBB-Übertragungsleitung weiter- hin als Freileitung zu führen sei und auch bei einer Verkabelung Eingriffe in das Landschaftsbild (Übergangsbauwerke, Kabelbrücke) nicht zu ver- meiden seien. Auf der anderen Seite weise die Freileitung (leichte) Vorteile in den Bereichen Bodenschutz, Lärmschutz (während der Bauzeit), Abfälle und Walderhaltung auf. In Bezug auf die weiteren unter dem Gesichtspunkt der Umweltschonung untersuchten Bereiche würden sich keine besonde- ren Vorteile für die Freileitung oder eine Verkabelung zeigen. Entscheidend sei schliesslich, dass mit einer Verkabelung ein erheblicher finanz ieller Mehraufwand von mehr als 75 Mio. Fr. (Variante 3) bzw. 105 Mio. Fr. (Va- riante 2) verbunden sei. Dieser Mehraufwand sei mit Blick auf die lediglich teilweise Entlastung der Landschaft unverhältnismässig und daher auf eine Verkabelung zu verzichten. 7.4.3 Dieser Prüfungsrahmen der Vorinstanz ist mit Blick auf die darge- stellte Rechtsprechung grundsätzlich nicht zu beanstanden. Die Beschwer- degegnerinnen machen jedoch darüber hinaus sinngemäss geltend, eine Verkabelung führe zu einer (zusätzlichen) Verzögerung des dringend not- wendigen Ausbauvorhabens und es sei der Freileitung auch aus diesem Grund der Vorzug zu geben. Darauf ist an dieser Stelle einzugehen. Das Bundesgericht hat in Bezug auf die zeitliche Dringlichkeit in seinem Rückweisungsentscheid ausgeführt was folgt (Urteil des BGer 1C_175/2013 vom 11. September 2013 E. 6.2): […] Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Realisierung der vorliegend streitigen Leitungen dringlich ist: Sie gehören zum strategischen Übertra- gungsnetz der Schweiz, das grundsätzlich bis 2015 realisiert werden soll. Der A-702/2017 Seite 37 Neubau der 132 kV-Leitung der SBB muss laut BFE spätestens bei Eröffnung des Gotthard -Basistunnels Ende 2016/Anfang 2017 in Betrieb genommen werden können. Auch die AG LVS [Arbeitsgruppe Leitungen und Versor- gungssicherheit] ging in ihrem Schlussbericht davon aus, dass der Neubau der 1 32 kV -Leitung der SBB zur Bildung eines ringförmigen, tragfähigen Bahnstrom-Verbundnetzes zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit un- erlässlich sei (Ziff. 3.1.1 und 3.1.2 S. 23 ff.). Zwar ist die lange Dauer des Verfahrens nicht den Beschwerdegegnern anzu- lasten. Dies ändert aber nichts an dem nunmehr bestehenden Zeitdruck. Unter diesen Umständen müssen Rückweisungen auf das absolut Gebotene redu- ziert werden, d.h. auf Teilstrecken, in denen sich die Interessenabwägung des BFE als bundesrechtswidrig erweist, eine Verkabelung zwingend geprüft wer- den muss und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch realisiert werden kann. […] Der Aspekt der zeitlichen Dringlichkeit eines Vorhabens stellt kein eigen- ständiges, unmittelbar durch Gesetz oder Verordnung anerkanntes öffent- liches Interesse dar, welches gegen die umweltrechtlichen oder andere In- teressen abzuwägen wäre. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus den erwähnten Erwägungen des Bundesgerichts . Es hat die Rückweisung in Übereinstimmung mit der bisherigen Rechtsprechung auf jene Teilstrecke beschränkt, für welche sich die Interessenabwägung als bundesrechtswid- rig erwiesen hatte. Das bedeutet allerdings nicht, dass der zeitliche Aspekt im Rahmen der Interessenabwägung in jedem Fall ohne Bedeutung wäre. Gemäss Art. 89 Abs. 1 BV haben sich Bund und Kantone für eine sichere Energieversorgung einzusetzen, was wiederum sichere und leistungsfä- hige Systeme zur Verteilung elektrischer Energie mit einschliesst (vgl. Art. 7 Abs. 1 des Energiegesetzes [EnG, SR 730.0]). An einer sicheren und zuverlässigen Energieversorgung besteht somit ein öffentliches Interesse und dieses Interesse kann u.U. auch eine zeitliche Komponente haben. Es wäre in einem solchen Fall jedoch begründet darzulegen, welche Auswir- kungen eine (weitere) zeitliche Verzögerung auf die Versorgungssicherheit hat und mit welchen (vorübergehenden) Massnahmen diesen begegnet werden kann (vgl. Urteil des BGer 1C_550/2012, 1C_551/2012 vom 9. De- zember 2014 E. 9.3). Solche Umstände werden vorliegend nicht begründet geltend gemacht, weshalb darauf nicht gesondert einzugehen ist. Im Übri- gen ist nicht ersichtlich, dass die Vorinstanz ein berührtes Interesse ausser Acht gelassen hätte. A-702/2017 Seite 38 7.5 7.5.1 7.5.1.1 In einem zweiten Schritt ist zu prüfen, ob die Vorinstanz die berühr- ten Interessen im Lichte der Projektunterlagen und insbesondere der Machbarkeitsstudie richtig bewertet hat, wobei zunächst das Interesse an einer Schonung der Landschaft i.S.v. Art. 3 Abs. 1 NHG zu prüfen ist. 7.5.1.2 Die Beschwerdeführenden verlangen unter Verweis auf eine Publi- kation des BAFU , es sei die vorliegend betroffen e Landschaft in Wert zu setzen, d.h. zu monetarisieren. So sollten die Mehrkosten, die mit einer Verkabelung verbunden sind, unmittelbar mit dem daraus resultierenden Vorteil für die Landschaft vergleichbar gemacht werden. Darauf und auf den Beweisantrag der Beschwerdeführenden, es sei eine unabhängige Studie zur Monetarisierung der Landschaftswerte im vorliegenden Fall ein- zuholen, ist im Folgenden vorab einzugehen. Die Publikation des BAFU, auf welche sich die Beschwerdeführenden be- rufen, nimmt Bezug auf den Schlussbericht zu verschiedenen Modellvor- haben im Bereich der nachhaltigen Entwicklung. Dieser weist auf ver- mehrte Interessen- bzw. Nutzungskonflikte im Zusammenhang mit natürli- chen Ressourcen sowie auf die Problematik hin, dass eine wirtschaftliche Nutzung in Ertragszahlen gemessen werden könne, während sich der Wert einer natürlichen Ressource – etwa der Landschaft – nur schwer beziffern lasse. Es bestehe die Gefahr, dass dieser Wert in der Entscheidfindung nicht angemessen berücksichtigt werde , weshalb es nützlich sein könne, deren Wert ökonomisch zu erfassen und ausdrücken zu können. Der Be- richt verweist in diesem Zusammenhang u.a. auf ein Forschungsprogramm des Schweizerischen Nationalfonds (nachfolgend: NF), in deren Rahmen mehrere Tausend Personen nach ihrer Zahlungsbereitschaft etwa für die Bewahrung des heutigen Landschaftsbildes im Berner Oberland befragt worden sind, um so den Wert der betreffenden Landschaft zu ermitteln (ARE/BAFU/Bundesamt für Landwirtschaft [BLW]/Staatssekretariat für Wirtschaft [SECO] [Hrsg.], Modellvorhaben nachhaltige Raumentwicklung 2014–2018: Natürliche Ressourcen klug nutzen, 2018, S. 24–26, abrufbar unter < www.modellvorhaben.ch > Modellvorhaben 2014 -2018 > Natürli- che Ressourcen nachhaltig nutzen und in Wert setzen, abgerufen am 5. März 2019). Das ARE und die Vorinstanz lehnen eine standardisierte Monetarisierung von Landschaften ab. Beide Behörden erachten die Monetarisierung ideel- ler Werte als nicht sachgerecht und halten daran fest, die Auswirkungen A-702/2017 Seite 39 eines Vorhabens auf die Landschaft qualitativ im Rahmen einer Interes- senabwägung zu würdigen. Das ARE äussert zudem methodische Vorbe- halte und verweis t hierzu auf den Synthesebericht zum erwähnten For- schungsprogramm des NF; es gebe keinen Konsens darüber, welche Ent- wicklung für die Landschaft im Alpenraum wünschenswert sei, weshalb sich auch Grenznutzen sowie Grenzkosten und somit der Preis bzw. Wert einer Landschaft nicht allgemeingültig bestimmen liessen. Es ist nicht ersichtlich und wird von den Beschwerdeführenden auch nicht begründet geltend gemacht, dass eine allgemein anerkannte Methode zur Ermittlung des Werts einer konkret abgegrenzten Landschaft besteht (vgl. PLÜSS, a.a.O., Rz. 221 ff. und 286) oder die