Overleg:Aardlekschakelaar

message: Onderstaand stukje werd als artikel met de naam Differentieel (elektriciteit) toegevoegd:
Een automatische differentieelstroominrichting of verliesstroom-schakelaar neemt fouten waar die naar de aarde vloeien. Dit toestel biedt dus een uitstekende bescherming tegen elektrocutie, tegen brandgevaar en tegen energieverspilling te wijten aan lekstromen.
Ten minste één differentieelsstroominrichting moet aan het begin van de installatie geplaatst worden (indien meerdere differentieelstroomin-richtingen noodzakelijk zijn, dienen deze voorafgegaan te worden door een hoofdschakelaar).
maximale gevoeligheid van 300 mA (ΔIn) ;
minimale nominale stroom van 40 A (In);
kortsluitvastheid van minimaal 3 kA / 22,5 kA²s;
van het type A (gevoelig voor pulserende gelijkstroom);
voorzien voor scheidings-functie;
aansluitingen verzegelbaar aan in- en uitgang.
Bijkomende differentieelstroominrichtingen moeten geplaatst worden in de volgende gevallen :
voor bad- en doucheruimten, wasmachine, droogkast, afwasmachine, centrifuge : maximale gevoeligheid 30 mA (ΔIn)
voor stroombanen van verwarmingsweerstanden verzonken in vloeren en materialen: gevoeligheid 100 mA (ΔIn)
wanneer een stopcontact in volume 2 in de badkamer wordt geplaatst: gevoeligheid 10 mA (ΔIn)
wanneer de spreidingsweerstand van de aarding schommelt tussen 30 en 100 Ω (zie schema hierna). De verspreidingsweerstand
van de aardelektrode moet afhankelijk zijn van het type aardlekschakelaar. voor de berekening van de verspreidingsweerstand van een TT stelsel wordt uitgegaan van een lekstroom van 300mA.
En de aanraakspanning van 50 volt. Om de weerstand te bepalen gebruik je gewoon de wet van Ohm.De verspreidingsweerstand wordt dan: spanning delen door de lekstroom. dus 50 V / 300mA = ong. 167 Ohm.
Ook is daarbij de uitschakeltijd van groot belang.
Bij volle aardsluiting mag de uitschakeltjd niet boven de 0,4 sec. komen.
Caseman 10 jun 2006 13:17 (CEST)
thread_title:  Differentieel (elektriciteit) 

message: Ook bij het aanpassen van de groepenkast is men verplicht de nieuw te plaatsen groep achter een aardlekschakelaar van maximaal 30mA (=0,03A) te plaatsen. Met andere woorden de volledige installatie moet dan worden aangepast en achter een aardlekschakelaar van maximaal 30mA worden geplaatst en dus ook de wasmachine. </I>
Eerste zin: alleen de nieuwe groep achter de nieuw te plaatsen aardlek. Tweede zin: alle groepen ook de bestaande achter aardlek(s). Voor zover ik weet is de tweede zin in ieder geval incorrect, het bijplaatsen van een (1) groep is geen uitgebreide wijziging en is dus niet onderhevig aan de voorschriften voor een volledig nieuwe installatie. Of de regels inmiddels zo zijn gewijzigd dat de eerste zin wel klopt weet ik niet zeker, maar dat kan wel.
Jasper Janssen 8 sep 2006 22:32 (CEST)
thread_title: Onlogische uitspraak

message: ik lees dat er beweerd wordt dat bij meer dan 4 eindgroepen een tweede aardlekschakelaar toegepast moet worden.
Volgens mij klopt dat niet.
Als er 4 eindgroepen of minder zijn, moeten de groepen verdeeld worden over tenminste 2 aardlekschakelaars.
Dit om te voorkomen dat de gehele installatie uitgeschakeld wordt bij een aardsluiting in 1 van de groepen.
Zijn er echter meer dan 4 eindgroepen, dan mogen er maximaal 4 eindgroepen beveiigd worden met 1 aardlekschakelaar.
thread_title:  toepassen aantal aardlekschakelaars 

message: Ik zie in het artikel de volgende uitspraak:
"Dit gebeurt zo snel (binnen enkele milliseconden) dat degene die het lek veroorzaakte helemaal niets voelt." 
Ik betwijfel of dit helemaal correct is, en de uitspraak moet m.i. worden gecontroleerd.  Mogelijk doe ik dat binnenkort, waarna m.i. een correctie of verwijdering op zijn plaats is.  Behalve de gebruikelijke redenen is er een vrij belangrijke extra reden voor voorzichtigheid met deze uitspraak, te weten: als een persoon een schok krijgt waarna de aardlekschakelaar direct afschakelt (de persoon wordt dus correct beschermd volgens de bedoeling van een aardlekschakelaar), kan het gebeuren dat de persoon door de schok/schrik van een ladder valt, in aanraking komt met onder spanning staande componenten of dergelijke.  De "gevolgschade" kan groot zijn.  -- Zonnebloem01, 7 januari 2007.
thread_title:  Uitspraak "voelt niets" moet gecheckt worden 

message: In het hoofdstukje Nederland, tweede alinea, staat "Tegenwoordig mogen de aardlekschakelaars van (...)". Liever zou ik zien: "Vanaf <een datum> (..)". Dan kan deze tekst nog jaren mee.
thread_title:  Tegenwoordig... 

message: Aardlekschakelaars zijn altijd voorzien van een testknop, om ze periodiek te controleren op de juiste werking.
thread_title:  Testknop 

message: Vaak zie ik het verschil uitgelegd tussen een aardlekschakelaar (ALS) en een aardlekautomaat (ALAMAT). De eerste zou de schakelaar zijn welke in dit artikel beschreven wordt en die dus meerdere groepen beveiligt, de tweede is een installatieautomaat (zekering) plus aardlekschakelaar in één. Moet dat ook niet in dit artikel omschreven worden? Of kan dat weer in een apart artikel? --77.250.67.152 10 dec 2007 21:46 (CET)
thread_title:  ALS en ALAMAT 

message: Het lijkt onlogisch en het gevaarlijk om natte groepen te beveiligen met een aardlekschakelaar met een hogere grenswaarde dan 30 mA.
- De voorgaande niet ondertekende opmerking werd toegevoegd door MoiraMoira (overleg|bijdragen). 
replies: text: Je hoeft niet elke kleinigheid in het overleg te melden, hoor. Handige Harrie 21 apr 2008 09:37 (CEST)
thread_title:  Rare zinsconstructie 

message: Ik kreeg via OTRS Ticket:2008120810009145 een melding binnen dat differentieelschakelaar fout zou zijn, dat het differentiaalschakelaar is. Ik betwijfel dat, heb een vraag gezonden naar taaluniversum erover. Wachten. --Walter 8 dec 2008 12:58 (CET)
replies: text: Hmm. Reactie ontvangen;

text: Differentiaalschakelaar zal het dan maar zijn maar met weinig enthousiasme --Walter 9 dec 2008 16:46 (CET)
Bron voor bovenstaande:  (permanente link) + Ticket:2008120910023056. --ErikvanB (overleg) 20 jul 2011 04:41 (CEST)

text: Lijkt mij nogal vreemd: in de praktijk ben ik nog nooit 'differentiaalschakelaar' tegengekomen. De betekenis van 'differentiaal' stemt ook helemaal niet overeen met de funktie; die van differentieel wel. weerlicht (overleg) 7 mrt 2012 10:16 (CET)
thread_title:  differentieelschakelaar /  differentiaalschakelaar 

message: De volgende zin geeft twee datums:
Is het verplicht sinds 1996 of sinds 2005? "sinds 1 september 2005" betekent evengoed "na 1 september 2005". Feitelijk staat er dus "In installaties na 1996 en na 1 september 2005 [...]"
Als er 2x een verplichting in is gegaan, zijn dat waarschijnlijk 2 verschillende verplichtingen.
Wat is er verplicht geworden in 1996, en wat is er verplicht geworden in 2005?
Deze twee datums moeten uit elkaar gehaald worden om duidelijkheid te verschaffen.
thread_title:  Onduidelijke datum 

message: Een aardlekschakelaar bevat een ringkern en zeker niet alleen een relais. Zie ook: http://www.4nix.nl/uploads/1/2/8/2/12822218/8723930_orig.gif
thread_title:  Werking aardlekschakelaar 

message: Hallo medebewerkers,
Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Aardlekschakelaar. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:
*Archief https://web.archive.org/web/20140724214804/http://www.veiligheid.nl/tips-en-advies/aardleksschakelaar toegevoegd aan http://www.veiligheid.nl/tips-en-advies/aardleksschakelaar
Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.
Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 5 mei 2019 09:34 (CEST)
thread_title:  Externe links aangepast 

message: Hallo medebewerkers,
Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Aardlekschakelaar. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:
*Archief https://web.archive.org/web/20171213142730/https://www.vdi.de/fileadmin/vdi_de/redakteur/bvs/bv_thueringen_dateien/Ausgaben_2008/1_2008/geschichte.pdf toegevoegd aan http://www.vdi.de/fileadmin/vdi_de/redakteur/bvs/bv_thueringen_dateien/Ausgaben_2008/1_2008/geschichte.pdf
Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.
Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 2 jun 2019 10:33 (CEST)
thread_title:  Externe links aangepast