Обсуждение:Конденсационная электростанция

message: Так и не понял, как работает КЭС :~( --Василий 14:46, 27 января 2007 (UTC)
replies: text: Так лучше? ;) --Panther @ 16:27, 27 января 2007 (UTC)

message: Так по мелочи.
"Паропроводы различных котлов, как правило, не соединяются поперечными связями в отличие от ТЭЦ." - поперечные связи не являются особенностью ТЭЦ, большинство ТЭЦ, как и КЭС строятся блочными.
"Конденсирование, регенерация и повышение давления питательной воды необходимы для увеличения КПД пароводяного цикла." - вряд ли конденсация и регенерация повышают КПД, скорее даже снижает, поскольку конденсат в любом случае теплее чем забираемая из реки вода. Это делается для экономии реактивов (фильтров) и снижения выброса оных соответственно.
"...напряжением обычно 10-24 кВ." - 24 кВ это круто. Максимальное стандартное напряжение для генераторов 21 кВ, хотя утверждать ничего не буду может и на 24 есть. А  вот нижнюю границу нужно подправить, сильно распространены генераторы на 6 кВ, в некоторых (особо архаичных) случаях попадаются и на 3 кВ.
"что в ряде случаев отрицательно сказывается на биологическом состоянии водоёмов." - тут смотря что считать отрицательным. Часто например в таких водоёмах много рыбы разводится, логичнее написать "в ряде случаев изменяет биологическое состояние водоёмов."
"Из-за пожароопасности (в них для охлаждения используется трансформаторное масло) мощные трансформаторы устанавливаются на открытом воздухе." - нельзя считать пожароопасность основной причиной. Просто если трансформатор может постоять на улице, то нет причин мучаться строить для него помещение, тем более что конструкция ввода на 500 кВ не располагает к проведению проводов через лишние стены. Да и охлаждать помещение придётся.--Марина А 07:10, 7 октября 2007 (UTC)
Генераторное напряжение 24 кВ применяется на турбогенераторах ТВВ-800, ТВВ-1000 и ТВВ-1200 с их модификациями. См. "Силовые машины" "http://www.power-m.ru/themes/basic/materials-document.asp?folder=1277&matID=1766". В остальном, соблюдая консенсус, спорные фразы убираем. 
Предлагается к обсуждению использовать в секции "Принцип действия" иллюстрацию схемы ГРЭС из немецкой версии Википедии "http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:PowerStation_de.svg" с подстрочным переводом или выполнить аналогичную. Тогда пометку о незаконченности раздела можно будет убрать. --Pavlov 23:30, 9 октября 2007
replies: text: Симпатичная разноцветная схемка, с немецким у меня не очень (вернее совсем никак), так что не очень понятно назначение элементов 22 и 24 (если это золошлакоудаление, то почему вверх выходит). И наверное если придёться перерисовывать схему, то надо её местами упростить, а то труб для принципиальной схемы многовато, да и турбина трёхступенчатая это перебор.
replies: text: : 22 -- воздухозаборник, 24 -- подогреватель воздуха. --ManN 22:40, 9 октября 2007 (UTC)
replies: text: :: Чуть позже нашел английский вариант "http://en.wikipedia.org/wiki/Image:PowerStation2.svg". Он даже удобнее, экспликация не врезана в рисунок, а дана отдельно. Кроме этой схемы, в статье "Thermal power station" (она же "Thermal power plant") есть и другие: пылеугольный котел, конденсатор, деаэратор. Надеюсь, их использование будет корректным с точки зрения авторского права. И что насчет одной из тепловых схем паротурбинной установки из отечественной литературы? --Pavlov 9:00, 10 октября 2007
replies: text: ::: Это тот же рисунок, но со стёртой легендой. На перерисовать схуему у меня энтузиазма пока нет. Так черновик легенды к существующей схеме пока тут.
thread_title:  Основные системы 

