Diskussion:Schutzklasse (Elektrotechnik)

message: Im Text gibt es einige unklare Punkte: 
* exakte Bezeichnung für die "kleinen flachen Stecker"?
* exakte Bezeichnung für "normale Steckdose"? (... normal ist meist (nicht immer) das, was am häufigsten ist ...)
* exakte Bezeichnung für "Die Stecker mit dickeren Stiften die ganz aus Metall sind, ..."?
Diese Steckerbeschreibungen könnten wohl besser in einen eigenen Artikel, so daß man darauf verweisen kann.
:::Ergänzung: "Schuko-Steckdose" ist eine Schutzkontaktsteckdose, die von einer Mitgliedsfirma des Schuko-Warenzeichenverbandes hergestellt wurde. Bei der beschriebenen Staubsaugersteckdose wäre das eher ungewöhnlich. Gemeint ist sicher "Schutzkontaktsteckdose". Gruß --Akapuma (Diskussion) 10:37, 11. Mai 2017 (CEST)
thread_title:  Unklare Punkte 

message: Es wäre schön, wenn für jeden Punkt noch Beispiele aufgeführt würden. So ist es etwas schwer verständlich! 195.39.235.20 10:32, 10. Apr. 2008 (CEST)
thread_title:  Beispiele 

message: Die Schutzklassen gelten nicht nur für ortsveränderliche Betriebsmittel, sondern auch für fest installierte. So gibt es z.B Stromkreisverteiler in Schutzklasse I und II, und die sind garantiert nicht ortsveränderlich.
Als ortsveränderlich gelten Betriebsmittel, sobald sie mit einer flexiblen Anschlußleitung ausgerüstet sind. Daher gilt sogar der Einbau-Herd in Muttis Küche als ortsveränderlich.
Zur Schutzklasse III 
PELV gehört auch dazu oder?
:: Meiner Meinung nach ja. Beispielsweise unterscheidet die EN 60950 zwischen den 3 Schutzklassen, nicht jedoch zwischen SELV und PELV. Dort heißt PELV auch SELV. Und SELV nach EN 60950 ist Schutzklasse III. Gruß --Akapuma (Diskussion) 13:38, 25. Sep. 2012 (CEST)
thread_title:  ortsveränderliche Geräte 

message: Die Verbindung zum Schutzleiter sollte aber nicht erst im Schadensfall hergestellt werden. Fachleute wissen hier zwar, was gemeint ist, aber die Beschreibung der eigentlichen Sache ist für einen Laien irreführend.
Bezüglich des Symbols für Geräte der Schutzklasse I gibt die DINVDE 0140-1 an:
"Betriebsmittel der Schutzklasse I haben keine spezifizierende Kennzeichnung, sind aber am Vorhandensein
eines Schutzleiteranschlusses erkennbar, der mit (IEC-60417-5019) gekennzeichnet ist."
Demzufolge ist die Behauptung, dass Erdungssymbol wäre das Symbol für die Geräte der Schutzklasse I eigentlich falsch (nicht signierter Beitrag von 141.57.29.94 (Diskussion) 14:46, 10. Apr. 2013 (CEST)
replies: text: Eigentlich stand das schon so im Artikel, ich habe nun aber umformuliert, damit das klarer wird. --Joerg 130 (Diskussion) 15:04, 10. Apr. 2013 (CEST)
thread_title:  Schutzklasse I 

