Обсуждение:Автоматический выключатель

message: А как выбрать- сколькиполюсной выключатель нужен?
78.138.138.132 12:48, 7 мая 2010 (UTC)

message: «Минимальный ток, при котором должен срабатывать тепловой расцепитель, составляет 1,45 от номинального тока предохранителя.» — Почему??? Например, если сделать ток 1.2*Iном то автоматический выключатель сработает, но через более длительный промежуток времени!
replies: text: 1,45 от номинального тока — это ток, при котором автомат гарантированно сработает. При меньшем токе автомат может вообще не срабатывать, и это будет нормально (ГОСТ Р 50345-99, раздел 8.6.1.). --Кae 10:37, 20 января 2010 (UTC)
thread_title:  1,45 

message: А почему в РФ 4500 считается нормой? В таком случае надо увеличивать толщину кабеля (к примеру, на 1,5 мм² меди тогда уже будет ограничение 13А, а для плиты уже 2,5 мм² меди не обойдёшься). В ЕС нижняя планка уже давно поднята до 6000, а нормой считается 10000, у вас же средства защитного отключения сами могут явится причиной пожара... Dmitry G 13:12, 30 июня 2008 (UTC)
* No comment :) Chabrez 09:34, 25 июня 2010 (UTC)
** к примеру, на 1,5 мм² меди тогда уже будет ограничение 13А, а для плиты уже 2,5 мм² меди не обойдёшься И таки да, вы правы! На 1,5 квадрата меди автомат нужно выбирать ещё меньше - 6 или 10 ампер. И для варочной поверхности таки да, нужен кабель с сечением 6 квадратов меди. Ваш Кэп Очевидность. --Зимин Василий 17:41, 22 ноября 2015 (UTC)
thread_title:  Коэффициент отключения 

message: Эта статья неполная и описывает в основном модульные (бытовые) выключатели. Мало упомянуто о промышленных автоматических выключателях по ГОСТ Р 50030.2, хоть и есть ссылка на устаревший ГОСТ9098. -- Sykorsky 08:35, 23 июня 2010 (UTC)
replies: text: Если вы владеете информацией, то пишите! --Кae 09:12, 23 июня 2010 (UTC)
Авгиевы конюшни. Необходимо привести терминологию в соответствие с ГОСТ 17703—72. Чернышев Д. В. 11:03, 22 мая 2012 (UTC)

text: Здесь просто секция про модульные автоматы, это даже не статья. И даже черновой вариант к этой статье сложно сделать, дабы придётся из каждой секции выдирать по предложению. Будем стараться, главное чтобы администраторы отнеслись с пониманием. 90.191.190.76 10:58, 15 декабря 2012 (UTC)

text: Максимально поправил, но вообще статью надо разбить на низкое напряжение, среднее напряжение и высокое напряжение; пока что ещё статья написана про модульные автоматы низкого напряжения. Просто надо дня на два засесть за написание статьи, а у меня такого большого количества времени нет, да и после работы голова не так хорошо варит. 90.191.190.76 12:45, 16 декабря 2012 (UTC)
thread_title:  Неполная статья 

message: Закоментировал раздел селективность так как в данном виде это ОРИСС в чистом виде. Информация в разделе ошибочна и нуждается в куче уточнений и дополнений. В данном виде использовать нельзя. Но возможно имеет смысл оставить как заготовку.188.168.92.212 06:08, 29 апреля 2013 (UTC)
Перенесено из статьи:
В отличие от плавких предохранителей, автомат защиты линии имеет более сложную селективность. Это связано с наличием магнитного расцепителя. Селективности можно достичь следующими способами:
Сторона питания                     	Сторона потребителя                 	Описание
Плавкий предохранитель              	Автомат                             	
Автомат с характеристикой E         	Автомат с характеристикой B, C или D	В таком случае время срабатывания автомата с характеристикой E больше, чем у автомата с характеристикой B, C или D, соответственно быстрее сработает автомат защиты с характеристикой B, C или D.
Автомат с характеристикой K         	Автомат с характеристикой B или C   	В таком случае время срабатывания автомата с характеристикой K больше, чем у автомата с характеристикой B или C, соответственно быстрее сработает автомат защиты с характеристикой B или C.
Автомат с характеристикой B, C или D	Автомат с характеристикой B, C или D	Селективность будет достигнута только в одном единственном случае: если ток короткого замыкания на стороне потребителя будет недостаточен для срабатывания магнитного расцепителя на стороне питания. На практике желаемый результат достигается крайне редко.
Автомат защиты                      	Плавкий предохранитель              	Возможно только с автоматическими выключателями в литом корпусе, у которых имеется возможность настроить кривую отключения. При использовании модульных автоматов защиты, селективность достигнута не будет.
--MMH 23:59, 21 ноября 2015 (UTC)
thread_title:  Селективность 

message: В некоторых стабилизаторах напряжения используются  двухмодульные автоматические  выключатели.
Речь об  СНВТ-3000\1 ( E - NEXT )Левый -  "ШУНТ" правый - " СТАБИЛИЗАТОР "
Возможные положения  либо оба выключены, либо включен  только один  из них.
Т. е.  если  у Вас включен   " СТАБИЛИЗАТОР ", а Вы пытаетесь включить "ШУНТ"= включенный  автомат " СТАБИЛИЗАТОР " немедленно  отстреливается. Я бы сказал, что это мощный аналог проходного выключателя.
По моему мнению   такие автоматы следует класифицировать как
  " Двухмодульные  автоматические выключатели с зависимым включением "
 82.207.35.20 12:46, 5 сентября 2016 (UTC)
thread_title:  Выключатели с зависимым включением  

message: В тексте "Устройство" указаны цифры в круглых скобочках. Так понимаю, что это из какого-то описания. Думаю эти цифры надо или удалить или добавить фотографию которой они соответствуют.— Estimata698 (обс.) 10:22, 25 ноября 2019 (UTC)
thread_title:  Устройство 

message: У меня вопрос как у не опытного электрика, при КЗ он будет автоматически выключен, если его включить и снова будет КЗ, он будет дальше работать? если да то сколько раз он может так делать  46.211.243.129 16:10, 29 апреля 2023 (UTC)
* На этой странице обсуждается только написание статьи, для написания руководств по ремонту есть отдельный проект Викиучебник. Но всё равно добро пожаловать в Википедию! Proeksad (обс.) 19:17, 2 мая 2023 (UTC)
thread_title:  Как часто он будет выключаться при КЗ