Diskussion:Maschinentransformator

message: Wie funktioniert so ein Ding. Es wird ja wohl Unterschiede zu dem Trafo an meinem Laptop geben... --Knut.C 21:55, 10. Jul. 2009 (CEST)
replies: text: Die grundlegende Funktion ist wie bei einem Transformator. Die Unterschiede zwischen dem Trafo in einem Netzteil und einem Blocktransformator liegen primär in der Größe bzw. der übertragenen Leistung und dem Einsatzbereich.--wdwd 23:01, 10. Jul. 2009 (CEST)
replies: text: Das steht aber nicht im Artikel. Außerdem wird es sicher noch bauliche Unterschiede geben. Wird der MaTrafo zum Beispiel nur mit Luft gekühlt? --Knut.C 09:36, 11. Jul. 2009 (CEST)
replies: text:  Steht im Artikel (Ölkühlung).--wdwd 10:58, 11. Jul. 2009 (CEST)
replies: text: Oh, der Artikel entwickelt sich ja schnell... Danke. --Knut.C 11:33, 11. Jul. 2009 (CEST)
thread_title:  Funktionsweise 

message: Ich habe mich mal an einer graphischen Darstellung versucht, Vorlage war das in den Weblinks verlinkte PDF. Verbesserungsvorschläge nehme ich gerne an. Grüße, --Quartl 16:03, 20. Jul. 2009 (CEST)
replies: text: Supi, aber den Kern würd ich eher trafoblechfarben (sprich grau) malen und nicht kupferfarben. Und der Sternpunkt wird meines Wissens auch nicht rausgeführt und wenn, dann wird er geerdet, evtl. mit Drossel.--Rotkaeppchen68 01:42, 21. Jul. 2009 (CEST)
replies: text: Okay, besser so? Grüße, --Quartl 08:21, 21. Jul. 2009 (CEST)
replies: text: Yup. Danke.--Rotkaeppchen68 21:38, 21. Jul. 2009 (CEST)

text: Ja, zumindest betreffend "d" statt "y". Die 5 in der Schaltgruppe dürfte nicht allgemein sein. Ein schon sehr spezielles Detail.--wdwd (Diskussion) 11:57, 15. Feb. 2013 (CET)
replies: text:  d5 steht ja auch in Klammern. Aber selbst das findet man in der Literatur sehr häufig. --Scientia potentia est (Diskussion) 12:06, 15. Feb. 2013 (CET)
thread_title:  Grafik 

message: hier fehlt einiges! der MT ist die bestüberwachte Einheit in einem kraftwerk. sein ausfall führt zum stillstand des blockes.
buchholz-schutz ist mehrmals vorhanden, druckschutz, diff-schutz, .... ansich fehlt hier alles! ganz neu ist das trafomonitoring, bis hin zur integrierten TE-messung. tan delta und so weiter. artikel bitte verbessern--79.222.116.232 23:29, 12. Dez. 2009 (CET)
replies: text: Na ja, alles fehlt nicht, aber wohl durchaus zu verbessern. Nimm Dir das Motto WP:SM zu Herzen. It's a wiki.--wdwd 18:22, 4. Sep. 2011 (CEST)
thread_title: Sicherheit

message: Es fehlt auch noch der Hinweis, dass Maschinentransformatoren meistens auf einer Seite im Dreieck verschaltet sind, weil eine im Dreieck verschaltete Transformatorseite kein Nullsystem übertragen kann. Das ist günstig, weil so bei Schieflast nur noch Mit- und Gegensystem übertragen werden, aber das Nullsystem, welches für Maschinen besonders ungünstig ist, vom Generator weggehalten wird. Siehe auch symmetrische Komponenten. Im allgemeinen wird dabei die Generatorseite des Transformators im Dreieck verschaltet, um die maximale Spannung gegen Erde möglichst gering zu halten, was die elektrische Isolierung des Generators vereinfacht. So jetzt rein aus dem Gedächnis von vor über 20 Jahren....--Bernd Wiebus (Diskussion) 06:57, 19. Jan. 2018 (CET)
thread_title:  Typischerweise auf einer Seite im Dreieck verschaltet.