message: Die Eurostecker sind ausgelegt für 2,5 A.
Die Stecker für die höheren Ströme heißen Konturenstecker.
-----
Anfrage: Dürfen SKII-Geräte wirklich keinen Schuko-Stecker haben? Ich habe hier ein Netzteil für eine externe Festplatte, das hat einen Kaltgeräteanschluss (->Schuko) und trotzdem das SKII-Zeichen (ist ein Vollplastikgehäuse). Ist das Zeichen da nun zu Unrecht drauf? Schutzklasse I oder III ist es ja wohl nicht, oder?
-- Bartholomew am 18.10.07, 1:44 h 
:Nur in den wenigsten Fällen dürfen Schutzklasse-II-Geräte einen Schutzkontaktstecker haben, siehe EN 61140: "7.3.2.2 Betriebsmittel der Schutzklasse II dürfen mit Einrichtungen für Verbindungen mit Erde nur aus funktionellen Gründen (im Unterschied zum Schutz) versehen werden, wenn die Notwendigkeit in den entsprechenden IEC-Normen enthalten ist. Solche Einrichtungen müssen von aktiven Teilen mit doppelter oder verstärkter Isolierung isoliert werden.". Übrigens: Bei Leitungen, bei denen am einen Ende ein Kaltgeräteanschluß dran ist, ist in der Praxis am anderen Ende kein Schuko-Stecker dran, sondern ein Schutzkontaktstecker. Schukostecker dürfen nämlich im Gegensatz zum Schutzkontaktstecker nur wenige Firmen bauen, siehe "Mitglieder" unter http://www.schuko-wzv.de/ Gruß --Akapuma 12:42, 17. Apr. 2008 (CEST)
replies: text:  Halle Akapuma, ich erlaube mir hier rund 10 Jahre später einen Kommentar zu deinem Satz "Bei Leitungen, bei denen am einen Ende ein Kaltgeräteanschluß dran ist, ist in der Praxis am anderen Ende kein Schuko-Stecker dran, sondern ein Schutzkontaktstecker. Schukostecker dürfen nämlich im Gegensatz zum Schutzkontaktstecker nur wenige Firmen bauen […]" für den Fall, dass Du es nicht einfach ironisch gemeint hast. Jeder Schuko-Stecker ist ein Schutzkontaktstecker. Da gibt es keinen funktionellen oder optischen/maßtechnischen Unterschied. Was Du wahrscheinlich meinst ist die Wort-/Warenzeichen-Verwendung SCHUKO®-Stecker. Einen Schutzkontaktstecker darf jeder Chinese, Koreaner usw bauen und z.B. in Deutschland vertreiben (und tut es auch), solange er das VDE-Siegel dafür kriegt. Die liegen dann halt eben mit der Bezeichnung "Schutzkontaktstecker" oder "Netzstecker" im Regal oder auf der Angebotsseite eines Online-Händlers, nur halt eben nicht als SCHUKO®-Stecker. Letztere unterscheiden sich von der China-Ware nur durch besondere Qualitätsmerkmale wie besonders hohe Verschleißfestigkeit, Bruchfestigkeit, Oxydations-Widerstandsfestigkeit, etc aus. Diese Qualitäts-Merkmale müssen von den Herstellern dauerhaft gewährleistet sein, welche Mitglied beim (von dir verlinkten) SCHUKO-Warenzeichenverband sein wollen und somit das Warenzeichen SCHUKO® verwenden dürfen. In der Alltagssprache hat sich der Unterschied allerdings deutlich verwischt und es wird in der Regel für alle Schutzkontaktstecker der kürzere Begriff Schuko-Stecker verwendet. Im Übrigen ist es nicht nur bei Leitungen, bei denen am einen Ende ein Kaltgeräteanschlusss dran ist, sondern auch bei Verlängerungsleitungen mit und ohne Mehrfach-Steckdosen-Leisten, bei der ganzen Weißware wie Kühlschränke, Geschirrspüler, Waschmaschinen etc. oder bei Tostern, Wasserkochern und tausend anderen Elektrogeräten der Fall, dass da ein Schutzkontaktstecker dran ist, bei sehr hochwertigen Geräten dann halt auch in Form eines SCHUKO®-Steckers--Ciao • Bestoernesto • ✉ 05:34, 24. Mär. 2018 (CET)
thread_title:  Schutzklasse II 

message: Wo kommt denn der Satz "und benötigen bei Netzbetrieb ebenfalls eine verstärkte oder doppelte Isolierung zwischen Netzstromkreisen und der Ausgangsspannung." her? In EN 60950-1 steht beispielsweise "Einrichtung, deren Schutz gegen elektrischen Schlag (gefährliche Körperströme) auf der Versorgung durch SELV-Stromkreise beruht.". Meiner Meinung nach muß ein Schutzklasse III-Gerät durch SELV versorgt werden, und daher gibt es keinen Netzbetrieb! Da keine Netzspannung im Gerät sein darf, gibt es auch keine doppelte oder verstärkte Isolierung, die zum Gerät gehören würde, und auch keine Sicherheitstransformatoren. Zwar wird eine Spannungsversorgung mit einer solchen Trennung benötigt, diese kann aber nicht Bestandteil des Klasse-III-Gerätes sein, weil sie selbst ein Klasse-II-Gerät ist. Gruß --Akapuma (Diskussion) 13:39, 25. Sep. 2012 (CEST)
replies: text: Geräte der Schutzklasse III dürfen in der Tat nur aus SELV- oder PELV-Systemen versorgt werden (siehe auch DIN EN 61140 VDE 0140-1), also z.B. aus einem SELV- oder PELV-Netzteil. Das SELV- oder PELV-Netzteil hat selber nicht die Schutzklasse III sondern die Schutzklasse I oder II. Zur Bereitstellung der SELV- oder PELV-Spannung verfügt dieses Netzteil über einen Sicherheitstransformator. (Weitere zulässige Stromquellen für SELV und PELV sind in DIN VDE 0100-410 aufgeführt.) Der Artikel sollte verbessert werden und die Themen Schutzklasse und Schutzmaßnahme in die richtige Beziehung zueinander setzen statt sie zu vermischen. --136.8.33.69 15:47, 7. Sep. 2016 (CEST)
thread_title:  Schutzklasse III 

message: "Leuchten zum Betreiben mit Schutzkleinspannung (SELV), d.h. mit Spannungen unter 50V, die ein Sicherheitstransformator nach DIN VDE 0551 (EN60742) erzeugt oder die aus Batterien bzw. Akkumulatoren entnommen werden."
Versteh' kein Wort. Kein wirklich deutscher Satz. :) -andy 80.129.99.109 06:57, 25. Okt 2005 (CEST)
thread_title:  Zitiere... 

