Обсуждение:Серверная комната

message: Комменты к положениям статьи ниже:
 К помещению предъявляются специфичные рекомендации, например:
 В серверной требуется поддерживать избыточное давление воздуха по отношению к примыкающим помещениям.
Требование для серверных в запыленных зданиях довольно логичное, но проектировщики-вентиляционщики при виде данного требования поставят вам приточку, стоимость которой при небольших серверных стоит не меньше, чем все серверное оборудование вместе взятое, а использовать приточку для создания подпора - это как из с-300 по уткам стрелять.
 При создании серверной комнаты целесообразно обеспечить резервирование электропитания, например при помощи подключения дизель-генератора.
Логичное требование дополняется идиотским примером. В случае подвода одного кабеля питания и подключения генератора, в случае пропадания напряжения время на запуск генератора - несколько десятков секунд, за которое серваки погаснут. Не всякая серверная требует даже второй категории по ПУЭ. Если серверная критична для технологического процесса, то требуется 1 категория плюс ибп на час-другой работы. Тут в каждом случае подход свой должен быть. Генератор - крайний случай, когда просто деваться некуда. Ну и без ибп на время запуска толку от генератора - 0.
 Также необходимо использование независимых систем IP мониторинга серверных, включающих в себя датчики температуры и влажности, кабельные или простые датчики утечки воды,
Эти буржуазные излишества практически нигде не реализуются и ничем не регламентируются, кроме мнения автора этой статьи 
датчики тока и напряжения, 
что это за датчики и нафига нужны, понятия не имею, также как и автор статьи. Он что-то слышал, а что это такое и зачем разобраться, видимо, времени не было. Главное умных слов побольше употребить.
счетчики электрической мощности, 
абсолютно необязательное требование, но иногда ставят.
датчики воздушного потока 
опять из области фантазии автора статьи. Анемометр чтоли он имел в виду? Даже представить не могу, для чего он в серверной нужен.
и дыма. 
Это, видимо, автор апс так назвал. апс да, нужна. Иногда и газовую АПТ целесообразно ставить, если серверная важна/дорогА.
 Основные требования
 * Температура в помещении должна быть в пределах от +16 до +18 °С, для этого необходимо кондиционирование воздуха.
Температура в помещении должна быть такой, какая указывается в инструкциях на сервера/ИБП и другое технологическое оборудование серверной. В большинстве случаев до 25 градусов - нормально. В больших серверных все намного сложнее. Там диктуется температура воздуха внутри шкафов.
 Влажность воздуха в серверной должна быть в пределах от 40 % до 55 % без конденсации влаги; 
То же самое, что и про температуру, как в документах на сервера/ИБП написано, так и надо делать. По опыту - от 20 до 65% - норма.
 скорость изменения влажности 6 % в час.
Может требование и правильное, но даже не представляю, что нужно городить, чтобы эту величину проконтролировать и тем более регулировать...
 Запылённость не должна превышать 0,0001 г/мі[источник не указан 1019 дней].
Та же песня из серии - смотри инструкцию по эксплуатации. На первый взгляд - завышено. Особо умиляет ссылка на отсутствие источника. При том, что остальные требования высосаны из пальца.
 Давление в серверной должно превышать давление в соседних помещениях. Рекомендуется превышение давление не менее 147 кПа.
При разнице давлений в 147 кПа в зависимости от того, в какую сторону открывается дверь из серверной будет невозможно выйти или войти соответственно. Ну и при площади двери 1.8 м2 усилие на нее приходящееся составит всего-то ничего 26 тонн. Что просто разнесет ее вдребезгипополам. За глаза будет хватать пары-тройки паскалей.
 Уровень освещения должен составлять не менее 500 лк, измеренном на высоте 1 метр в горизонтальной плоскости[источник не указан 1019 дней].