message: 1. Градирня                                                                  	10. Паровой клапан (точный термин не помню)                                     	19. Пароперегреватель
2. Циркуляционный насос                                                      	11. Турбина высокого давления                                                   	20. Forced draught fan
3. Линия электропередачи (тут не стоит заострять внимание на её трёхфазности)	12. Деаэратор                                                                   	21. Пароподогреватель
4. Повышающий трансформатор                                                  	13. Питающий подогреватель (сомнительно, поскольку на схеме нет источника тепла)	22. Воздухозаборник.
5. Электрический генератор (трёхфазность тоже ни к селу)                     	14. Транспортёр топливоподачи                                                   	23. Экономайзер
6. Турбина низкого давления                                                  	15. Угольный бункер                                                             	24. Воздухоподогреватель
7. Питающий насос                                                            	16. Мельница                                                                    	25. Фильтр
8. Конденсатор                                                               	17. Расширитель                                                                 	26. Вытяжной вентилятор
9. Турбина среднего давления (не как то оно подругому называлось)            	18. Зольный бункер (лучше написать система золоудаления).                       	27.
Добавлена схема, пока без разметки подрисуночных надписей
10 - это "отсечный клапан" (такой термин применяется) используется для аварийного останова турбины.--Марина А 04:56, 11 октября 2007 (UTC)
Примечание:
В статье указан "28 — питательный насос", на схеме номер отсутствует.
thread_title:  Key 

message: Мне не совсем понятно почему КЭС перенаправлена сюда. КЭС - это паротурбинная электростанция, производящая только электричество, а ГРЭС - это абривиатура, которой в силу исторических причин называют крупные КЭС. Должны быть две разные статьи: КЭС и ГРЭС (как и в БСЭ). 91.149.144.114 20:16, 10 февраля 2008 (UTC)
thread_title: КЭС и ГРЭС

message: Создал эту статью, учитывая что цикл Ренкина играет далеко не последнюю роль в работе КЭС, прошу обратить внимание на эту статью. Просто у меня информации не так уж и много.  Олег 18:55, 17 мая 2009 (UTC)
thread_title:  [[Цикл Ренкина]] 

message: В статье идёт речь о конденсационных станциях, а не об их историческом названии. Использование исторического названия в качестве заголовка ведёт к ошибке уже на в первой же строке статьи: "ГРЭС — тепловая электростанция (конденсационная), производящая только электрическую энергию". Вот пример http://www.llr.ru/razdel4.php?id_r3=65&id_r4=1883&simb=%CD  Нижнетуринская ГРЭС, являющаяся по сути небольшой ТЭЦ; Пермская и Невинномысская ГРЭС снабжают потребителей не только электрической, но и тепловой энергией. --Rogalik 17:40, 2 августа 2009 (UTC)
thread_title:  Переименую-таки! 

message: Господа, прошу не судить строго....
"...тепловая (конденсационная) электростанция, производящая только электрическую энергию..."
Ветка об электростанциях в зависимости от источника энергии (в частности, вида топлива) в своем названии имеет аббревиатуру, состоящую из расшифровки вида источника энергии, либо принципа работы с дополнительным функционалом(ТЭЦ) (пример: Теплоэлектроцентра́ль (ТЭЦ), Конденсационная электростанция (КЭС), Атомная электростанция (АЭС), Ветроэлектростанции (ВЭС), Солнечные электростанции (СЭС), Геотерма́льная электроста́нция (ГеоТЭС) и т.п.).
Предлагаю считать некорректной расшифровку ГРЭС как Государственная Районная ЭлектроСтанция; предлагаю гидроретро электростанция (тепловая (конденсационная) электростанция, производящая не только электрическую энергию но и тепло). Иными словами, принцип ГРЭС - отбор тепла (части) и передача на нужды населения и предприятий в части отопления; конденсация (ретро из пара) воды в технологическом цикле выработки основного - электричества. 
Над обоснованием в части ссылок на источник работаю)))
 Суровый 10:16, 15 апреля 2011 (UTC)
thread_title:  электростанция ГРЭС 

message: 46.62.12.134 16:53, 24 сентября 2013 (UTC)КПД КЭС зависит в частности от того, во сколько раз упадет давление пара на турбине.  Конденсируя пар, выходящий из турбины имеется возможность получить давление на выходе из турбины существенно ниже атмосферного (примерно 0,05 бар), это обеспечивает в 20 раз большую степень понижения давления, и соответственно больший КПД по сравнению с тем случаем, в котором берется постоянно новая вода, а отработанный пар сбрасывается в атмосферу (в этом случае давление на выходе из турбины несколько выше атмосферного).46.62.12.134 16:53, 24 сентября 2013 (UTC)
thread_title:  К вопросу о влиянии конденсации на КПД.