Discussion:Schéma de liaison à la terre

message: Bonjour
Voila un problème qui me pose bien des soucis.
Mon installation électrique fonctionne correctement la journée , et au lendemain matin , je me retrouve avec ma protection ligne éclairage équipée d'un fusible 10A grillé.
Pour plus de détail , ma ligne éclairage est équipée d'une ampoule 75W et de deux neons de 36W.
Merci de me répondre et de trouver une solution à ce mystère.
:Bonjour et bienvenue, Wikipédia n'est pas un forum de discussions, mais une encyclopédie. Il doit bien exister des forums de discussions sur l'électricité ou le bricolage, je vous conseille de poster sur de tels forums. --NicoV 5 août 2007 à 10:23 (CEST)
thread_title:  Problème 

message: Je ne comprends pas l'utilisation d'un DDR en TNC, pour moi c'est impossible :
Deux cas : 
* J'installe un DDR tétra et, dans ce cas, comme je surveille le PEN, aucun courant de défaut ne risque d'être visible, de plus je n'ai pas le droit de couper le PEN, donc ce n'est pas possible.
* J'installe un DDR tri et, dans ce cas, au moindre déséquilibre de phase, le neutre servant de retour, je vais avoir des déconnexions intempestives (expérience vécue...)
Bilan, pour moi c'est impossible !!!!
La seule solution consiste à passer en TNS avant de mettre un DDR... 
:Bonjour Malimali. Il te faut relier la terre des masses de ton installation en aval du DDR, qui pourra ainsi détecter un déséquilibre phase-neutre dû à une fuite dans le PE. Il faudrait que je fasse un schéma, ça serait plus sympa pour l'article .. --Zedh msg 10 juin 2008 à 22:07 (CEST)
thread_title:  DDR en TNC 

message: Bonjour,
Sur le schéma du régime IT ce serait bien de rajouter le retour au transfo et l'impedance.
:idem --Vev 9 août 2009 à 19:08 (CEST)
replies: text:  Fait Chani tth (d) 5 octobre 2009 à 14:59 (CEST)
thread_title:  Compléter 

message: Dans le même style que les schémas que j'ai déjà mis en ligne j'ai sous la main les schéma des régimes TT, TN-S, TN-C. Pensez-vous que je pourrais remplacer les schémas.. un peu simpliste ? Chani tth (d) 5 octobre 2009 à 14:59 (CEST)
replies: text: Tes schémas sont très bien ! Par contre j'aurais bien gardé les schémas simplistes car il sont plus facile à comprendre (à mon avis) pour les gens qui n'ont pas l'habitude de les manipuler. Je te propose de mettre les schémas simplistes dans le paragraphe généralités (côte à côte), et de mettre tes schémas détaillés dans chaque paragraphe. --Zedh msg 5 octobre 2009 à 20:31 (CEST)
replies: text:  Merci. En ce qui concerne les schémas "simplifié", le soucis c'est qu'ils risquent de prendre beaucoup de place, je vais les faire commencer plus haut que les généralités. J'essaye d'uploader ça asap. Chani tth (d) 6 octobre 2009 à 09:19 (CEST)
replies: text:  Fait. La mise en page n'est pas parfaite, la dernière vignette décale un peu le premier schéma. Chani tth (d) 6 octobre 2009 à 10:26 (CEST)
thread_title:  Schémas 

message: What does the C mean? This article here names terre et neutre confondu. Other articles (e.g. in Germany) assume Terre Neutre Combiné. I'm no native French speaker - but I feel that combiné is more appropriate. --Traut (d) 7 octobre 2009 à 14:24 (CEST)
replies: text: Well, in fact never "confondu" nor "combiné" must be used. In NFC 15-100, the therm "commun" (common in english) is indicate. I will change this in the french version. Thanks for this highlight Chani tth (d) 7 octobre 2009 à 14:59 (CEST)

text: Note : I have let 'confondu' in the description text, because i think it is the better therm to used to do the description more comprehensive.Chani tth (d) 7 octobre 2009 à 15:05 (CEST)
thread_title:  TN-C: combiné ou confondu?