im Rahmen des erwähnten Forschungsprogramms für eine konkrete Landschaft – das Berner Ober- land – mittels Befragung ermittelte Zahlungsbereitschaft auf die vorliegend betroffene Landschaft übertr agen werden könnte. Eine solche Methode müsste daher zunächst erarbeitet werden, bevor anschliessend die vorlie- gend betroffene Landschaft in Wert gesetzt werden könnte. Ein solches Vorgehen, das für den Bau der Übertragungsleitung eine nicht unerhebli- che zeitliche Verzögerung mit sich brächte, ist nicht sachgerecht, umso mehr, als eine Monetarisierung vorliegend zur Entscheidfindung nicht (zwingend) erforderlich ist. Im Rahmen der Interessenabwägung sind die berührten Interessen wie erwähnt zu bewerten und anschliessend auf- grund der Beurteilung im Entscheid möglichst umfassend zu berücksichti- gen. Dass hierbei ideelle Interessen mitspielen, die sich einer zahlenmäs- sigen Betrachtung (eher) verschliessen, ist nicht unüblich und verlangt von der Behörde, dass diese ihr Abwägen mit sinnstiftenden Argumenten plau- sibel macht. Das Interesse an einer Schonung der Landschaft fliesst dabei insoweit in die Abwägung mit zahlenmässig fassbaren Interessen ein, als – je nach Umständen – Mehrkosten zu Gunsten der Schonung der Land- schaft zu akzeptieren sind. Der Umstand, dass sich – wie vorliegend – nicht alle Interessen operationalisieren lassen, steht der Interessenabwägung als Mittel der Entscheidung somit nicht entgegen (vgl. PLÜSS, a.a.O., Rz. 114 f.; TSCHANNEN, a.a.O., Art. 3 Rz. 32–35, insbes. Rz. 32). Ohnehin erscheint, wie auch das ARE und die Vorinstanz einwenden, fraglich, ob eine Monetarisierung rein ideeller Werte angesichts der Vielfalt landschaft- licher Werte und deren stark subjektiver Wahrnehmung sachgerecht is t. Die Frage kann jedoch offen bleiben, da es nach dem Gesagten unter den vorliegenden Umständen weder angezeigt noch erforderlich ist, die be- troffene Landschaft zu monetarisieren bzw. eine Studie hierzu einholen. Der Beweisantrag der Beschwerdeführenden ist daher abzuweisen. A-702/2017 Seite 40 7.5.1.3 In der Sache kritisieren die Beschwerdeführenden, die Vorinstanz habe dem Schonungsgebot gemäss Art. 3 Abs. 1 NHG zu wenig Gewicht beigemessen. Sie bringen vor, dass eine Verkabelung gemäss der Variante 1 die Landschaft im Vergleich zu r heutigen Situation und insbesondere auch im Vergleich zur geplanten Gemeinschaftsleitung erheblich entlasten würde. Auf Übergangsbauwerke könnte in diesem Fall verzichtet werden. Zudem würde die Freileitung der Beschwerdegegnerin 2 deutlich weniger mächtig in Erscheinung treten als die geplante Gemeinschaftsleitung, so dass sie aus der Ferne kaum mehr sichtbar wäre. Die Vorinstanz hält dem- gegenüber dafür, eine Freihaltung der Landschaft von elektrischen Anla- gen sei vorliegend nicht möglich, da auch jede der geprüften Varianten zu sichtbaren Eingriffen in die Landschaft führe. Bei einer Verkabelung müsse die SBB-Übertragungsleitung in jedem Fall als sichtbare Freileitung geführt werden und es seien – je nach Variante – eine Kabelbrücke oder gut sicht- bare Übergangsbauwerke notwendig. Die Vorinstanz mass aus diesen Gründen dem Interesse an einer Schonung der Landschaft im Vergleich der verschiedenen Varianten mit der Freileitung (im Ergebnis) insgesamt kein hohes Gewicht bei. 7.5.1.4 Das Bundesgericht hielt zu den im Bereich "Binnegga-Binnachra- Hockmatta-Hofstatt" betroffenen Landschaftsschutzgebieten fest (Urteil des BGer 1C_175/2013 vom 11. September 2013, E. 7.4): […] Die neue Leitung überquert hier die Binna und die beidseits davon gele- genen Landwirtschaftsflächen (Binnegga und Hockmatte), die zu kantonalen bzw. kommunalen Schutzgebieten gehören (vgl. UVB 2009 Anh. 3.1, Über- sichtskarten 1: 10'000, Landschafts - und Naturschutzgebiete). Das gesamte Gebiet ist Teil des Regionalen Naturparks Binn; es handelt sich um eine wert- volle Kulturlandschaft mit hohem Erholungswert. Im ARNAL -Bericht wird von einer sehr starken Auswirkung (Wirkungsfaktor 0.8) ausgegangen, u.a. wegen der Exponiertheit der Leitung auf der Kuppe bei Binnegga und der Herablei- tung ins Binntal sowie der Kreuzung von Offenland im Bereich Hockmatte (S. 7 unten, 13 und 14). Das BAFU führt in seiner Vernehmlassung aus, dass der Verlauf der Freilei- tung aufgrund seiner Anträge bereits stark verbessert und das Landschaftsbild im Vergleich zur vorbestehenden Situation verbessert worden sei; dennoch sei weiterhin von einer schweren Beeinträchtigung des kantonalen Land- schaftsschutzgebiets Binnachern/Binnegga und des Regionalen Naturparks Binn auszugehen. […] Von diesen Feststellungen ist im Folgenden für die Bewertung des Interes- ses an einer Schonung der Landschaft auszugehen, wobei, wie vorstehend A-702/2017 Seite 41 erwogen, mit der Vorinstanz davon auszugehen ist, dass die SBB-Übertra- gungsleitung nicht verkabelt werden kann und somit bei einer Verkabelung der übrigen Leitungen als Freileitung auf der Trasse der projektierten Ge- meinschaftsleitung zu führen ist. 7.5.1.5 Die Masten der Gemeinschaftsleitung sind mit teilweise über 80 m Höhe im Mittel jedoch fast doppelt so hoch und an ihrer breitesten Stelle mit 24 m dreimal so breit wie die Masten der SBB -Übertragungsleitung. Letztere verfügen zudem nur über einen Ausleger, während auf der Ge- meinschaftsleitung bis zu fünf Ausleger vorgesehen sind. Soweit die Lei- tungen im Wald ve rlaufen, werden die Masten der SBB -Übertragungslei- tung, wie die Beschwerdeführenden zu Recht geltend machen, zu einem Grossteil verdeckt und – wie die Gemeinschaftsleitung auch – durch den dahinterliegenden Wald zusätzlich kaschiert. Die Fernwirkung der SB B- Übertragungsleitung ist im Vergleich zur Gemeinschaftsleitung, die eine mittlere Fernwirkung aufweist, somit gering. Im teilweise offenen Gelände im Gebiet "Binnegga-Binnachra-Hockmatta-Hofstatt" fallen beide Freilei- tungen optisch stärker auf. Die Masten der SBB-Übertragungsleitung sind jedoch deutlich weniger mächtig und werden durch die Waldstrukturen deutlich besser kaschiert als die breit ausladenden Tragwerke der Gemein- schaftsleitung. Ihre Nahwirkung ist daher im Vergleich zur Gemeinschafts- leitung deutlich geringer, so dass vorliegend höchstens von einer mittel- schweren Beeinträchtigung der wertvollen Landschaft auszugehen ist, wo- hingegen die geplante Gemeinschaftsleitung zu einer schweren Beein- trächtigung führt (vgl. zum Ganzen SBB-Machbarkeitsstudie, Anhang "Ver- gleich Gesamtmasthöhen" [Vorakten, act. 6027–6043]; Mastbilder 1:200 [Vorakten, act. 3903 und 3905]; zur Nennhöhe der Masten: Niederhal- tungsservitut, Bericht vom 9. März 2009, Anhang "Tabelle Ausmass Ser- vitut" [Vorakten, act. 4321–4346] und Projetanpassung Grengiols Süd, Er- gänzung Niederhaltungsservitut, Bericht vom 2. März 2011, Anhang [Vorakten, act. 6419–6421]; Bewertung der Ausgleichsmassnahmen nach dem "N+L Punktekonto", Bericht vom 29. November 2010, S. 7 f. und 13 f. [Vorakten act. 4746–4777]; Rückweisungsentscheid des BGer 1C_175/2013 vom 11. September 2013 E. 7.3 f.). Wird die Gemeinschafts- leitung entsprechend einer in der Machbarkeitsstudie untersuchten Varian- ten verkabelt, ergeben sich zwar zusätzliche Beeinträchtigungen der Land- schaft durch die Übergangsfelder (Varianten 2 und 3) bzw. die Kabelbrücke über die Binna (Variante 1), für welche ein massives Bauwerk erstellt wer- den muss. Die Standorte der Übergangsfelder sind jedoch mässig bzw. wenig exponiert und der Standort der Kabelbrücke, für welche auch eine touristische Nutzung angedacht ist, ist schlecht einsehbar (Umweltbericht