Discussion:Appareillage électrique à haute tension

message: La rédaction de cet article représente beaucoup de travail et ne s'est pas faite toute seule, n'oubliez pas de citer les contributeurs, wikipedia vous en fournit la liste ici . Merci pour eux. Dingy 4 août 2007 à 03:43 (CEST)
thread_title: Avis à ceux qui utiliseront cet article

message: question bête : est-ce qu'un appareillage désigne seulement les composants électromécaniques, ou également les composants électroniques (triac, thyristor, thyratron, IGBT, toutes ces bebetes) ? Autre chose, est-ce que l'appareillage en courant alternatif est le même que celui en courant continu (si ça existe :/) ? Je crois que c'est un domaine ou je vais poser plein de questions betes ;) --Zedh msg 14 juillet 2007 à 15:17 (CEST)
replies: text: Pour ce qui est de la haute tension (le sujet ici) que je connais mieux, théoriquement l'appareillage peut être à courant alternatif ou continu, c'est la définition CEI, en pratique il n'y a que de l'appareillage en alternatif selon la définition CEI : pour "mise sous ou hors tension de portions d'un réseau électrique à haute tension". En haute tension pour couper du courant on doit le faire presque toujours en alternatif, ou cela a été fait dans des cas particuliers il faut ajouter la décharge d'un circuit LC pour articiellement provoquer des passages par zéro du courant et alors pouvoir couper avec un disjoncteur qui coupe habituellement de l'alternatif. Jusqu'à présent ces applications sont marginales et il n'y a pas de norme. Ta question n'est pas bête du tout, si les liaisons continues se développent un peu plus en THT il y aura peut être de l'appareillage en DC, finalement c'est la solution la plus économique qui s'impose et couper du côté alternatif est beaucoup moins cher. Pour l'instant il n'y a pas non plus de solutions économiques en moyenne tension avec des composants électroniques, cela viendra peut être.. Dingy 14 juillet 2007 à 15:37 (CEST)
replies: text: les composants électroniques (triac, thyristor, thyratron, IGBT), ne font pas partie des l'appareillage au sens CEI du terme, même quand ils sont utilisés en haute tensio, par exemple dans les FACTS. On les inclue parfois dans l'appareillage, mais c'est un abus de langage, de même que les parafoudres, transformateurs de tension, transformateurs de courants, etc.--Zen 38 28 juillet 2007 à 23:47 (CEST)
thread_title:  Appareillage électrique 

message: Est ce qu'un éclateur fait partie des appareillages électriques ? --Zedh msg 27 juillet 2007 à 23:41 (CEST)
replies: text: Non, pas au sens donné par la CEI et par suite pas de norme par le comité appareillage. Dingy 28 juillet 2007 à 00:52 (CEST)
replies: text: ok --Zedh msg 28 juillet 2007 à 10:20 (CEST)
thread_title:  Question subsidiaire 

message: Dommage qu'elle soit sous copyright .. --Zedh msg 29 juillet 2007 à 22:21 (CEST)
replies: text: c'est un classique, je l'utilise parfois pour montrer ce qui se passe lorsqu'un sectionneur doit couper un courant élevé. On peut voir qu'il y a un contournement d'une chambre de l'interrupteur à droite qui n'a donc pas coupé et le sectionneur se retrouve avec un courant élevé à couper, et il n'est pas prévu pour.. Dingy 30 juillet 2007 à 02:49 (CEST)
replies: text:  elle a du faire le tour du monde.... Mais qui sait où elle a été tournée et dans quelles circonstances? Pourquoi y avait-il une camera pour filmer ce jour là? S'agit-il d'un essai?--Zen 38 30 juillet 2007 à 21:50 (CEST)
replies: text: D'après le site sur lequel je l'ai trouvé, elle a été prise près de Boulder City, Nevada, par des agents de maintenance qui ont voulu tester une phase du sectionneur (conditions du test : 500kV 100A). Cela explique la vidéo, d'ailleurs ils ont pas l'air très rassurés .. --Zedh msg 30 juillet 2007 à 22:30 (CEST)

