Discussion:Transformateur de courant

message: je suis un technicien comptage mt a la société algérienne de l’électricité et gaz je veux savoir le bon fonctionnement d'un transformateur de courant et j'ai une question qui m'agace par exemple:
en a installer un comptage avec des TC 100/1 avec une PMD 50 Kw
après un certain temps on a constaté un dépassement de PMA 70 kw son IM( indicateur de puissance)
est-ce que ce dépassement influe sur l’énergie active ou réactive enregistré sur le compteur ou pas 
en prenant des mesures avec une pince ampèremétrique en enregistre par exemple:
I1= 150 A
I2= 160 A
I3= 145 A
et les TC installer 100/1
est-ce que la différence de I1=50 a ,I2=60 a et I3=45 a sont enregistrée par le compteur ou pas
Veuillez agréer mes sinceres salutations distinguées.
mailto: nihadkaouther@yahoo.fr
: je ne suis pas sur qu'une telle question ait sa place sur Wikipedia, qui n'est pas un forum, mais bon... Un TC 100/1, sauf fabrication spéciale, n'aura en général sa classe de précision garantie que jusqu'à 100 A, ou au mieux jusqu'à 120A. Au delà, il continue à mesurer, mais son erreur est hors de contrôle, et les résultats sont non fiables. On peut en dire autant du compteur. Donc oui, le compteur enregistre quelque chose au delà de 100 A, mais ce quelque chose est faux. Ce qui est sans doute plus grave, c'est qu'utiliser un TC 100/1 pour mesurer un courant de 150 A risque de détorier le TC. Il peut admettre des surcharges temporaires, mais certainement pas d'être utilisé sur une période longue au delà de 100 ou 120 A. --Zen 38 29 novembre 2006 à 15:24 (CET)
thread_title:  Question 

message: Je viens d'écrire sur le sujet. Je tiens à remarquer que je ne vois pas bien la différence entre les 2 technologies à part qu'elles désignent 2 produits différents chez ABB. À approfondir. Psemdel (d) 10 avril 2012 à 14:10 (CEST)
thread_title:  FOCS, MOCT 

message: Il est écrit . Je suis étonné que l'on mesure un courant au secondaire et non une tension, ce qui me semble plus simple a manipuler, néanmoins je ne suis pas un expert dans ce domaine. Est ce normal??Pano38 (d) 11 octobre 2012 à 17:03 (CEST)
replies: text: Bonjour, j'ai repris sans aucun changement la définition CEI. Après le transformateur de courant en lui même ne mesure pas le courant, il transforme pour rendre mesurable le courant. Un appareil de mesure (électronique) est connecté au secondaire, après je suis pas expert dans le domaine mais ca me semble vraisemblable que cet appareil de mesure ait une résistance et mesure en fait une tension. Cordialement Psemdel (d) 11 octobre 2012 à 21:17 (CEST)
replies: text:  J'ai l'impression que nous sommes d'accord mais je pense qu'il faudrait avoir l'avis d'un expert pour modifier la phrase.Pano38 (d) 12 octobre 2012 à 09:03 (CEST)
replies: text:  Non, non, pas d'accord pour modifier la phrase (on ne modifie pas les paroles de la sainte CEI !). On branche bien un amperemetre au secondaire d'un transformateur de courant , pas un voltmetre. Cet amperemetre lui-même peut être basé sur différents principes de mesure, dont éventuelment (mais c'est rare de nos jours) la mesure d'une tension aux bornes d'une résistance interne. Le transformateur de courant, lui, a pour fonction de fournir à son secondaire un courant proportionnel au courant primaire. --Zen 38 (d) 12 octobre 2012 à 19:08 (CEST)
replies: text: Merci Zen pour ton expertise Psemdel (d) 12 octobre 2012 à 19:18 (CEST)
replies: text: Néanmoins, la plupart du temps, un ampèremètre n'est rien d'autre qu'un voltmètre placé aux bornes d'une résistance de mesure (qui dans ce cas peut s'appeler shunt). Hormis quelques appareils à cadre mobile de faible sensibilité. Bon, même un voltmètre peut n'être rien d'autre qu'un ampèremètre auquel on a placé une résistance en série… Daniel*D, 29 juillet 2017 à 15:06 (CEST)
thread_title:  Secondaire : tension ou courant