Обсуждение:Мусоропровод

message: ; Системы мусороудаления высотных зданий
Основной частью системы мусороудаления современных много-этажных жилых и общественных зданий является мусоропровод. При проектировании мусоропроводов должны учитываться требования нормативных документов – санитарно-гигиенические, требования пожарной безопасности, а также правила устройства электроустановок и грузоподъемных устройств. Требования к мусоропроводам изложены в СНиП 31.01–2003 «Жилые здания», СанПиН 2.1.2.1002–00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям», СНиП 21–01–97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», а также в своде правил по проектированию и строительству СП 31–108–2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений». В последнем документе сформулирован ряд технических требований к основным узлам системы мусороудаления и даны определения отдельным частям мусороудаления и пожаротушения.
В составе мусоропровода можно выделить следующие конструктивные элементы:
*ствол, предназначенный для периодического порционного гравитационного транспортирования ТБО в контейнер, установленный в мусоросборной камере;
*загрузочный клапан, предназначенный для порционного приема, калибровки и перегрузки ТБО в ствол мусоропровода;
* гаситель, предназначенный для снижения гравитационной скорости падения компонентов ТБО в стволе;
* шибер, предназначенный для периодического перекрытия нижней оконечности ствола при вывозе заполненных ТБО контейнеров, безопасного проведения в мусоросборной камере профилактических, санитарных и ремонтных работ;
* противопожарный клапан, предназначенный для автоматического перекрытия ствола мусоропровода от му-соросборной камеры в случае возникновения в ней пожара;
* вентиляционный узел, предназначенный для вытяжной вентиляции мусоросборной камеры и ствола;
* очистное моюще-дезинфицирующее устройство, предназначенное для периодической очистки, промывки и дезинфекции внутренней поверхности ствола, а также автоматического тушения возможного возгорания ТБО внутри ствола.
В нижней части здания располагается помещение для временного хранения ТБО в контейнерах – мусоросборная камера. Рассмотрим подробно особенности конструкции указанных элементов.
Согласно требованиям СП 31–108–2002, ствол мусоропровода выполняется открытым с облицовкой либо без нее, а также может быть размещен в стене. При этом ствол должен иметь звуковую и огнетеплозащитную изоляцию, обеспечивающую нормативный уровень шума и пожарной безопасности в жилых или служебных помещениях здания.
На рассматриваемых объектах стволы мусоропроводов выполнены из нержавеющей стали и проварены сплошным сварочным швом. Толщина металла составляет 1,5 мм. Внутренняя поверхность ствола в этом случае достаточно гладкая, не гигроскопичная, не имеет уступов на стыках элементов ствола, что предотвращает адгезию и загрязнение указанной поверхности.
Стволы мусоропроводов, выполненные из нержа-веющей стали, отвечают всем требованиям противопожарной безопасности и санитарно-гигиеническим требованиям, и, кроме того, обладают рядом дополнительных технологических преимуществ в части удобства монтажа. Конструкция обеспечивает высокую герметичность стыков элементов ствола, а высокая точность изготовления комплектующих обеспечивает вертикальность ствола (отклонения в пределах одного этажа до 5 мм, на всю высоту ствола не более 45 мм). У мусоропровода из нержавеющей стали более высокая стоимость по сравнению с мусоропроводами из асбоцемента, однако и срок службы гораздо выше, при этом с санитарно-гигиенической точки зрения нержавеющая сталь для мусоропровода является одним из наилучших материалов.
Как правило, секции мусоропровода соединяются между собой хомутовыми соединениями. В данном случае от хомутовых соединений было решено отказаться, и секции соединялись на силиконовом герметике болтовыми соединениями особой конструкции. Это соединение отличается очень высокой механической прочностью и обеспечивает целостность ствола при любых механических воздействиях (например, в случае возможной усадки здания), что было подтверждено опытом эксплуатации. Кроме того, болтовое соединение обеспечивает соосность и позволяет сохранить малые отклонения от вертикали по всей высоте ствола мусоропровода.