text: Je ne comprend pas comment un interrupteur peut stopper cet arc, alors que le sectionneur non. Est-ce le fait de "souffler" l'arc qui fait la dfférence ? --Zedh msg 30 juillet 2007 à 22:34 (CEST)
replies: text: oui c'est le soufflage de l'arc qui est fait dans l'interrupteur (lorsque les choses se passent normalement, c'est à dire lorsque l'arc est amorcé puis soufflé et coupé entre les contacts) qui provoque l'interruption. Dans le cas de la vidéo, il y a eu apparemment un contournement d'une des chambres de l'interrupteur car on voit l'arc à l'extérieur, une seule chambre de l'interrupteur ne peut pas couper toute seule (elle ne peut tenir que la moitié de la tension) cela se termine donc pas une non coupure de l'interrupteur et le sectionneur qui s'est ouvert à la suite allonge l'arc et ne peut le couper, car il n'a pas de soufflage, il fait juste allonger l'arc. Dingy 31 juillet 2007 à 04:29 (CEST)
thread_title:  [http://205.243.100.155/frames/mpg/500kV_Switch.mpg Vidéo] 

message: J'ai rajouté un lien vers l'article (pas très bon )de:Hochspannungsschalter, qui lui même renvoie vers  un article en esperanto et en russe. Ceux qui parlent une de ces 2 langues peuvent compléter après verif de la pertinence...--Zen 38 4 août 2007 à 00:43 (CEST)
thread_title:  liens interwiki 

message: Le tensions d'essai sont celles données dans le tableau qui donne les niveaux d'isolement, par exemple 1050 kV pour l'essai au choc de foudre d'un appareil 245 kV. Les valeurs données dans le document d'accréditation de l'IREQ qui avait été cité par Zedh sont les valeurs maxi possibles dans ce labo et qui limitent son accréditation. Pour les valeurs, il suffit donc de faire référence au tableau qui donne les niveaux d'isolement. Dingy 26 août 2007 à 15:14 (CEST)
replies: text: ok javais pas vu le tableau --Zedh msg 26 août 2007 à 18:26 (CEST)
thread_title: tensions d'essais au choc

message: En regardant les différentes photos, qui sont pratiquement toutes de Dingy, j'ai quand même du mal à croire qu'elles ont été prises avec le même appareil (mais il est vrai, il peut très bien en posséder plusieurs), voir la même époque (bien que toutes datées de juillet 2007).
* Celle là est ok
* S'il a pu produire la précédente, comment justifier la qualité de celle-ci
* Cette dernière me fait plus penser au scan d'un cliché d'il y a 20 ans qu'une photo prise en juillet 2007
Toutes mes excuses s'il est réellement l'auteur des photos en question, mais je me permet quand même d'émettre quelques doutes. Dans tous les cas, au vu de la qualité de certaines images, ça serait bien de trouver / produire des équivalents de meilleure qualité, et dont nous sommes certains de la licence. Okki (discuter) 9 novembre 2007 à 04:58 (CET)
replies: text: j'ai les droits sur les photos (que je n'ai pas prises moi même), si elle sont datées de juillet 2007 c'est parce que je les ai importées à ce moment là, si cela te pose problème tu peux les enlever toutes, c'est wikipedia qui sera perdant. Dingy 9 novembre 2007 à 05:25 (CET)
replies: text: Je n'ai jamais demandé de retirer quoi que ce soit. Pour la date, dans le modèle information, on met plutôt celle concernant la prise de vue. La date d'import étant automatiquement indiquée plus bas. Et si ce ne sont pas tes clichés mais que tu en possède les droits, le mieux ça serait de créditer le photographe dans le modèle information, puis d'envoyer les autorisations en question sur OTRS, histoire qu'à l'avenir il n'y ai plus ce genre de malentendu et que tout soit en règle. Okki (discuter) 9 novembre 2007 à 07:33 (CET)
replies: text: j'ai déjà mis plusieurs de ces images dès 2005 dans l'article Disjoncteur à haute tension, sur la même base de confiance qui existe entre gens du métier, cela n'a pas posé problème. Je n'ai pas l'intention d'aller au delà, même si cela devait conduire à des suppressions car dans l'intervalle j'ai perdu quelques une de mes illusions concernant ce projet. Dingy 9 novembre 2007 à 07:47 (CET)
thread_title:  Photos de l'article 