Интересно, нахрена? Времена, когда дядя с паяльником заходил и вручную менял резистор прошли пару десятков лет назад также как и необходимость 500 Лк. Сейчас для замены свича/ИБП/сервера достаточно вполне 150Вт при ЛН и 200 при ЛЛ. И автор ессно не задумывался о том, что лампочки имеют свойство нагреваться, что создает совсем даже лишнюю нагрузку на систему кондиционирования.
 Уровень электромагнитного излучения не должны превышать 3 В/м во всех диапазонах частот[источник не указан 1019 дней].
Рыться в НТД лень. Может и надо, но отсутствие ссылки на источник вызывает подозрения.
 Для определённых видов оборудования и кроссов[источник не указан 1019 дней] необходимо ограничить вибрацию.
Да вибрация она везде нежелательна. Как обычно - см. инструкцию по эксплуатации на оборудование.
 Предельно допустимая концентрация
 Хлор 0.01 ppm
 Пыль 100 мкг/мі/24 часа
Повтор. Выше уже было про пыль. Плюс странная единица измерения.
 Углеводороды 4 мкг/мі/24 часа
Тоже самое.
 Сероводород 0.05 ppm
 Окислы азота 0.1 ppm
 Двуокись серы 0.3 ppm
Может оно и надо.
 [править]
 Требования к электрическому обеспечению
 2 планки розеток подключенных на различные вводы для каждой стойки.
Планки розеток могут быть и по одной и по десятку штук, расчитаны могут быть на 200 Вт и на 3 кВт. Одного удлинителя с 5 гнездами достаточно. Плюс большинство стоек комплектуются встроенными розетками, хотя их и не всегда покупают. Если категория электроснабжения по надежности третья - смысл о подключении к разным вводам стойки отсутствует. Тем более 99% стоек запитываются с одного ввода.
 Стабильность электропитания должно обеспечиваться ибп подключенными по схеме On-Line.
Ура! Первое важное и нужное требование попалось. А я уж и не надеялся.
 Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в помещениях, оснащенных компьютерной и микропроцессорной техникой должны применяться кабели с маркировкой нг-HF[1] — не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении[2].
Нг понятно, но HF кабели применяются при прокладке в местах где имеется скопления людей, чтобы не потравились. Может и желательно, но совсем не обязательно.
 [править]
 Нормы пожарной безопасности
 Помещение должно быть оборудовано охранно-пожарной сигнализацией.
ПС это да, нужно. Но ОС то зачем? Если здание охраняемое, то зачем огород городить? Требование по оснащению серверных ОС обязательным не является. Иногда, нужно, иногда -нет.
 Серверное помещение площадью более 24 мІ должно быть оборудовано системой газового пожаротушения.
А если в этом помещении одна стойка с одним свитчем и одним сервером в виде обычного РС? Тут по крайней мере ссылка верная, но опять не совсем - СП не являются обязательными к применению, лишь доборовольными. См. ПП РФ 1047-р. И именно про газовое пожаротушение по ссылке ни слова нет. Просто указана необходимость АУПТ.
 [3] Серверная (основная и резервная) и телекоммуникационная оборудуются автоматическими установками газового пожаротушения (АУГП), согласно требованиям норм. АУГП предусматривается для помещений, где располагается оборудование управления ИВС (серверная, центр управления, процессинговый центр). Огнегасящим веществом должен быть газ, который имеет российский сертификат. Использование фреона 114В2 (тетрафтордибромэтан) и порошковых огнегасителей в этих помещениях категорически запрещено.[4]
Опять же, не всякая серверная, а те, которые либо больше 24м2, либо к остановке серверной критичен технологический процесс. 
 [править]
 Примечания
 ...
 ↑ Правительство РФ СН 512-78 Технические требования к зданиям и помещениям для установки средств вычислительной техники п. 6.5
СН 512-78 утвержден постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 22 декабря 1978 г. № 244. В сети болтается некий документ с номером СН 512-78 и подписью "Правительство РФ", но статус и происхождение данного документа весьма туманен.
—Pavel_V````
thread_title: Комменты к положениям статьи