Масса 1 погонного метра ствола, выполненного из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм, составляет 23 кг (с учетом массы загрузочного патрубка), и, таким образом, общая масса ствола мусоропровода длиной 130 м составляет около 3 т. Во избежание чрезмерной нагрузки на перекрытие первого этажа по всей длине ствола через каждые два этажа устанавливаются опорно-разгрузочные хомуты, которые обжимают ствол мусоропровода и распределяют часть нагрузки на перекрытие данного этажа. Нижняя часть ствола мусоропровода устанавливается на опору с амортизационной прокладкой с резиновым демпфирующим элементом.
Ствол мусоропровода обкладывается кирпичом или блоками из легкого бетона, а пространство между стволом и обкладкой заполняется, как правило, керамзитобетонной смесью (для стволов с толщиной стенки от 0,8 до 1 мм). На рассматриваемых объектах, однако, вместо керамзито-бетонной смеси используется сухой керамзитовый гравий, поскольку его применение обеспечивает лучшую защиту от шума.
Загрузочные клапаны обеспечивают прием, калибровку ТБО и беспрепятственное их сбрасывание в ствол мусоропровода. Загрузочные патрубки и клапаны также выполнены из нержавеющей стали и проварены сплошными швами, либо из углеродистой стали с покраской порошковыми эмалями. Ковшы загрузочных клапанов мусоропровода устанавливаются на резиновых магнитных уплотнителях (подобные уплотнители применяются, в частности, в бытовых холодильниках). Комплекс данных мероприятий позволяет обеспечить очень высокую герметичность мусоропроводов и предупредить распространение неприятных запахов по жилым этажам. Кроме того, ковш загрузочного клапана имеет запорное устройство, в закрытом положении обеспечивающее безопасное выполнение операций по промывке ствола, а также ремонтно-профилактических работ в мусоросборной камере.
Согласно СП 31–108–2002, мусоропроводы высотных (более 75 м) зданий выполняются по индивидуальным проектам с учетом требований указанного СП. В частности, мусоропроводы высотных зданий могут иметь раздельные (по высоте) зоны обслуживания, нижняя из которых обслуживается одним мусоропроводом, верхняя – вторым, проходящим через нижнюю зону транзитом.
Для снижения гравитационной скорости падения ТБО на промежуточных технических этажах зданий могут предусматриваться гасители – специальные устройства, предназначенные для снижения гравитационной скорости падения компонентов ТБО в стволе мусоропровода. Конструкция гасителей не должна препятствовать как сбросу отходов, так и работе очистного устройства.
Существующие конструкции гасителей представляют собой, как правило, круглую заслонку с противовесом, перекрывающую ствол мусоропровода на уровне половины длины ствола. Когда на эту заслонку попадают ТБО, заслонка под действием массы мусора опускается, в результате чего мусор попадает в мусоросборную камеру. Здесь возникает следующая проблема: если, например, с предыдущего этажа выбросили небольшое количество мусора (особенно легкого бумажного), его массы может быть недостаточно для открывания заслонки. Мусор накапливается на заслонке, что может в итоге привести к возникновению засоров в этом месте. В связи с этим обстоятельством при проектировании систем мусороудаления рассматриваемых объектов было принято решение отказаться от использования каких-либо гасителей в стволах мусоропроводов.
Здесь надо отметить, что гасители в стволах мусоропроводов устанавливаются из тех соображений, что мусор, падающий с большой высоты (от 100 м), в нижней части ствола удаляется о патрубок шибера, что может привести к пробою, отрыву шибера и т. д. Проведенные расчеты показали, что запас прочности патрубка при использовании в качестве материала патрубка стального листа толщиной 5 мм вполне достаточен для предупреждения повреждения частей мусоропровода при падении любого бытового мусора. В связи с этим обстоятельством на рассматриваемых объектах никакие гасители не применяются. Правильность выбора данного проектного решения подтверждена уже достаточно длительным опытом эксплуатации объектов.