A-702/2017 Seite 42 zur Machbarkeitsstudie, S. 25 [Vorakten, act. 5879–5913]). Schliesslich würden die heute bestehenden Freileitungen, die heute teilweise durch Schutzgebiete verlaufen, zurückgebaut und dies unabhängig davon, ob die Gemeinschaftsleitung als Freileitung realisiert oder teilweise verkabelt wird. Insgesamt ergibt sich, dass selbst mit einer nur teilweisen Verkabelung der Gemeinschaftsleitung insbesondere gemäss der Variante 1 die Landschaft im Vergleich zur projektierten Freileitung auf einem längeren Abschnitt er- heblich entlastet und (somit) geschont werden könnte. Zu diesem Ergebnis kommt auch das BAFU als Fachbehörde des Bundes. Es hälft fest, dass mit einer Verkabelung gemäss der Variante 1 das Landschaftsbild am bes- ten geschont werden könne, da sie ohne landschaftsbeeinträchtigende Übergangsbauwerke auskomme und (so) die berührten Schutzobjekte bestmöglich entlastet würden (Stellungnahmen des BAFU vom 10. März 2015 und 26. Januar 2016 [Vorakten, act. 5365–5368 und 5369 –5375]). Dem Interesse an einer Schonung des Landschaftsbildes ist daher im Ver- gleich insbesondere zwischen der projektierten Freileitung und der Vari- ante 1 gemäss der Machbarkeitsstudie hohes Gewicht beizumessen. 7.5.2 Weiter ist das Interesse an der Erhaltung des Waldes und seiner Funktionen in Betracht zu ziehen, welches in Art. 3 und 16 des Waldgeset- zes (WaG, SR 921.0, vgl. auch Art. 1 Abs. 1 Bst. a und c WaG) verankert ist und nach Ansicht der Vorinstanz einer separaten SBB-Freileitung unter Verkabelung der übrigen Leitungen entgegensteht. Unbestritten ist, dass für Maststandorte im Waldareal Wald definitiv gerodet werden muss und die Baumhöhen auf einzelnen Abschnitten der Freilei- tung aus Sicherheitsgründen insbesondere im Bereich des maximalen Durchhangs zwischen zwei Masten begrenzt werden müssen (Niederhal- tung; vgl. hierzu Urteil des BGer 1A .183/2001 vom 18. September 2002 E. 8.3.1 sowie ferner BGE 139 II 134 E. 6.2). Nach Ansicht der Vorinstanz und auch des BAFU muss für die Gemeinschaftsleitung aufgrund der hö- heren Masten jedoch weniger Wald niedergehalten werden als für eine se- parate SBB-Freileitung. Zudem seien bei einer Verkabelung gemäss der Variante 1 zusätzlich Rodungen im Bereich der Kabelbrücke über die Binna erforderlich, weshalb aus waldrechtlicher Sicht die projektierte Freileitung Vorteile gegenüber einer Verkabelung biete. Die Beschwerdeführenden kri- tisieren diese Bewertung vorab in tatsächlicher Hinsicht als unrichtig. Die Masten der separat geführten SBB-Freileitung würden über dieselbe Nenn- höhe (minimale Masthöhe bis zum untersten Leiter) verfügen wie jene der A-702/2017 Seite 43 Gemeinschaftsleitung), seien jedoch weniger ausladend. Die Niederhal- tungsflächen könnten somit erheblich reduziert werden. Die Masten der Gemeinschaftsleitung weisen mehrheitlich eine Nennhöhe von 40 bis 44 m auf und sind auf Höhe des untersten Auslegers bis zu 19 m breit. Je nach Hangneigung muss daher u nter der Gemeinschaftsleitung ein Waldstreifen mit einer Breite von 15 bis 30 m niedergehalten werden . Hierzu werden sämtliche Bäume auf den Stock gesetzt (Umweltverträglich- keitsbericht vom 20. Dezember 2007, S. 66 [Vorakten, act. 4375-4472], nachfolgend: UVB 2007 ; Projektanpassung Grengiols Süd, Ergän zung Niederhaltungsservitut [Vorakten, act. 6419-6421]. Die Masten der SBB - Übertragungsleitung weisen unter Berücksichtigung einer mittleren Baum- wuchshöhe von 35 m sowie eines Sicherheitsabstand von 5 m zwischen Wald und unterstem Leiterseil weitgehend dieselbe Nennhöhe auf wie die Masten der Gemeinschaftsleitung. Im Vergleich zu den Tragwerken der Gemeinschaftsleitung ist der Ausleger der SBB -Freileitung mit 8 m indes deutlich weniger breit (SBB-Machbarkeitsstudie, S. 3 und Anhang "Ver- gleich Gesamtmasthöhen" [Vorakten, act. 6027–6043]). Zwar finden sich in den Unterlagen keine Angaben darüber, wie breit unter diesen Umstän- den der niederzuhaltenden Waldstreifen ist. Da jedoch die Masten beider Freileitungen im Wesentlichen dieselbe Nennhöhe aufweisen, wird für eine separate SBB -Freileitung der nie derzuhaltende Waldstreifen nicht uner- heblich schmäler sein. Auf der anderen Seite ist gemäss dem Umweltbe- richt zur Machbarkeitsstudie bei einer Verkabelung gemäss der Variante 1 für das Erstellen der Kabelbrücke über die Binna die Rodung von Wald nötig, wobei die Fläche weniger als 1‘000 m2 beträgt. Die zusätzliche Rodung, die bei einer Verkabelung gemäss der Variante 1 notwendig ist, fällt vorliegend nicht ins Gewicht. Auf dem Leitungsabschnitt zwischen den Unterwerken Filet/Mörel und Ernen ist für die Gemein- schaftsleitung die Niederhaltung von rund 100‘000 m2 Wald erforderlich (Anhang zum Umweltverträglichkeitsbericht vom 9. März 2009, Anhang 5.1 [Vorakten, act. 4166-4320]) und es ist aufgrund des vorstehend Ausgeführ- ten davon auszugehen, dass diese Fläche bei einer separaten SBB-Frei- leitung unter Verkabelung der übrigen Leitungen nicht unerheblich redu- ziert werden kann. Insgesamt ist jedoch selbst bei einer Realisierung der projektierten Gemeinschaftsleitung nicht mit einer starken Beeinträchti- gung des Waldes auszugehen (Rückweisungsentscheid des BGer 1C_175/2013 vom 11. September 2013 E. 7.3.3). Dem Interesse an der Erhaltung des Waldes und seiner Funktionen ist somit im Vergleich insbe- sondere zwischen der projektierten Freileitung und der Variante 1 gemäss A-702/2017 Seite 44 der Machbarkeitsstudie mittleres Gewicht zu Gunsten einer Verkabelung (gemäss der Variante 1) beizumessen. 7.5.3 Zu berücksichtigen ist sodann das Interesse am Schutz des Bodens vor (physikalischen) Bodenbelastungen, wie es in Art. 33 Abs. 2 des Um- weltschutzgesetzes (USG, SR 814.01) verankert ist (vgl. PIERRE TSCHAN- NEN, in: Vereinigung für Umweltrecht/Keller [Hrsg.], Kommentar zum Bun- desgesetz über den Umweltschutz, 2. Aufl., Zürich 2004, Stand März 1999, Art. 33 Rz. 6, 35 f. und 37 f.). Unbestritten ist, dass eine teilweise Verkabelung der Gemeinschaftsleitung im Vergleich zur projektierten Freileitung zusätzlichen Boden beansprucht. Die Vorinstanz kommt vor diesem Hintergrund zum Ergebnis, dass in Be- zug auf den Schutz des Bodens vor physikalischen Beeinträchtigungen die Freileitung im Vergleich zu den Kabelvarianten gewichtige Vorteile auf- weist. Die Beschwerdeführenden halten dieser Bewertung entgegen, dass die Beanspruchung grösstenteils lediglich vorübergehender Natur sei und bei fachkundiger Ausführung der Bauarbeiten die Bodenfruchtbarkeit ge- mäss dem Umweltbericht zur Machbarkeitsstudie nicht beeinträchtigt werde. Gemäss dem Umweltbericht zur Machbarkeitsstudie führt insbesondere eine Verkabelung gemäss der V ariante 1 zu erheblichen Bodenverschie- bungen (Bodenabtrag, Zwischenlagerung, Auftrag), be dingt im Wesentli- chen durch den Bau des Kabelrohrblocks zwischen TP 3 und TP 3.1. Ins- gesamt wird bei einer Verkabelung gemäss der Variante 1 im Vergleich zur projektierten Gemeinschaftsleitung zusätzlich eine Fläche von rund 40‘000 m2 vorübergehend beansprucht. Bei einer Verkabelung gemäss den Varianten 2 und 3 reduziert sich die Fläche auf rund 7‘000 m2 (tempo- rär) und rund 2‘000 m2 (dauerhaft für Übergangsfelder). Der Umweltbericht hält schliesslich fest, dass bei einer fachgerechten Ausführung mittelfristig die Bodenfruchtbarkeit nicht beeinträchtigt würde (Umweltbericht zur Machbarkeitsstudie, S. 21 [Vorakten, act. 5879–5913]). Vor diesem Hintergrund ist mit den Beschwerdeführenden davon auszuge- hen, dass das Interesse am Schutz des Bodens vor (physikalischen) Bo- denbelastungen vorliegend nicht erheblich ins Gewicht fallen kann. Die im Vergleich zur projektierten Gemeinschaftsleitung zusätzliche Bodenbean- spruchung ist im Wesentlichen vorübergehender Natur, wobei die Boden- fruchtbarkeit mit geeigneten Massnahmen erhalten bzw. wiederhergestellt A-702/2017 Seite 45 werden kann. Der Umweltverträglichkeitsbericht verweist in diesem Zu- sammenhang insbesondere auf den Leitfaden des Bundesamt es für Um- welt, Wald und Landschaft (BUWAL, heute: BAFU) zum Bodenschutz beim Bauen, welcher insbesondere Verhaltensanweisungen für den Bodenab- trag, die Zwischenlagerung und die Rekultivierung gibt (UVB 2007, S. 84 [Vorakten, act. 4375-4472]; vgl. auch die Pflichten gemäss Art. 7 der Ver- ordnung über Belastungen des Boden s [VBBo, SR 814.12]). An diesem Ergebnis würde sich nichts ändern, sollten die im Fall einer Verkabelung zusätzlich erforderlichen Baupisten und – bei einer Verkabelung gemäss der Variante 1 – die Feldfabrik zur Rohrherstellung in der Flächenbilanz gemäss dem Umweltbericht zur Machbarkeitsstudie nicht enthalten sein (vgl. Machbarkeitsstudie, S. 120, 122 und 124 [Vorakten, act. 6044-6216]). Auch hierbei handelt es sich um temporäre Beanspruchungen von Boden und es ist nicht ersichtlich, dass die Bodenfruchtbarkeit nicht mit geeigne- ten Massnahmen zumindest mittelfristig erhalten werden könnte. Schliess- lich ist festzuhalten, dass auch im Bereich des Rohrblocks nicht mit einer übermässigen thermischen Belastung des Bodens zu rechnen ist, der zu einem Austrocknen führen würde (Machbarkeitsstudie, S. 33 [Vorakten, act. 6044-6216]). Dem Interesse am Schutz des Bodens vor (physikali- schen) Bodenbelastungen ist daher im Vergleich zwischen der projektier- ten Freileitung und den in der Machbarkeitsstudie untersuchten Varianten einer Verkabelung lediglich geringes Gewicht beizumessen. 7.5.4 Mit in Betracht zu ziehen ist weiter das Interesse an einer Vermeidung von Abfällen, welches in Art. 30 Abs. 1 USG verankert ist; (unverschmutz- tes) Aushub- und Ausbruchmaterial gilt umweltrechtlich als Abfall i.S.v. Art. 7 Abs. 6 USG (vgl. Art. 3 Bst. f der Abfallverordnung [VVEA, SR 814.600]). Unbestritten ist, dass bei einer teilweise Verkabelung der Gemeinschafts- leitung im Vergleich zur projektierten Freileitung zusätzliches Aushub- und Ausbruchmaterial anfällt und dieses, kann es nicht verwertet werden, ent- sorgt werden muss (Art. 30 Abs. 2 und 3 USG; Art. 19 VVEA). Gemäss den Erwägungen der Vorinstanz kann das zusätzliche Aushub- und Ausbruch- material je nach Qualität teilweise wiederverwertet werden. Für das übrige Material müsse eine Deponielösung erarbeitet werden. Sie kommt daher im Rahmen der Beurteilung der berührten Interessen zum Ergebnis, dass in Bezug auf das Interesse an einer Vermeidung (zusätzlicher) Abfälle die Freileitung im Vergleich zu den Kabelvarianten und insbesondere zu Vari-A-702/2017 Seite 46 ante 1 leichte Vorteile aufweist. Die Beschwerdeführenden wenden hierge- gen ein, der grösste Teil des zusätzlich anfallenden Aushub- und Ausbruch- materials könne wiederverwertet werden. Gemäss dem Umweltbericht zur Machbarkeitsstudie fällt bei einer teilwei- sen Verkabelung der Gemeinschaftsleitung zusätzliches unverschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial an, im Wesentlichen bedingt durch den Bau des Kabelrohrblocks und den Ausbruch der Stollen . Die Menge wird – je nach Variante – auf 30‘000 bis 100‘000 m3 geschätzt. Der Umweltbericht hält schliesslich fest, dass das Material je nach Qualität verwertet werden könne oder aber auf einer noch zu bezeichnenden Deponie abzulagern sei, wobei ein Entsorgungskonzept für ein Auflageprojekt erarbeitet würde (Umweltbericht zur Machbarkeitsstudie, S. 22 [Vorakten, act. 5879–5913]). Die Beurteilung der Vorinstanz, unter dem Gesichtspunkt der Abfallvermei- dung der projektierten Freileitung den Vorzug vor einer teilweisen Verka- belung der Gemeinschaftsleitung einzuräumen, ist mit Blick auf die bei ei- ner Verkabelung zusätzlich anfallenden (erheblichen) Mengen an Aushub- und Ausbruchmaterial nicht zu beanstanden. An dieser Beurteilung ändert nichts, dass es sich (voraussichtlich) um unversch mutztes Material han- delt, dessen Verwertung und allfällige Entsorgung weniger (kosten -)auf- wändig ist. Dies gilt auch für den Fall, dass ein Grossteil des Materials ver- wertet werden könnte, umso mehr, da eine Verwertung ebenfalls mit Um- weltauswirkungen etwa in Form von zusätzlichen Transporten verbunden wäre. Mit der Vorinstanz ist somit dem Interesse an einer Vermeidung von Abfällen im Vergleich zwischen der projektierten Freileitung und den in der Machbarkeitsstudie untersuchten Varianten einer Verkabelung ein gerin- ges Gewicht zugunsten der Freileitung beizumessen. 7.5.5 7.5.5.1 Schliesslich ist das Interesse an einer wirtschaftlichen und damit kostengünstigen Energieversorgung in Betracht zu ziehen, wie es in Art. 7 Abs. 2 EnG als Leitlinie für die Energieversorgung und somit auch den Stromtransport verankert ist und nach Ansicht der Vorinstanz einer Teilver- kabelung der Gemeinschaftsleitung entscheidend entgegensteht (vgl. auch Art. 11 Abs. 2 LeV sowie die Pflicht gemäss Art. 8 Abs. 1 Bst. a des Strom- versorgungsgesetzes [StromVG, SR 734.7], ein effizientes und damit kos- tengünstiges Netz zu gewährleisten). Die Beschwerdeführenden kritisieren die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit durch die Vorinstanz in methodischer und tatsächlicher Hinsicht als nicht sachgerecht. Ihrer Ansicht nach resul-A-702/2017 Seite 47 tieren für die Verkabelung gemäss der Variante 1 im Verhältnis zur projek- tierten Freileitung geringere Mehrkosten als von der Vorinstanz angenom- men und sei dem Interesse an einer wirtschaftlichen Stromversorgung da- her vorliegend keine überwiegende Bedeutung beizumessen. 7.5.5.2 Die frühere Rechtsprechung ging davon aus, dass eine Freileitung aus betrieblicher, technischer und energiewirtschaftlicher Sicht eindeutig die beste Lösung ist. Entsprechend wurden für die Verkabelung von Hoch- spannungsleitungen hohe Anforderungen an die Schutzwürdigkeit des Ge- biets gestellt (vgl. BGE 137 II 266 [Entscheid Riniken] E. 4.2 unter Verweis auf das Urteil des BGer 1E.1/2006 vom 12. April 2006 E. 8.3 mit Hinweis; Urteil des BVGer A-954/2009 vom 1. Juli 2010 E. 15.6.5 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Mit seinem Entscheid Riniken hat das Bundesgericht diese Praxis modifiziert. Es hielt fest , dass Kabelanlagen aufgrund des technischen Fortschritts leistungsfähiger, zuverlässiger und kostengünsti- ger geworden seien, weshalb die Verkabelung nicht mehr nur auf absolute Ausnahmefälle zu beschränken sei, sondern auch bei Landschaften von bloss mittlerer bzw. lokaler Bedeutung in Betracht fallen könne. Ob eine Verkabelung etwa zur Schonung der Landschaft geboten ist, sei in jedem Einzelfall aufgrund einer umfassenden Interessenabwägung zu prüfen. Hierbei seien alle während der Lebensdauer der Anlage anfallenden Kos- ten zu berücks ichtigen, wozu nebst den Investitionskosten auch die Be- triebs- und damit – im Interesse eines effizienten Energietransports – die Stromverlustkosten zu zählen seien. Im konkreten Fall wies ein Gutachten für die Teilverkabelung im Verhältnis zur Freilei tung ein Kostenverhältnis von 0,66 bis 1,83 aus; dem Gutachten lagen drei verschiedene Szenarien zu Grunde (mittlere, minimale und hohe Verluste), die sich nach Auslastung des Systems, Ausgangskosten der kWh und der Teuerungsrate unterschie- den. Das Bundesgeric ht erachtet e schliesslich das Interesse am unge- schmälerten Erhalt eines Landschaftsschutzgebiets von lokaler Bedeutung durch eine Teilverkabelung der Übertragungsleitung als überwiegend (BGE 137 II 266 [Entscheid Rinken] E. 4-7). 