Diskussion:Reinstwasser

message: Meine Frage ist,warum genau steigt die elektrische Leitfähigkeit nach dem KPS an,obwohl ich entsaltze?
kann mann ro-wasser trinken?
Antwort:
Wenn mit KPS ein Kationenaustauscher gemeint ist:
a)Verwendung des Austauschers als Enthärter: Hierbei findet nur eine Umsalzung von Calcium- und Magnesiumsalzen (Erdalkalisalze) des Rohwassers zu Natriumsalze statt. Da die Natriumsalze stärker als die Erdalkalisalze dissoziiert sind, steigt die Leiffähigkeit etwas an.
b)Verwendung als stark saurer Austauscher: Hierbei werden die Kationen aller Salze gegen Wasserstoffionen ausgetauscht. Aus Neutralsalzen (z.B. Kochsalz = NaCl) werden die freien Säuren gebildet (NaCl wird HCl). Diese haben wegen ihrer wesentlich stärkeren Dissoziation eine deutlich höhere Leitfähigkeit (1mg/l NaCl = ca. 2,0 µS/cm, 1mg/l HCl = ca. 10 µS/cm!).
--Urdenbacher 18:11, 2. Mai 2008 (CEST)
thread_title:  Kationenaustauscher 

message: Du kannst es nicht trinken. Durch Osmose saugen sich die Zellen im Magen so stark an bis sie zerplatzen --> Innere Blutungen.
: Es ist wie immer: die Dosis macht das Gift. Nur ein Esslöffel richtet kaum Schaden an.-- Kölscher Pitter 18:23, 28. Mär. 2008 (CET)
replies: text:  Natürlich kann man es trinken. Im Magen wird das demineraliesierte Wasser durch die Magensäure und den Nahrungsbrei "verdünnt", so dass der osmotische Druck bei weitem nicht ausreicht, um irgendwelche Zellen zum Platzen zu bringen. Bei großen Mengen kann es aber wie Leitungswasser auch zu einer Wasservergiftung kommen. Diesen Quatsch von den geplatzten Zellen liest man immer wieder, er wird dadurch nicht richtiger. Das kann passieren, wenn man sich Wasser (und das gilt nicht nur für Reinstwasser) in den Körper spritzt. --Jogy 10:14, 19. Mai 2008 (CEST)
replies: text: Siehe zu dieser Legende auch Destilliertes Wasser - Timosch 19:58, 6. Jul. 2008 (CEST)
thread_title:  Antwort 

message: Bei den angeführten Verwendungen war u.a. Speisewasser angeführt. Dies ist nicht richtig, da Speisewasser für Dampferzeuger (im Dampfkraftwerksbereich als Kesselspeisewasser bezeichnet) für Hochdruckkessel zwar bezogen auf gelösten und ungelösten Substanzen sehr rein sein muss, jedoch muss es die Anforderungen für Reinstwasser nicht erfüllen. Reinstwasser ist zusätzlich keimfrei und soweit wie technisch möglich auch frei von Spuren an ungelösten Partikeln. Letztere Anforderungen sind für Speisewasser unwichtig, deshalb wurde diese Verwendung gelöscht. --Urdenbacher 16:32, 16. Jul. 2009 (CEST)
thread_title: Verwendung

message: Offensichtlich wird in diesem Lemma vieles angeführt, das eigentlich mit den Anforderungen an eine Qualität Reinstwasser nicht übereinstimmt.
Reinstwasser wurde seinerzeit um 1970 als Qualitätsbegriff für die Wasserreinigung im Bereich der Chipherstellung entwickelt. Derartige Wässer müssen praktisch völlig frei von ionogenen, sonstigen gelösten Inhaltsstoffen und ungelösten Partikeln sein. Hierfür müssen Deionate mit einer Leiffähigkeit von < 0,08 µS/cm bei 25°C noch weiter gereinigt werden. Diese weitere Aufbereitung umfaßte üblicher Weise folgende Aufbereitungsstufen:
* Feinstfilterung mit < 1µm Partikelgröße
* UV-Bestrahlung bei 254 nm zur Keimtötung
* nochmaligen Ionenaustausch mittels eines Schlupffilters um die Restleiffähigkeit möglichst nahe an den theoretischen Endwert für reines Wasser zu bringen.
* bei der Montage derartige Anlagen waren damit zwangsläufig auch die Kriterien der Reinraumanforderungen einzuhalten.
Alle im Lemma angeführten Wasserqualitäten für hochgereinigtes Wasser nach Arzneimittelbuch, Wässer für analytische Zwecke und Kesselspeisewasser mit Leitfähigkeiten von 0,1 bis 1,1 µS/cm (!) erfüllen die Anforderungen, die in der Wasseraufbereitung an Reinstwasser gestellt werden, bei weitem nicht und sind damit kein Reinstwasser. --Urdenbacher 11:29, 13. Mär. 2011 (CET)
replies: text: es kommt wohl darauf an aus welchen Wissenschaftsgebiet her man den Begriff betrachtet. Die Chipherstellung hat ihre Normm, die Medizin andere und die Chemie wieder andere. Zum Beispiel bietet der Römpp in der neuesten Online-Auflage unter Reinstwasser die folgenden Normen die herangezogen werden können: Aqua valde purificata (Ph. Eur.), ASTM Typ I, ASTM Typ II, ASTM Typ III, USP XXIII.  Es gäbe da also noch viel zu ergänzen. -- Cheming 13:33, 14. Mär. 2011 (CET)
thread_title:  Reinstwasser