Обсуждение:Водозаборные сооружения

message: Статья не содержит никакой информации о необходимости оборудования рыбозащитными сооружениями и устройствами водозаборов из открытых водных источников, имеющих рыбохозяйственное значение. Хотя ссылка на СНиП 2.06.07-87 имеется. Помимо названного СНиПа касательно рыбозащиты водозаборов действует еще СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения." и ВНД 33-2.3-04-01 "Рыбозащитные и рыбопропускные сооружения." (Украина).  Валерий Головня 10:06, 7 августа 2009 (UTC) Валерий.

message: Ниже перечисленные сооружения относятся к очистным сооружениям, а не к водозаборным
"состоящие из ряда основных инженерных объектов:
водоподготовки для доведения качества воды до норм питьевой воды;
резервуара чистой воды (РЧВ);
резервуара пожарного запаса (пожарный резервуар);
насосной станции второго подъема для поддержания давления и подачи воды потребителю в требуемом объёме;
водонапорной башни (альтернатива насосной станции второго подъема);
станция пожаротушения (пожарные насосы);
дренажная система выполняет отвод вод при аварийном переполнении резервуаров, подтоплении водозаборных сооружений."
Коментарии по пунктам:
- "водоподготовка для доведения качества воды до норм питьевой воды" -очистные сооружения водоподготовки могут быть и промышленными, поэтому качество воды нужно писать здесь доводится до требований водопотребителя. Для хозяйственно-питьевого водопотребления нормы доводятся до норм СанПиН, а для промышленного исходя из регламента водоснабжения предприятия.
- "резервуары чистой воды (РЧВ)" - хранят запас чистой воды и выполняют аккумулирующую функцию (гасят неравномерность водопотребления по часам суток, хранят запас воды на пожаротушение, выводят очистные сооружения на равномерную постоянную производительность).
- "резервуара пожарного запаса (пожарный резервуар)" - пожарный запас воды как правило хранится в РЧВ и водонапорных башнях.
- "насосной станции второго подъема для поддержания давления и подачи воды потребителю в требуемом объёме" - является не обязательным сооружением, т.к. возможны ситуации когда подача воды осуществляется потребителю с возвышенного рельефа местности, либо вода потребителю подается без водоподготовки (если ее качество удавлетворяет его требование), тогда водозаборные сооружения совмешенны с НС(насосной станцией).
- "водонапорной башни (альтернатива насосной станции второго подъема)" -НС и водонапорная башня(ВБ) не являются альтернативами друг другу. ВБ хранит так же как и РЧВ противопожарный запас воды, но основная ее задача - это поддержание напора в сети в час максимального водопотребления. РЧВ же гасят всю неравномерность водопотребления. В час минимального водопотребления ВБ отключен от подающей линии в сеть, и аккумулирует необходимый запас воды.
- "станция пожаротушения (пожарные насосы)" - как правило представляет собой дополнительные(пожарные) насосы на НС. В случае если водопроводная сеть не может обеспечить необходимый противопожарный напор, устраиваются НС повышения давления или мотопомпы.
Вот такие вот замечания. Прошу редакторов статьи внести изменения с учетом выше написанного в более доступной форме. 79.122.181.20 04:47, 17 ноября 2009 (UTC)
thread_title:  Поправки