7.5.5.3 Um die Varianten künftiger Leitungsbauvorhaben hinsichtlich der Kosten und des Nutzens vergleichbar zu machen, ist eine Bewertung nach einheitlichen und abgestimmten Kriterien erforderlich. Für den Varianten- vergleich auf der Ebene der Sachplanung enthält das Bewertungsschema Übertragungsleitungen entsprechende Vorgaben. Es gibt eine Kostenta- belle vor und verlangt eine detaillierte sowie transparente, nachvollzieh- bare und einheitliche Auflistung der über die gesamte Lebensdauer anfal-A-702/2017 Seite 48 lenden Kosten, wobei je Kostengruppe eine untere und eine obere Band- breite anzugeben ist. Ebenfalls auszuweisen sind die Grundlagen für die Berechnung der Betriebs - und Verlustkosten (Lastprognosen, Energie- preis, Teuerung etc.). Gestützt darauf sind die effektiven und die normierten Investitions- und Betriebskosten zu berechnen und schliesslich die Varian- ten auf der Basis einer Wirtschaftlichkeitsberechnung nach der sog. Bar- wertmethode unter Berücksichtigung der Investitions - und Betriebskosten sowie des Nutzens vergleichbar zu machen. Der Variantenvergle ich ist grundsätzlich unter der Annahme eines gleichzeitigen Baubeginns der Pro- jektvarianten durchzuführen. Ist eine Verfahrensbeschleunigung möglich, so ist diese mit einer separaten Berechnung im Sinne einer Sensitivitäts- analyse aufzuzeigen (Handbuch, S. 20–22). 7.5.5.4 Die Beschwerdegegnerin 1 und verschiedene Unternehmen der Energiewirtschaft haben im Nachgang zum Entscheid Riniken (ebenfalls) eine Methode entwickelt, um auf den Netzebenen 1 und 3 einen Wirtschaft- lichkeitsvergleich verschiedener Leitungsvarianten vornehmen zu können. Der entsprechende nicht öffentliche Bericht "Wirtschaftlichkeitsberechnung Kabel Freileitung" vom 25. November 2013 (nachfolgend: Bericht Wirt- schaftlichkeitsberechnung) hält einleitend fest, dass eine Kabelleitung in der Erstellung teurer ist als eine Freileitung, im späteren Betrieb in der Re- gel jedoch weniger Betriebs - und Instandhaltungskosten sowie Kosten durch Energieverluste verursacht. Für einen Vergleich zwischen Kabel - und Freileitung sind daher die über die gesamte Lebensdauer anfallenden Kosten in Betracht zu ziehen. Zukünftig anfallende Kosten sind auf den Investitionszeitpunkt nach der Barwertmethode abzuzinsen. Als Zinssatz ist der um die Teuerung bereinigte durchschnittliche Kapitalkostensatz (Weighted Average Cost of C apital, sog. WACC) zu verwenden, welchen das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) gestützt auf Art. 13 Abs. 3 bis der Stromversorgungsverordung (StromVV, SR 734.71) festlegt. Zu diskontieren sind insbesondere die Ver- lustkosten (Wirk- und Ladestromverluste, Verluste aus der Kompensation von sog. Blindleistung). Die Höhe der Verluste ist wesentlich abhängig vom mittleren Stromfluss und vom Strompreis, wobei entsprechende Annahmen mit erheblichen Unsicherheiten verbunden sind. Der S trompreis ist (aus diesem Grund) gestützt auf den Mittelwert der an der Deutschen Strom- börse EEX gehandelten Felix Futures DE-Produkte (Jahrespreise) für die nächsten fünf Jahre festzulegen, mit einem Zuschlag für den Schweizer Strommarkt zu versehen und g estützt auf den Jahresmittelwert des Eu- rokurses in Schweizer Franken umzurechnen. Aufgrund widersprüchlicher Anzeichen zur Entwicklung des Strompreises nimmt der Bericht einen real A-702/2017 Seite 49 konstanten Strompreis an. Zu berücksichtigen ist schliesslich, dass die (vo- raussichtliche) Lebensdauer der Kabel mit rund 40 Jahren im Vergleich zu Freileitungen, die in der Regel doppelt so lange genutzt werden können, deutlich kürzer ist und somit im Kostenvergleich ein Ersatz des Kabels be- rücksichtigt werden muss. 7.5.5.5 Die Machbarkeitsstudie weist für die Wirtschaftlichkeitsberechnung zunächst die Investitionskosten für die Kabelleitung und – gestützt auf die Angaben der Beschwerdegegnerin 1 – für die Freileitung aus. Für die Frei- leitung wird sodann angenommen, dass die Stromkreissysteme nach rund 40 Jahren ebenfalls ersetzt werden müssen und entsprechend zusätzliche Investitionskosten anfallen. Im Ergebnis geht die Machbarkeitsstudie zu- dem von einer verlustärmeren Beseilung aus; anstelle von Zweierbündeln mit einem Leiterqu erschnitt von je 800 mm 2 gemäss dem Auflageprojekt sind neu Zweierbündel mit einem Leiterquerschnitt von 1‘000 mm2 vorge- sehen (vgl. hierzu vorstehend Sachverhalt Bst. H). Im Weiteren werden die erzeugten Verluste und die hiermit verbundenen Verlustkosten abgeschätzt. Da der Trassenabschnitt für eine Verkabelung kurz ist, werden Ladestrom- und Kompensationsverluste als vernachläs- sigbar bezeichnet und nicht weiter betrachtet. Weiter werden die Grössen zur Berechnung und Abzinsung der künftigen Verlustkosten festgelegt; es werden ein mittlerer Strompreis von 54 Fr./MWh, ein mittlerer Stromfluss von 1‘200 A und ein realer Diskontsatz von 3.2 % (WACC von 4.7 % abzü- glich der Teuerung in der Höhe von 1.5 %) in Ansatz gebracht (Machbar- keitsstudie, S. 128 [Vorakten, act. 6044–6216]). Gestützt darauf sowie un- ter Berücksichtigung der Investitionskosten weist die Machbarkeitsstudie über den Betrachtungszeitraum von 80 Jahren die folgenden diskontierten Vollkosten aus (Machbarkeitsstudie, S. 141/Tabelle 17): Kabelleitung Freileitung (optimiert) – Variante 1: 186,5 Mio. Fr. 43,8 Mio. Fr. – Variante 2: 129,8 Mio. Fr. 21,1 Mio. Fr. – Variante 3: 93,2 Mio. Fr. 14,6 Mio. Fr. Aus der Gegenüberstellung der Vollkosten resultiert – je nach Variante – ein Mehrkostenfaktor von zwischen 4,26 für Variante 1 und 6 ,38 für Vari- ante 3. A-702/2017 Seite 50 7.5.5.6 Die Vorinstanz hat einen unabhängigen Experten mit der Beglei- tung und Überprüfung der Machbarkeitsstudie beauftragt. Damit sollte si- chergestellt werden, dass die Möglichkeit einer Verkabelung des fraglichen Leitungsabschnitts nach international anerkannten Methoden und Kriterien unter Berücksichtigung des aktuellen Standes der Technik und weiterer re- levanter Aspekte vollständig und neutral geprüft wird. Der Experte, Prof. Dr. Hans Clavitsch, hat sich mit Berich t vom 16. Januar 2014 zum Pflich- tenheft für die Machbarkeitsstudie (Vorakten, act. 4916–4926) und mit Be- richt vom 10. November 2014 (Vorakten, act. 5125–5129)zur Machbar- keitsstudie geäussert. Der Experte weist darauf hin, dass im deutschspra- chigen Raum erstmalig eine Machbarkeitsstudie im vorliegenden Detailie- rungsgrad erstellt worden sei. Die hierfür gewählten Arbeits- und Beurtei- lungsmethoden entsprächen dem Stand der Technik und Wissenschaft und seien richtig angewandt worden. Zudem seien die erarbeiteten Ergebnisse stringent und logisch nachvollziehbar. Der Experte hebt schliesslich hervor, dass mit der Verlegung eines Reservekabels eine hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit auch einer Kabelleitung gewährleistet werden könne. 