message: Bevor hier dem Schuko der voreilende Kontakt abgesprochen wird bitte, selbiges bitte erst im Artikel dort erklären. -- Biezl ✉ 21:35, 21. Apr. 2010 (CEST)
thread_title:  Schuko 

message: Unter dem Symbol von Schutzklasse drei steht "Schutzklasse II". Im Quelltext ist es allerdings korrekt. (nicht signierter Beitrag von 82.216.207.254 (Diskussion) 11:50, 25. Jul 2010 (CEST)
thread_title:  Falsche Bildunterschrift 

message: Warum darf man keinen Schutzleiter anschliessen?Was soll da passieren?Der FI Schalter müsste doch auslösen falls die "2 Isolierungen" defekt sind,oder nicht? (nicht signierter Beitrag von 91.54.146.44 (Diskussion) 18:23, 2. Apr. 2015 (CEST)
replies: text: Ein bisschen spät ich weiß, aber der Vollständigkeit halber: Eine Schutzisolierung gilt als höherwertiger Schutz als eine Schutzerdung. Ein schutzisoliertes Gerät zu Erden würde den Schutz deshalb herabsetzen und nicht erhöhen. Die Schutzerdung gilt deshalb als geringwertiger, da bei einem gebrochenen Schutzteiler innerhalb der Elektroinstallation ein fehlerhaftes Gerät das Gehäuse eines anderen intakten Geräts unter Netzspannung setzen kann. Eine Gefahr, die bei einem schutzisolierten Gerät nicht besteht. --1ras (Diskussion) 23:37, 23. Nov. 2023 (CET)
thread_title:  Schutzklasse II-Schutzleiter 

message: Hallo, im Abschnitt zu Schutzklasse I steht zum Thema "Klassische Nullung" der Satz:
"Bei Neuinstallationen ist die klassische Nullung in Stromkreisen mit weniger als 10 mm²Cu/16 mm²Al nicht mehr zulässig, da sie bei Unterbrechungen des PEN-Leiters dazu führt, dass die Gehäuse aller am betreffenden Stromkreis angeschlossener Schutzklasse-I-Geräte gefährliche Spannung annehmen."
Fehlt hier nicht ein "können" am Ende? Wenn der PEN durchtrennt ist, liegt doch noch lange kein Gehäuseschluss vor, oder?
--217.50.231.249 14:38, 5. Mär. 2016 (CET)
replies: text: Das stimmt schon so. Der Gehäuseschluss erfolgt dann ja nicht durch einen Fehler im Gerät, sondern außerhalb des Gerätes in der Steckdose durch die absichtliche klassische Nullung. --Uweschwoebel (Diskussion) 17:04, 5. Mär. 2016 (CET)
replies: text: Eben. Hier ist nicht eine Unterbrechung des PE-Leiters in der unmittelbaren Zuleitung (Kaltgerätekabel u.ä.) gemeint, sondern irgendwo zwischen Steckdose und Einspeisung (wo der Nulleiter "hergestellt" wird). Der PEN liegt dann allerdings nicht unmittelbar auf Spannung, sondern erst dadurch, daß irgendeines der daranhängenden Geräte eingeschaltet wird und damit eine Verbindung zwischen Phase und Nulleiter herstellt - wenn dieser Nulleiter dann nicht so angeschlossen ist wie er sollte, dann bekommt er das gleiche Potential wie die Phase, mit dem Innenwiderstand des eingeschalteten Gerätes. Bei separatem PE müßte dafür tatsächlich ein Gehäuseschluß dazukommen. MOW (Diskussion) 15:12, 7. Mär. 2016 (CET)
thread_title:  Klassische Nullung - Fehlerfall 

message: Im Abschnitt Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung ist der Satz: "Sie haben meist keinen Anschluss an den Schutzleiter" IMHO falsch und müsste meiner Meinung nach ersetzt werden durch "Sie haben in der Regel keinen Anschluss an den Schutzleiter" oder vlt noch besser "Sie dürfen in der Regel keinen Anschluss an den Schutzleiter haben" Weiter unten heißt es ja dann auch richtig: "Wird ein Kabel mit Schutzleiter verwendet, darf dieser nicht an das Gehäuse angeschlossen werden und muss wie ein aktiver Leiter behandelt werden (VDE 0100 Teil 410, 412.2.2.4)". Werde das ändern, falls niemand was dagegen ein zu wenden hat.--Ciao • Bestoernesto • ✉ 13:27, 24. Mär. 2018 (CET)
thread_title:  Schutzklasse II vs Schutzleiter 

message: Habe weitere Beispiele für die Schutzklasse III hinzugefügt - der Vollständigkeit halber.
Es muss erwähnt werden, dass Trockenbatterien, Solarzellen, Dynamos, Kurbelgeneratoren nur eine Kleinspannung generieren dürfen (und nicht etwa eine höhere Spannung), damit Schutzklasse III noch erfüllt ist.
Man denke an die Anodenbatterie der Koffer-Röhrenradios (z.B. 180 Volt=), heute ungebräuchlich, aber in Einzelfällen noch vorhanden. --Radio-hobby (Diskussion) 18:16, 22. Feb. 2020 (CET)
thread_title:  Schutzklasse III