В высотных зданиях может быть использовано следующее решение, позволяющее полностью отказаться от применения гасителей: ствол мусоропровода делится по вертикали на две (или более) секции. Одна из секций располагается от нулевой отметки до средней (по высоте) части здания – промежуточного технического этажа, а вторая секция – от данного технического этажа до верхней отметки здания. На техническом этаже устанавливается перегрузочная камера. Перегрузка мусора из одного ствола мусоропровода в другой может осуществляться либо вручную, переворачиванием бункера по мере заполнения, либо данная операция может быть автоматизирована.
В высотном здании «Триумф-Палас» смонтировано 14 мусоропроводов. Два мусоропровода смонтированы в высотной секции. Один мусоропровод обслуживает этажи с 1 по 26, а второй – с 27 по 37. В настоящее время это самый высокий мусоропровод в Москве. Тем не менее и в этом случае было принято решение об отказе от использования каких-либо гасителей. Для предупреждения повреждений нижней части мусоропровода проектом было предусмотрено использование усиленного патрубка на амортизационной резиновой прокладке. Опора ствола, на которую устанавливается нижняя ее оконечность с направляющим патрубком и шибером, выполнена таким образом, что позволяет гасить ударные нагрузки на ствол и не передавать их на конструкции здания, а также обеспечивать звуковую изоляцию.
Усиленная конструкция направляющего патрубка и опоры ствола позволяет выдерживать большие удары без нарушения целостности конструктивных элементов системы мусороудаления. Например, стенки мусоропровода запроектированы с двухкратным, а патрубок – с восьмикратным запасом прочности. При этих условиях нет необходимости устанавливать какие-либо гасители, из-за которых возникает риск засора в стволе мусоропровода.
В нижней части направляющего патрубка установлен шибер, а который в рабочем положении постоянно открыт. При проведении в мусоросборной камере каких-либо работ в целях безопасности для защиты от сброшенного в этот момент мусора шибер закрывается вручную. Кроме того, шибер выполняет функцию противопожарного клапана, обеспечивающего автоматическое перекрытие ствола мусоропровода от мусоросборной камеры в случае возникновения в ней пожара. В общем случае противопожарный клапан может быть встроенным в шибер, отдельной конструкцией либо совмещенной для выполнения функций шибера и противопожарного клапана. На рассматриваемых объектах применяется последний вариант – совмещенная конструкция. Для этого шибер обеспечен механизмом на основе термозамка, позволяющим автоматически перекрывать разгрузочное отверстие при достижении в мусоросборной камере температуры 72 °С.
Согласно требованиям нормативных документов, мусоропроводы жилых зданий должны оснащаться устройствами для периодической очистки, промывки и дезинфекции внутренней поверхности ствола (очистное устройство). Кроме периодической очистки, промывки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода, очистное устройство выполняет функцию устройства автоматического тушения возможного возгорания ТБО внутри ствола. Как правило, в современных зданиях используются устройства мойки и очистки в виде простой щетки с кольцевым душем, которое опускается по стволу мусоропровода посредством лебедки. Устройства такого типа не позволяют произвести эффективную очистку внутренней поверхности, поэтому на рассматриваемых объектах для очистки ствола мусоропровода применено устройство очистки, промывки и дезинфекции (используется также термин «устройство очистное моюще-дезинфицирующее», УОМД) оригинальной конструкции, защищенной авторским свидетельством. Применение подобного устройства допускается СП 31–108–2002 п. 6.3.15, в котором указывается, что «кроме приведенной технологии механической очистки ствола при его одновременной промывке водой с последующей дезинфекцией, не исключаются иные способы, обеспечивающие аналогичные функции, в том числе с приводами иного типа».
Применяемое на рассматриваемых объектах устройство предназначено для периодической очистки, промывки и дезинфекции внутренней поверхности ствола, а также автоматического тушения возможного возгорания бытовых отходов внутри ствола мусоропровода. Это устройство имеет принципиальное конструктивное отличие от существующих в настоящее время устройств механической очистки – вместо щетки традиционной конструкции для очистки внутренней поверхности ствола мусоропровода используется моечный узел на основе водораспыляющей головки высокого давления. Моечный узел присоединен к шлангу, который опускается в ствол мусоропровода по всей высоте, разматываясь с барабана лебедки. При достижении верхнего и нижнего положения происходит автоматическое отключение привода моечного узла. При перегрузке электродвигателя также происходит такое автоматическое отключение привода.