7.5.5.7 Die Beschwerdeführenden kri tisieren die Machbarkeitsstudie zu- nächst in methodischer Hinsicht und machen geltend, die Verwendung der Barwertmethode sei zur Berechnung der Wirtschaftlichkeit verschiedener Varianten nicht geeignet; die der Barwertmethode zugrundeliegende For- mel konvergiere sehr rasch und der vermeintlich auf 80 Jahre berechnete Wert werde bereits nach vier bis acht Jahren beinahe erreicht. Die Bar- oder auch Kapitalwertmethode ist eine Methode der Investitions- rechnung. Hierbei werden die zeitlich unterschiedlich anfallenden Ein- und Auszahlungen auf einen bestimmten Zeitpunkt hin abgezinst. Die Differenz aus den abgezinsten Ein - und Auszahlungen ergibt den Kapitalwert. Be- schränkt sich die Berechnung wie vorliegend auf zukünftige Zahlungen, so ergibt die Berechnung den Barwert aller zukünftigen Zahlungen. Man erhält den Barwert Z0 durch Addition der über n Jahre anfallenden diskontierten Jahreszahlungen Z mit i als dem Diskontierungszinssatz (JEAN-PAUL THOMMEN, Betriebswirtschaft und Management, 10. Aufl. 2016, S. 543 f. und 553–556): Z0 = 𝑍 (1+𝑖)1 + 𝑍 (1+𝑖)2 + … + 𝑍 (1+𝑖)𝑛 Die Barwertmethode beruht auf der Annahme, dass eine zukünftig anfal- lende Zahlung bis zu jenem Zeitpunkt verzinst wird und aus diesem Grund aus heutiger Sicht hierfür weniger Geld aufgewendet werden muss. Der A-702/2017 Seite 51 Barwert ist somit der Wert, den zukünftige Aufwendungen – vorliegend die Verlustkosten – in der Gegenwart besitzen. Er wird, wie vorstehend darge- stellt, durch Abzinsung der zukünftigen Zahlungen und anschliessendes Summieren ermittelt und ermöglicht so die Vergleichbarkeit verschiedener Projekte bzw. Varianten über einen einheitlichen Zeitraum hinweg. Die Bar- wertmethode erfasst auf diese Weise alle während der Nutzungsdauer an- fallenden Zahlungsströme. Ihre Anwendung auf Sachverhalte wie den vor- liegenden ist daher sachgerecht (vgl. THOMMEN, a.a.O., S. 541 f. und 555). Entsprechend schreibt auch das Handbuch vor, Varianten nach der Bar- wertmethode vergleichbar zu machen (Handbuch, S. 22; vgl. in diesem Sinn auch die Stellungnahme des Fachsekretariats der ElCom vom 28. Ja- nuar 2014, zu den Akten genommen als Beilage zum Schreiben der Be- schwerdegegnerinnen vom 19. Juli 2017). Der Einwand der Beschwerdeführenden, der Barwert zukünftiger Zahlun- gen entspreche bereits nach wenigen Jahren beinahe demselben Wert wie nach 80 Jahren, ist nach dem Gesagten und mit Blick auf die dargestellte Formel weder zutreffend noch nachvollziehbar. Der Einwand, die Methode sei vorliegend nicht sachgerecht, ist daher als unbegründet zurückzuwei- sen. 7.5.5.8 Die Beschwerdeführenden rüge n auch die Methode zur Bestim- mung des Strompreises zur Berechnung der Verlustkosten als nicht sach- gerecht. Der verwendete Börsenpreis sei hohen Schwankungen unterwor- fen und (somit) eine ungeeignete Grundlage für eine längere Voraussage. Mit grossen Unsicherheiten behaftet seien zudem die Annahmen zur Teu- erung und zum Eurokurs. Sie verlangen aus diesem Grund, den Strompreis anhand der längerfristigen historischen Strompreiserfahrungen am Markt sowie unter Berücksichtigung der Gestehungskosten für den Zubau neuer erneuerbarer Energien zu ermitteln. Die Stromeinsparungen, welche durch die geringeren Übertragungsverluste entstehen würden, könnten mit einem Minderzubau von subventionierten neuen erneuerbaren Energien abgegol- ten werden. Die Vorinstanz verweist für die Bestimmung des Strompreises und damit verbunden für die Berechnung der Stromverlustkosten in der angefochte- nen Plangenehmigung vorab auf den Entsche id Riniken. Der Strompreis, welcher damals dem Entscheid zu Grunde gelegt worden se i, habe sich am "Swiss Energy Price Index" (SWEP) orientiert, also am Stromhandels- preis im kurzfristigen schweizerisch -europäischen Stromhandel. Die Be-A-702/2017 Seite 52 rechnung und Publikation des SWEP sei jedoch zwischenzeitlich einge- stellt worden. Zwar bestehe mit dem an der Europäischen Strombörse EPEX gehandelten Produkt Swissix eine Alternative, doch handle es sich dabei erneut um ein Produkt des kurzfristigen Spot-Markts, das längerfris- tige Einflüsse nicht abbilde. Für die Berechnung der zukünftigen Verlust- kosten sei ein Strompreis zu verwenden, der sämtliche relevanten Informa- tionen über Jahre hinaus berücksichtige und der anhand von transparenten und objektiven Kriterien berechnet werden könne. Für die Bestimmung des Strompreises seien daher in Übereinstimmung mit dem Bericht Wirtschaft- lichkeitsberechnung die an der Deutschen Strombörse EEX gehandelten Felix Futures DE-Produkte (Jahrespreise) heranzuziehen (Plangenehmi- gung vom 23. Dezember 2016, Erwägung B/2.4). Es ist unbestritten, dass Prognosen über den zukünftigen Strompreis na- turgemäss mit erheblichen Unsicherheiten verbunden sind , zumal der Strompreis nicht allein von energiewirtschaftlichen Faktoren beeinfluss t wird. Der Bericht Wirtschaftlichkeitsberechnung sieht (aus diesem Grund) vor, auf Börsenpreise abzustellen. In diese fliesse theoretisch das vorhan- dene Wissen aller Marktteilnehmer ein und es bilde sich ein Preis, der nach der Theorie alle preisrelevanten Informationen berücksichtige. Zur Bestim- mung des Strompreises sei daher auf die Felix Futures-Produkte (Jahres- preise) abzustellen und ein Mittelwert der Base - und Peakprodukte der nächsten fünf Jahre zu ermitteln, wobei das Baseprodukt mit 80 % und das Peakprodukt mit 20 % zu gewichten seien. Der Bezug zur Schweiz sei mit- tels eines Grenzzuschlags herzustel len und anschliessend der Preis in Schweizer Franken umzurechnen (Bericht Wirtschaftlichkeitsberechnung, S. 20 f.). Die ElCom beurteilt die Berechnungsmethode mit Fachbericht vom 19. Juni 2017 insbesondere im Vergleich zu anderen Börsenproduk- ten als nachvollziehbar. Gemäss dem Entscheid Riniken sind in der Interessenabwägung zwischen verschiedenen Varianten auch die Betriebskosten und damit insbesondere die Stromverlustkosten zu berücksichtigen. Gemeint sind jene Kosten, die dem Netzbetreiber tatsächlich entstehen, um die bei der Übertragung elektrischer Energie anfallenden Energieverluste (insbes. Wirk- und Lade- stromverluste sowie Verluste aus der Kompensation von sog. Blindleis- tung) auszugleichen. Die zum Ausgleich benötigte Energie wird grundsätz- lich am Markt zu beschaffen sein. Es erscheint daher sachgerecht, die zu- künftigen Kosten der Energieverluste auf der Grundlage eines langfristig verfügbaren und an der Börse gehandelten Stromprodukts zu bestimmen. A-702/2017 Seite 53 Daran ändert nichts, dass Stromeinsparungen als Folge geringerer Über- tragungsverluste dazu führen, dass weniger neue erneuerbare Energien zugebaut werden müssen, wie die Beschwerdeführenden vorbringen; die Gestehungskosten (für neue erneuerbare Energien) sind für die Netzbe- treiber bei der Verlustenergiebeschaffung nicht (unmittelbar) relevant. Es ist davon auszugehen, dass Börsenprodukte wie die längerfristigen Felix Futures DE-Produkte am ehesten geeignet sind, die zukünftige Entwick- lung abzubilden. Hiervon geht auch das Bundesgericht in seinen Entscheid Riniken (implizit) aus (vgl. BGE 137 II 266 [Entscheid Riniken] E. 6.7; ferner auch den Entwurf für eine Teilrevision der LeV als Folge der Verabschie- dung des Bundesgesetzes über den Um - und Ausbau der Stromnetze [Strategie Stromnetze], Erläuternder Bericht, S. 6, abrufbar unter < www.admin.ch > Bundesrecht > Vernehmlassungen > Abgeschlossene Vernehmlassungen > 2018 > UVEK > Strategie Stromnetze: Änderungen auf Verordnungsstufe > Bericht 7, abgerufen am 18. März 2019). Insge- samt besteht daher für das Bundesverwaltungsgericht kein Anlass, von der fachkundigen Einschätzung der ElCom abzuweichen, welche die Berech- nungsmethode, die Verwendung eines an der Börse gehandelten länger- fristigen Stromprodukt s als Grundlage zur Bestimmung des zukünftigen Strompreises, als nachvollziehbar beurteilt. Der Einwand der Beschwerde- führenden, die Methode sei nicht sachgerecht, ist somit ebenfalls unbe- gründet. 