message: se pourait-il de parler de l'appareillage en HVDC s'il y a une difference
ou ien d'y faire allusion. Non signé
:à ce jour pas vraiment d'appareillage haute tension en DC, cela pourrait venir. On fera une mise à jour à ce moment là. Dingy (d) 12 janvier 2011 à 05:36 (CET)
thread_title:  HVDC 

message: Bonjour aux contributeurs,
Je viens de modifier 11 lien(s) externe(s) sur Appareillage électrique à haute tension. Prenez le temps de vérifier ma modification. Si vous avez des questions, ou que vous voulez que le bot ignore le lien ou la page complète, lisez cette FaQ pour de plus amples informations. J'ai fait les changements suivants :
*Ajout de la balise  à http://www.esw.e-technik.uni-dortmund.de/de/content/Lehre/Vorlesungen/Energietechnik/Skript/Kap_1.pdf
*L'archive https://web.archive.org/web/20070927093524/http://tdworld.com/mag/power_enel_invests_years/ a été ajoutée à http://tdworld.com/mag/power_enel_invests_years/
*L'archive https://web.archive.org/web/20070825102752/http://www.powergridindia.com/pgnew/applications/GRIDTECH2007/10-0001-000.aspx a été ajoutée à http://www.powergridindia.com/pgnew/applications/GRIDTECH2007/10-0001-000.aspx
*L'archive https://web.archive.org/web/20070401031903/http://www.powergridindia.com/pgnew/applications/GRIDTECH2007/Papers/Inauguration/CMDSpeech.pdf a été ajoutée à http://www.powergridindia.com/pgnew/applications/GRIDTECH2007/Papers/Inauguration/CMDSpeech.pdf
*L'archive https://web.archive.org/web/20070927225139/http://xnet.rrc.mb.ca/janaj/oil_breakers.htm a été ajoutée à http://xnet.rrc.mb.ca/janaj/oil_breakers.htm
*Ajout de la balise  à http://www.omkt.areva-td.com/static/html/TDE-AGF_Product-Product_Detail1_1024584919471.html?&static=yes
*Ajout de la balise  à http://www.omkt.areva-td.com/static/html/TDE-AGF_Product-Product_Detail3_1044977523320.html?&famid=1018456291572&typid=1114412629108&productline=1064483568475
*L'archive https://web.archive.org/web/20071012221945/http://www.gimelec.fr/Content/Default.asp?PageID=104 a été ajoutée à http://www.gimelec.fr/Content/Default.asp?PageID=104
*L'archive https://web.archive.org/web/20070825083326/http://www.powergridindia.com/pgnew/02-0000-000.aspx a été ajoutée à http://www.powergridindia.com/pgnew/02-0000-000.aspx
*Ajout de la balise  à http://strategis.ic.gc.ca/app/ccc/search/navigate.do?language=fre&portal=1&subPortal=&estblmntNo=234567042982&profile=completeProfile
*L'archive https://web.archive.org/web/20071218183335/http://www.missioneco.org/etatsunis/documents_new.asp?V=10_PDF_114350 a été ajoutée à http://www.missioneco.org/etatsunis/documents_new.asp?V=10_PDF_114350
*L'archive https://web.archive.org/web/20070724105544/http://www.eurelectric.eu/Content/Default.asp a été ajoutée à http://www.eurelectric.eu/Content/Default.asp
*Ajout de la balise  à http://www.missioneco.org/australie/documents_new.asp?V=7_PDF_108837
*L'archive https://web.archive.org/web/20070928143507/http://www.sgcc.com.cn/uhv2006/2j-showcase-3.1.html a été ajoutée à http://www.sgcc.com.cn/uhv2006/2j-showcase-3.1.html
*L'archive https://web.archive.org/web/20070714061829/http://www.eia.doe.gov/oiaf/aeo/electricity.html a été ajoutée à http://www.eia.doe.gov/oiaf/aeo/electricity.html
*Ajout de la balise  à http://www.codde.fr/logiciel-acv.com/
*L'archive https://web.archive.org/web/20070804021817/http://www.cigre.org/fr/organization/aimF.asp a été ajoutée à http://www.cigre.org/fr/organization/aimF.asp
SVP, lisez la FaQ pour connaître les erreurs corrigées par le bot.
Cordialement.—InternetArchiveBot (Rapportez une erreur) 6 août 2018 à 14:20 (CEST)
thread_title:  Liens externes modifiés