Diskussion:Fundamenterder

message: also ich hab mir den artikel auch durchgelesen und es wird exoleziet erklärt was ein fundamenterder ist
musst halt genau lesen
Sehr schön für Sie. Ich habe es eben auch gelesen und wie Peter kein Wort verstanden. Es wird langatmig dargelegt wie die baulichen und rechtlichen Anforderungen an einen Fundamenterder sind. Ich kenne die Funktion nicht und bin daher auf den Artikel gekommen, um etwas zu lernen. Leider weiß ich nach dem Artikel trotzdem nicht, was dieser Fundamenterder nun eigentlich macht. Ich weiß nur dass er maximal 20x20m groß sein darf und 1,5m frei geführt werden muss. Wozu das alles und was die Grundaufgabe ist wird nicht erwähnt. Zumindest nicht in Worten, die es nicht-Elektrikern als Funktion offenbaren. Also immer vorsichtig sein mit herablassenden Kommentaren über das nicht-Verstehen anderer 46.223.69.31 20:21, 7. Jul. 2012 (CEST)
replies: text: freundlicher Tipp dazu: Im ersten Abschnitt werden die allgemeinen Funktionen erklärt und dazu wird auch auf die Schutzfunktion eingegangen. Ergänzend gibt es mehrere Links auf andere, weiterführende Artikel. Also: bitte der Reihe nach lesen und auch die Querverweise nutzen, dann sollte auch der "Fundamenterder" zu verstehen sein.--Railweh10 (Diskussion) 21:36, 7. Jul. 2012 (CEST)

text: Die Einleitung ist echt mies. Es wird lang und breit ausgeführt, wozu eine Schutzerdung gut ist, statt kurz zu sagen, was ein Fundamenterder ist. -- 93.129.55.183 23:33, 20. Aug. 2013 (CEST)
thread_title:  kommentar Peter 

message: Mich würde interessieren, seit wann Fundamenterder in Deutschland für Neubauten vorgeschrieben sind.
--Frau Olga 17:46, 12. Nov. 2007 (CET)
thread_title:  Seit wann Vorschrift? 

message: Im Artikel könnte/sollte noch mit aufgenommen werden, das:
- die TAB für Niederspannungsversorgungsanlagen den FUE fordert,
- die TAB die Verantwortung (das und wie der FUE errichtet wird) auf den Bauherren überträgt,
- der FUE eine Grundvoraussetzung ist, das ein Stromzähler installiert wird,
- wer überhaupt einen FUE verlegen darf,
- das es dafür eine Dokumentation geben muss,
- der FUE alle 2 Meter mit der Bewehrung verklemmt werden muss (verklemmt, nicht verrödelt)
- bei Noppenfolie als Sauberkeitsschicht, WU-Beton, schwarze Wanne, Perimeterdämmung zusätzlich ein Ringerder (Masche 10m X 10m) im Erdreich erforderlich ist
- und dashalb auch nur Fachkräft den FUE verlegen dürfen, weil diese das wissen sollten
- die Anschlussfahnen für PA und Blitzschutz in einer bestimmten Form ausgeführt werden müssen,
- das es ratsam wäre, die PA-Fahne in Bandstahl auszuführen, weil so Überspannungsschutzgeräte wirksamer arbeiten können!
- die Betonüberdeckung nach DIN 18014:2007 mind. 5cm beträgt,
- neue Fotos und die alten als Negativbeispiele betiteln
   Der Erder in der Baugrube wird ja hoffentlich Edelstahl V4A sein, aber die Klemmverbindung ist ohne Korrossionsschutz
   Der Anschluss an die PAS ist nicht nach der aktuellen Norm ausgeführt. Früher war es so zulässig, man sollte aber zeigen, wie es richtig aussehen soll.
- wie die Besonderheiten bei Einzelfundamenten sind
- wie lang die wirksame Länge des FUE im Beton sein muss
- das Fehler nicht mehr behoben werden können, sobald der Beton eingefüllt ist!
- welche Materialien im Beton und im Erdreich verwendet werden dürfen (nicht signierter Beitrag von 84.137.7.186 (Diskussion) 15:55, 18. Sep. 2010 (CEST)
thread_title:  Weitere Infos 

message: Das erste Bild ist Mist! Da fehlen die Abstandshalter!  Wenn sich das ein sparsamer Bauherr anschaut der gerne manches selber macht, kann das schwerwiegende Folgen haben -> FUE korrodiert -> erfüllt nicht mehr seinen Zweck -> Gefahr für Leib und Leben!  Daher bitte ändern, ich selbst kann das leider nicht. (nicht signierter Beitrag von 81.210.199.216 (Diskussion) 22:29, 31. Dez. 2010 (CET)
thread_title:  Bild 1