7.5.5.9 Die Beschwerdeführenden kritisieren sodann verschiedene in der Machbarkeitsstudie (gestützt auf den Bericht Wirtschaftlichkeitsberech- nung) für die Verlustkostenberechnung getroffene Annahmen als unzutref- fend bzw. nicht sachgerecht. Sie bringen etwa vor, dass der Strompreis real nicht konstant bleiben, sondern längerfristig steigen werde, und auch die Teuerung zu tief angesetzt worden sei. Ferner gehe die Machbarkeitsstu- die ohne nähere Begründung von einem verhältnismässig tiefen mittleren Stromfluss von 1'200 A aus. Prognosen zum Strompreis wie auch zum mittleren Stromfluss sind wie bereits ausgeführt naturgemäss mit erheblichen Unsicherheiten behaftet (vgl. auch den Bericht der Vorinstanz vom Juni 2011 zur Strompreisent- wicklung in der Schweiz, insbes. S. 26, abrufbar unter < www.bfe.admin.ch > News und Medien > Publikationen > Suchbegriff "Strompreisentwicklung in der Schweiz", abgerufen am 18. März 2019). Die Praxis begegnet Prog- noseunsicherheiten mit der Darstellung verschiedener Szenarien (vgl. zur Szenariotechnik statt Vieler BUSSE VON COLBE/LASSMANN/WITTE, Investiti- onstheorie und Investitionsrechnung, 4. Aufl. 2015, S. 187 f. und 194 f.; A-702/2017 Seite 54 CLAUDIO LODERER, Handbuch der Bewertung, 5. Aufl. 2010, S. 419–426). Auch das Bewertungsschema Übertragungsleitungen sieht vor, für die In- vestitions- und Betriebskosten eine untere und obere Bandbreite (tiefe und hohe Kosten) anzugeben (Handbuch, S. 20) und das Gutachten, auf wel- ches das Bundesgericht in seinem Entscheid Riniken abstellte, hatte eben- falls drei Szenarien (mittlere, minimale und hohe Verluste) berechnet, die sich nach dem mittleren Stromfluss, Strompreis und Teuerungsrate unter- schieden (BGE 137 II 266 [Entscheid Riniken] E. 6.7). Eine Darstellung von Szenarien ermöglicht schliesslich eine (bessere) Überprüfung der Progno- sen im Rechtsmittelverfahren (vgl. Urteil des BGer 1A.116/2006 vom 8. No- vember 2006 E. 6.1 mit Hinweis). Die Machbarkeitsstudie weist vorliegend keine Szenarien aus und auch auf die beiden zusammenfassenden Berichte gemäss dem Bewertungs- schema Übertragungsleitungen (Vorakten, act. 5827–5852 und act. 5853– 5878) kann diesbezüglich nicht ohne Weiteres abgestellt werden. Zwar ge- ben diese für die Investitions- und Betriebskosten je eine untere und eine obere Bandbreite aus, es fehlen jedoch detaillierte Angaben zu den Be- rechnungsgrundlagen (vgl. zur e ntsprechenden Anforderung das Hand- buch, S. 21). Eine Szenarioanalyse hätte sich vorliegend jedoch umso mehr aufgedrängt, als gemäss der im Bericht Wirtschaftlichkeitsberech- nung durchgeführten Sensitivitätsanalyse der Strompreis und noch mehr die Stromlast bzw. der mittlere Strom einen hohen Einfluss auf die Verlust- kosten und damit den Gesamtkostenfaktor haben (vgl. Bericht Wirtschaft- lichkeitsberechnung, S. 31). Dieser Umstand vermag jedoch vorliegend am Ergebnis nichts zu ändern. Die Beschwerdeführenden haben auf Basis der Machbarkeitsstudie selbst verschiedene Szenarien berechnet, die sich nach dem mittleren Stromfluss und dem Strompreis unterscheiden (Be- rechnung Mehrkostenfaktor MKF bei verschiedenen Strompreisen, zu den Akten genommen als Beschwerdebeilage 5). Weiter haben sie die Zusatz- studie Brakelmann ins Recht gelegt, welche ebenfalls auf Basis der Mach- barkeitsstudie verschiedene Szenarien abbildet, die sich nach der Höhe der Teuerung und ebenfalls dem mittleren Stromfluss unterscheiden . So- wohl die Ber echnung des Mehrkostenfaktors als auch die Zusatzstudie Brakelmann weisen für die Kabelleitung gemäss der von den Beschwerde- führenden geforderten Variante 1 insgesamt erhebliche Mehrkosten aus . So beträgt der Mehrkostenfaktor im Vergleich zwischen der verlustopti- mierten Freileitung und der Variante 1 unter der Annahme einer Teuerung von 2 % und eines mittleren Stromflusses von 1‘600 A 2,8 (Zusatzstudie Brakelmann [Beschwerdebeilage 7], S. 13, Tabelle 5/Spalte 6 und Mach-A-702/2017 Seite 55 barkeitsstudie, S. 141/Tabelle 17) und unter der Annahme eines im Ver- gleich zur Machbarkeitsstudie knapp drei Mal so hohen Strompreises und eines höheren mittleren Stromflusses von 1‘600 A 1,8 (Berechnung Mehr- kostenfaktor [Beschwerdebeilage 5]) . Diese Szenarien, die im Vergleich zur Machbarkeitsstudie hohe Stromverlustkosten auswiesen, vermögen je- doch das Szenario gemäss der Machbarkeitsstudie nicht grundsätzlich in Frage zu stellen, umso mehr, als sowohl der Experte als auch die ElCom die Machbarkeitsstudie als schlüssig beurteilt haben. Zwar ist für das Bun- desverwaltungsgericht die Berechnung der Wirtschaftlichkeit der verschie- denen Varianten gemäss der Machbarkeitsstudie nicht ohne Weiteres bis ins Detail nachvollziehbar, so etwa hinsichtlich der Berücksichtigung der (abdiskontierten) Kosten für den Ersatz der Kabelleitung sowie der Strom- kreissysteme und in Bezug auf die Berechnung der diskontierten Verlust- kosten. Zudem ist etwa in Bezug auf den mittleren Stromfluss unklar, ob es sich hierbei, wie vom Experten in seinen Bemerkungen zum Pflichtenheft zur Machbarkeitsstudie empfohlen , um einen Erfahrungswert handelt (Vorakten, act. 4916–4926, S. 2). In seiner Grössenordnung wird der Ge- samtkostenvergleich gemäss der Machbarkeitsstudie (als mittleres Szena- rio) jedoch nicht begründet in Frage gestellt, weshalb vorliegend mit darauf abzustellen ist. 7.5.5.10 Die Beschwerdegenerinnen machen in ihrer Duplik neu geltend, dass im Rahmen der Verlustkostenberechnung anteilsmässi g auch die Kosten für die Kompensation von Blindleistung auszuweisen seien, da eine Kabelleitung im Vergleich zur Freileitung sehr grosse Blindleistungsver- luste verursache. Zur Kompensation von Blindleistung bestünden zwei Möglichkeiten. Entweder werde Blindleistungsenergie von Kraftwerken be- zogen, oder es werde eine eigene Anlage zur Kompensation erstellt. Die Notwendigkeit, eine eigene Kompensationsanlage zu erstellen, sei zwar noch nicht gegeben, doch seien die Kosten hierfür bereits heute anteils- mässig in der Berechnung der Gesamtkosten zu berücksichtigen. Die Ausführungen der Beschwerdegegnerinen erscheinen zwar nicht von vornherein unbegründet, sie stehen jedoch im Widerspruch zur Machbar- keitsstudie und zum Expertenbericht. Demnach ist eine Teilverkabe lung der vorliegenden Freileitung wegen ihrer geringen Länge ohne zusätzliche Massnahmen zur Kompensation von Blindleistung realisierbar. Die Be- schwerdegegnerinnen führen in ihrer Duplik denn auch nicht aus, unter welchen Umständen und mit welchen Kostenfo lgen für die Netzebene 1 eine solche Kompensationsanlage notwendig werden wird und inwieweit A-702/2017 Seite 56 (vorliegend) alternativ eine Kompensation durch den Bezug von Blindleis- tungsenergie von Kraftwerken möglich ist. Die allfälligen zusätzlichen Kos- ten für die Kompensation von Blindleistungsenergie sind daher vorliegend nicht zusätzlich in Betracht zu ziehen. 7.5.5.11 Die Beschwerdeführenden verlangen schliesslich, es seien die Mehrkosten der Verkabelung auf die Kosten des gesamten Projekts bzw. jene der gesamten Netzebene 1 zu relativieren. Im Rahmen der Interessenabwägung zwischen verschiedenen Varianten sind nur die konkret berührten Interessen einander gegenüberzustellen. Dies betrifft vorliegend u.a. auch das Interesse an einer wirtschaftlichen und damit kostengünstigen Energieversorgung. Ein sachgerechter Ver- gleich der für und wider eine Variante sprechenden Interessen setzt jedoch vergleichbare Streckenabschnitte voraus (vgl. BGE 124 II 219 E. 8g/bb). Eine weitergehende Relativierung betrifft nicht die Ebene der im Rahmen eines Plangenehmigungsverfahrens vorzunehmenden Interessenabwä- gung, sondern die Frage, ob diese durch den Gesetzgeber zu Gunsten ei- ner weitergehenden Verkabelung von Freileitungen auf generell-abstrakte Weise vorweggenommen worden ist. Eine solche Regelung ist jedoch vor- liegend nicht ersichtlich. Das Begehren der Beschwerdeführenden, es seien die Mehrkosten einer Verkabelung zu den gesamten Kosten des Pro- jekts bzw. der Netzebene 1 in Beziehung zu setzen, ist somit als unbegrün- det zurückzuweisen. 