Discussione:Centrale solare termodinamica Archimede

message: Sono contrario in quanto mi pare vengano unite queste due pagine: in primo luogo l'Unione è proposta in caso di voci doppie (e non è questo il caso) o voci troppo specifiche. Ma in questo caso, pur essendo una voce specifica: 1) parla di una centrale in particolare...ergo non vedo assonanza ad unirla ad un procedimento 2) in wiki trovano spazio già altre centrali peraltro molto "comuni". --Sd (msg) 21:33, 25 giu 2011 (CEST)
replies: text: Rettifico, mi ero confuso con un altro progetto. Ho unito io stesso le pagine --Sd (msg) 09:06, 1 lug 2011 (CEST)
thread_title: Proposta di unione

message: Il nome erroneo di Centrale solare termodinamica Archimede ha indotto financo a citare una ipotetica potenza di 5 MW. In realtà a Priolo Gargallo c'è la Centrale ibrida a ciclo combinato e solare Archimede, con solo un generatore di vapore da fonte solare, ovvero un campo solare che alimenta di vapore la dirimpetta centrale termoelettrica a ciclo combinato che funziona a gas naturale. Prima di stravolgere l'articolo, perchè la differenza non è da poco (la PRIMA centrale termodinamica che la Sicilia avrà sarà Insolation 17 nel 2015), apro questa discussione, per concordare una soluzione che non scateni una possibile guerra tra editori. Per chiarirci, a Priolo Gargallo non c'è alcuna turbina da 5 MW , non c'è alcun trasformatore di potenza da 5 MW, insomma non c'è nulla di collegato al campo solare che possa generare autonomamente 5 MW di potenza elettrica. Ci sono invece due gruppi turbogas Siemens V94 3/A con alternatore cadauno da 257 MWe netti in rete, i cui scarichi, uscenti a 588 gradi, producono vapore, tramite un cosidetto GVR (Generatore di Vapore a Recupero) che poi alimenta un gruppo a vapore (con turbine di alta, media e bassa pressione) con alternatore da 122 MWe netti in rete. La componente solare integra, tramite il GVS (Generatore di Vapore Solare) la produzione di vapore dei turbogas, fino ad un massimo di 12 MWth (potenza netta termica), in condizioni di massima insolazione. Il GVR-1 ed il GVR-2 operano in parallelo, con il GVS, miscelando il loro vapore poco prima di entrare nel gruppo turbine relativo. Questo significa che ogni unità di energia termica proveniente dal campo solare eroga elettricità solo secondo il coefficiente di efficienza della sezione a vapore, non essendo coinvolte le turbine a gas. L'efficienza globale del ciclo combinato risulta essere del 56%, ma ben il 37,5% è imputato alle turbine a gas, perciò l'efficienza residua del gruppo a vapore risulta dalla differenza, ovvero 56%-37,5% = 18,5%. Questo significa una massima erogazione elettrica imputabile al campo solare pari a 12 MWth * 18,5% = 2,2 MWe ovvero la metà del valore citato nell'articolo e da molte fonti giornalistiche ed i comunicati stampa ENEL. In realtà è fisicamente impossibile che 12 MWth erogati dal campo solare immessi nella sola sezione vapore di un ciclo combinato possano erogare 5 MWe, perchè implicherebbe una efficienza del 42% che è un valore che neanche un gruppo a vapore autonomo ad altissima efficienza raggiunge (attualmente, con i 550 gradi di temperatura, siamo al massimo al 37%). Potrebbe essere che l'addetto stampa ENEL si sia confuso con il fattore di utilizzazione dell'impianto, che proprio una simile percentuale ? --Robertiki (msg) 12:04, 13 lug 2014 (CEST)
thread_title:  Archimede non è una centrale solare ma un campo solare produttore di vapore 

message: Gentili utenti,
ho appena modificato 1 collegamento/i esterno/i sulla pagina Centrale solare termodinamica Archimede. Per cortesia controllate la mia modifica. Se avete qualche domanda o se fosse necessario far sì che il bot ignori i link o l'intera pagina, date un'occhiata a queste FAQ. Ho effettuato le seguenti modifiche:
*Aggiunta del link all'archivio https://web.archive.org/web/20120406012747/http://www.enel.com/it-IT/innovation/project_technology/renewables_development/solar_power/archimede.aspx?it=-2%page=http:%2f%2fwww.enel.com%2fen-GB%2finnovation%2fproject_technology%2frenewables_development%2fsolar_power%2farchimede.aspx%3fit=-2%3fWT.mc_id=1707 per http://www.enel.com/it-IT/innovation/project_technology/renewables_development/solar_power/archimede.aspx?it=-2%page=http%3a%2f%2fwww.enel.com%2fen-GB%2finnovation%2fproject_technology%2frenewables_development%2fsolar_power%2farchimede.aspx%3fit%3d-2%3fWT.mc_id%3d1707
Fate riferimento alle FAQ per informazioni su come correggere gli errori del bot
Saluti.—InternetArchiveBot (Segnala un errore) 23:51, 26 apr 2018 (CEST)
thread_title:  Collegamenti esterni modificati 

message: Gentili utenti,
ho appena modificato 1 collegamento/i esterno/i sulla pagina Centrale solare termodinamica Archimede. Per cortesia controllate la mia modifica. Se avete qualche domanda o se fosse necessario far sì che il bot ignori i link o l'intera pagina, date un'occhiata a queste FAQ. Ho effettuato le seguenti modifiche:
*Aggiunta del link all'archivio https://web.archive.org/web/20150223225007/https://www.enel.it/it-IT/eventi_news/news/apre-limpianto-solare-piu-avanzato-al-mondo/p/090027d981930880 per https://www.enel.it/it-IT/eventi_news/news/apre-limpianto-solare-piu-avanzato-al-mondo/p/090027d981930880
Fate riferimento alle FAQ per informazioni su come correggere gli errori del bot
Saluti.—InternetArchiveBot (Segnala un errore) 23:58, 23 lug 2018 (CEST)
thread_title:  Collegamenti esterni modificati 

message: Una procedura automatica ha modificato uno o più collegamenti esterni ritenuti interrotti:
*Sostituzione del link all'archivio https://archive.ph/wNvlG con https://web.archive.org/web/20220128022353/https://corporate.enel.it/it/media/press/d/2010/07/enel-a-priolo-inaugura-la-centrale-archimede- su https://corporate.enel.it/it/media/press/d/2010/07/enel-a-priolo-inaugura-la-centrale-archimede-
In caso di problemi vedere le FAQ.—InternetArchiveBot (Segnala un errore) 16:20, 16 ott 2022 (CEST)
thread_title:  Collegamenti esterni interrotti