Привод моечного узла, устройство для подачи воды, емкость для моюще-дезинфицирующего раствора и узел управления располагаются на верхнем техническом этаже здания. Смешивание и приготовление моюще-дезинфицирующего раствора с водой до требуемой концентрации производится заранее в отдельной емкости, согласно инструкции к каждому дезинфицирующему препарату, и заливается в специальный бак, из которого посредством насосной станции забирается раствор и подается на стенки мусоропровода через распылительную головку. Подача воды и моюще-дезинфицирующего раствора под высоким давлением в шланг и на внутреннюю поверхность ствола через распыляющую головку осуществляется посредством насосной станции. В состав данной насосной станции входит насос высокого давления, обеспечивающий распыление воды и моюще-дезинфицирующего раствора на стенки мусоропровода под давлением от 70 до 200 атм. (выбор рабочего давления зависит от высоты здания). При подаче давления в шланг водораспыляющая головка раскручивается вокруг своей оси, обеспечивая круговое распыление, что обеспечивает чистку, мойку и дезинфекцию ствола без использования механической чистки щетками традиционной конструкции. Существующие устройства автоматического смешивания не могут смешивать воду и дезинфицирующий состав в нужной пропорции, поскольку это доли миллилитра, и дозирующие устройства просто не имеют таких настроек.
Защита от попадания дезинфицирующего раствора в систему водоснабжения в случае аварийного отключения воды в доме во время процесса санитарной обработки обеспечивается за счет того, что подача моюще-дезинфицирующего раствора производится из отдельной емкости, содержащей рабочий раствор в объеме на один ствол, изолированной от магистрального водопровода. Утечка моюще-дезинфицирующего раствора и воды через совокупную поверхность одного стыка патрубка ствола или ствола и клапана не допускается, что обеспечивается высокой герметичностью указанных стыков. Перекрытие вентиляционного канала при санобработке осуществляется посредством специальной заслонки.
Очистка ствола мусоропровода проводится в три этапа. Первоначально осуществляется обычная водяная очистка (промывка) ствола. Затем на внутреннюю поверхность ствола наносится моюще-дезинфицирующий раствор, этот раствор выдерживается на стенках в течение 1–3 ч. Затем удаление раствора и окончательная очистка ствола производится также посредством обычной промывки.
Подобную очистку рекомендуется производить не реже  1 раз в неделю  хотя, по усмотрению службы эксплуатации, частота очистки может быть увеличена.
Вентиляционный узел (верхняя часть мусоропровода) является составной частью системы вентиляции СУБО и предназначен для вентиляции мусоросборной камеры и ствола.
В состав вентиляционного узла входят:
• дефлектор с расчетным выходным отверстием, проходное сечение которого берется в зависимости от высоты здания (см. ниже);
• гильза, как элемент уплотнения прохода вентиляционного канала через крышу;
• фартук, обеспечивающий защиту стыков между гильзой и кровлей от попадания атмосферных осадков.
При проектировании мусоропроводов высотных зданий следует иметь в виду, что в стволе мусоропровода с большой протяженностью по высоте под действием гравитационных сил могут возникать сильные восходящие воздушные потоки, которые могут привести к нарушениям нормальной работы системы мусороудаления. Для предупреждения такого явления скорость воздушного потока ограничивается до уровня 2,2 м/с. Для этой цели в верхней части мусоропровода, в вентиляционном узле, устанавливается диафрагма в форме пластины с отверстием. Края отверстия скошены. Диаметр отверстия (диаметр проходного сечения диафрагмы) рассчитывается в зависимости от высоты ствола мусоропровода. Данные расчеты были выполнены специалистами Российского государственного технологического университета им. К. Э. Циолковского (МАТИ им. К. Э. Циолковского).
Кроме того, сильные восходящие воздушные потоки в стволе мусоропровода могут возникнуть в случае, если мусоропровод разгерметизируется при открывании загрузочных клапанов одновременно на одном из верхних и на одном из нижних этажей. В этом случае возможен даже вылет мусора из ковша мусоропровода на верхнем этаже. Для предупреждения этого явления конструкция загрузочного клапана выполняется таким образом, чтобы обеспечить герметичность ствола не только в закрытом, но и в открытом положении клапана.
В теплый период года вытяжка через ствол мусоропровода практически отсутствует. В то же время именно в теплый период года, в летнее время в жаркие дни, особенно велик риск возникновения неприятных запахов и распространения их по зданию. СП 31–108– 2002 допускает применение механической вентиляции: «для выполнения санитарно-гигиенических требований должна быть обеспечена естественная, а в необходимых случаях принудительная вентиляция мусоросборной камеры и ствола мусоропровода». В связи с этим обстоятельством на рассматриваемых объектах обеспечивается дополнительная механическая приточно-вытяжная вентиляция мусоросборных камер и помещений, в которых расположены мусороприемные клапаны.
Помещение мусоросборной камеры должно находится в здании непосредственно под стволом мусоропровода и иметь размеры в плане не менее 2×1,5 м, при этом высота от чистого пола до потолка должна составлять не менее 2,2 м. Транспортный коридор, ведущий к мусоросборной камере, должен иметь ширину не менее 1,5 м. Планировка мусоросборной камеры для каждого объекта выполняется на стадии проектирования. При этом следует иметь в виду, что, согласно СП 31–108–2002, мусоросборные камеры в жилых зданиях не допускается располагать под жилыми комнатами или смежно с ними, а в общественных зданиях – под служебными помещениями с постоянным пребыванием людей.
Мусоросборная камера должна быть обеспечена подводкой горячей и холодной воды от систем водоснабжения здания и оснащена водоразборным смесителем для санитарной обработки камеры и оборудования. Для стока моюще-дезинфицирующих растворов в полу камеры размещается трап, присоединенный к канализации здания.
Для дополнительной противопожарной защиты в мусоросборной камере устанавливаются спринклерные системы пожаротушения. В случае возникновения возгорания в мусоросборной камере срабатывание данной системы позволяет предупредить распространения задымления по этажам здания по стволу мусоропровода. Кроме того, один спринклер устанавливается в стволе мусоропровода на уровне верхнего технического этажа.
Определение Верховного суда по срокам очистки , мойки и дезинфекции ствола мусоропровода 5-АПГ13-53 от 18.12.2013 года 
--94.25.228.124 19:01, 13 мая 2013 (UTC)Аксинья 13.05.2013

message: Предлагаю изменить определение, учитывая, что мусоропровод - вид транспорта. 194.186.210.154 06:20, 4 апреля 2008 (UTC)Русский
replies: text: Пардон, но вы где такую траву берёте? =) Инфо про транспорт убрал, как противоречащее здравому смыслу. Сиркеджи 13:39, 11 августа 2008 (UTC)
Мне кажется, что формулировка стредство для транспортировки отходов вполне подойдет, но не в контексте мусоропровода в доме, а системы мусороудаления в целом. Точнее если речь идет о пневматической системе мусороудаления.
--Лера
thread_title: Вид транспорта

message: "Невозможность организации раздельного сбора мусора. Именно поэтому мусоропроводы в развитых странах проектируются с учетом раздельного сбора мусора или автоматического разделения мусора . Обязательное наличие мусоропровода в домах выше 5- и этажей ." - В каких странах? 89.19.193.218 15:37, 15 декабря 2012 (UTC)
В Минске (Белоруссия) - мусоропроводы завариваются (уже 140 домов), а с 2016 г. запрещено проектирование домов с М. --Tpyvvikky 23:36, 14 декабря 2015 (UTC)
thread_title:  В каких странах?