7.5.5.12 Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass die Vorinstanz dem Interesse an einer wirtschaftlichen Energieversorgung im Vergleich zwischen der projektierten Freileitung und einer teilweisen Verkabelung zu Recht hohes Gewicht zugunsten der Freileitung beigemessen hat. 7.5.6 Bezüglich der Gewichtung der berührten Interessen kann als Zwi- schenergebnis somit festgehalten werden, dass die Vorinstanz im Ver- gleich zwischen den verschiedenen Varianten dem Interesse an einer wirt- schaftlichen Energieversorgung zu Recht ein hohes und dem Interesse an einer Vermeidung von Abfällen zu Recht geringes Gewicht zu Gunsten der Freileitung beigemessen hat. Hingegen kommt dem Interesse am Schutz des Bodens vor Bodenbelastungen lediglich ein geringes Gewicht zuguns- ten der Freileitung zu. Auf der anderen Seite hat die Vorinstanz die Interes- sen an einer Schonung der Landschaft sowie an der Erhaltung des Waldes und seiner Funktionen, die beide zu Gunsten einer Verkabelung sprechen, A-702/2017 Seite 57 zu wenig gewichtet. Dem Interesse an einer Schonung des Landsch afts- bildes ist vorliegend im Vergleich hohes Gewicht zu Gunsten der Variante 1 und dem Interesse am Erhalt des Waldes und seiner Funktionen mittleres Gewicht beizumessen. 7.6 Im Rahmen der eigentlichen Interessenabwägung bleibt schliesslich zu prüfen, ob die Vorinstanz die berührten Interessen entsprechend ihrer Ge- wichtung möglichst umfassend berücksichtigt hat. Aufgrund der vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass vorliegend zwei gegenläufig berührte Interessen – das Interesse an einer Schonung der Landschaft und jenes an einer wirtschaftlichen Energieversorgung – be- sonders in Gewicht fallen. Die Vorinstanz kam zum Ergebnis, dass der Ge- winn, den eine Verkabelung ins besondere für das Landschaftsbild hätte, die hohen Mehrkosten einer Verkabelung nicht zu rechtfertigen vermöge und daher dem Interesse an einer wirtschaftlichen Energieversorgung vor- liegend der Vorrang zu geben sei. Zwar ergeben sich, wie vorstehend er- wogen, Verschiebungen in der Gewichtung der Interessen und kommt auch das Interesse an einer Erhaltung des Waldes und seiner Funktionen nicht bloss geringes Gewicht zu Gunsten einer Verkabelung zu. Vorliegend fällt jedoch entscheidend ist Gewicht, dass das Lan dschaftsbild nicht um- fassend von Freileitungen befreit werden kann: Die SBB-Übertragungslei- tung wird, wenn auch mit deutlich geringen Ausmassen als die projektierte Gemeinschaftsleitung, als Freileitung zu erstellen sein . Insbesondere vor diesem Hintergrund können die Mehrkosten, die selbst in einem günstigen Fall für die Variante 1 beinahe das Doppelte der Kosten einer Freileitung ausmachen, nicht als verhältnismässig betrachtet werden. Daran vermag auch der Entscheid Riniken nichts zu ändern, wies doch in jenem Fall das Gutachten für das Szenario "mittlere Verlustkosten" "lediglich" einen Mehr- kostenfaktor von 1,29 und somit vergleichswiese unwesentliche Mehrkos- ten aus, während vorliegend die Machbarkeitsstudie einen Mehrkostenfak- tor in der Höhe von 4,26 für die Variante 1 ausweist. Die Interessenabwä- gung der Vorinstanz ist daher im Ergebnis nicht zu beanstanden. 8. Insgesamt ist somit festzuhalten, dass die Vorinstanz in Bezug auf die Frage einer Verkabelung der projektierten Gemeinschaftsleitung zu Recht davon ausging, dass die Übertragungsleitung der SBB nicht verkabelt wer- den kann und somit in jedem Fall als Freileitung zu führen ist. In der an- schliessenden Interessenabwägung hat die Vorinstanz den für eine Verka- belung sprechenden Interessen an der Schonung der Landschaft und der A-702/2017 Seite 58 Erhaltung des Waldes und seiner Funktionen zwar zu wenig Gewicht bei- gemessen. Sie vermögen jedoch aufgrund der mit einer Verkabelung ver- bundenen hohen Mehrkosten das Interesse an einer wirtschaftlichen Ener- gieversorgung nicht zu übe rwiegen. Die Beschwerde ist daher abzuwei- sen. 9. Es bleibt, über die Kosten- und Entschädigungsfolgen des Beschwerdever- fahrens zu entscheiden. Die Verfahrenskosten sind vorliegend auf Fr. 4‘000.– festzusetzen (Art. 1 ff. des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) und den unterliegenden Beschwerdeführenden nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Ur- teils zur Bezahlung aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Der von den Be- schwerdeführenden in der Höhe von Fr. 4‘000.– geleistete Kostenvor- schuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet. Den obsiegenden, anwaltlich vertretenen Beschwerdegegnerinnen ist eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Das Bundesverwaltungsgericht legt die Höhe der Parteientschädigung auf- grund der eingereichten Kostennote oder, wenn wie vorliegend keine Kos- tennote eingereicht wird, aufgrund der Akten fest. Das Bundesverwaltungs- gericht erachtet vorliegend eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 10‘000.– für angemessen. Die Parteientschädigung ist den Beschwer- deführenden nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zur Be- zahlung aufzuerlegen. Keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung hat die Vorinstanz (Art. 7 Abs. 3 VGKE). Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. A-702/2017 Seite 59 2. Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 4‘000.– werden den Beschwer- deführenden nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zur Be- zahlung auferlegt. Der von den Beschwerdeführenden in der Höhe von Fr. 4‘000.– geleistete Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrens- kosten verwendet. 3. Die Beschwerdeführenden haben den Beschwerdegegnerinnen nach Ein- tritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 10‘000.– zu bezahlen. 4. Dieses Urteil geht an: – die Beschwerdeführenden (Gerichtsurkunde) – die Beschwerdegegnerinnen (Gerichtsurkunde) – die Vorinstanz ([…]; Einschreiben) – das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde) – das Bundesamt für Umwelt BAFU – das Bundesamt für Raumentwicklung ARE – das Bundesamt für Verkehr BAV – die Eidgenössischen Elektrizitätskommission ElCom Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen. Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber: Kathrin Dietrich Benjamin Strässle-Kohle A-702/2017 Seite 60 Rechtsmittelbelehrung: Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Elektrizi- tätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anl agen notwendigen Rechte können beim Bundesgericht angefochten werden, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt (Art. 83 Bst. w BGG). Steht die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten offen, kann sie innert 30 Tagen nach Eröffnung dieses Entscheides beim Bundesge- richt, 1000 Lausanne 14, erhoben werden (Art. 82 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begeh- ren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschr ift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, so- weit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). Versand: