Diskussion:Schutzerdung

message: Schutzerdungen werden auch verwendet, um elektromagnetische Emmissionen von Geräten zu verringern.  --MrBurns 02:48, 31. Jan. 2010 (CET)
replies: text: Dabei handelt es sich wohl eher um eine Funktionserdung oder um eine Kombination der beiden. --Pittimann besuch mich 17:04, 31. Jan. 2010 (CET)

message: zu erden ?  --Itu 23:05, 18. Apr. 2011 (CEST)
replies: text: Habe auf der Seite geantwortet und den Artikel entsprechend ergänzt. --Pittimann Glückauf 19:28, 28. Dez. 2011 (CET)
thread_title:  Badewannen 

message: Die Überschrift sollte besser als Normen und Regelwerke benannt werden, da weder DIN oder VDE Normen noch die TAB gesetzliche Bestimmungen sind (sie können nur unter bestimmten Bedingungen als Stand der Technik und damit als gesetzliche Mindestforderung ausgelegt werden – sind jedenfalls aber keine Gesetze oder Verordnungen).
Die angeführte DIN VDE 0101 (aktuell DIN EN 61936-1; VDE 0101-1:2011-11) ist hier nicht ganz richtig am Platz, sie bezieht sich auf: Starkstromanlagen mit Nennwechselspannungen über 1 kV - Teil 1: Allgemeine Bestimmungen. Die Begriff „Erdungsarten“ und "Schutzerdung" kommt kein einziges mal darin vor. Einzig der Begriff „Schutzerdungsleiters“ kommt ein einziges Mal unter den allgemeinen Begriffsbestimmungen „unter Punkt 3.7.23" bei der Definition des PEN-Leiters mit dem Text: „Leiter, der zugleich die Funktionen eines Schutzerdungsleiters und eines Neutralleiters erfüllt“ vor. In der Tat spricht man aber bei der Erdung in Systemen mit über einem kV nicht von Schutzerdung. Nicht umsonst dürfen ja in bestimmten Bereichen berührbare Einrichtungen (wie z.B. Metallzäune) nicht mit diesem Erdungssystem verbunden werden.
In der Einleitung zu dieser Norm unter Erläuterung zur Anwendung“ kann man auch lesen: „Da in der EN 61936-1:2010 die normativen Regelungen zur Errichtung von Erdungsanlagen deutlich weniger Umfang und damit eine geringere Detaillierung als in HD 637 S1 haben, wurde durch CENELEC beschlossen, dass zeitgleich die neue Europäische Norm EN 50522:2010 erstellt wird, die in Ergänzung zur EN 61936-1:2010 den derzeitigen Regelungsbestand des HD 637 S1 für Erdungsanlagen abdeckt. Richtiger wäre also hier die DIN EN 50522; VDE 0101-2:2011-11 „Erdung von Starkstromanlagen mit Nennwechselspannungen über 1 kV“ anzuführen. Der Begriff "Schutzerdung" findet aber auch in dieser Norm an keiner einzigen Stelle eine Anwendung!
Die ursprüngliche DIN VDE 0101:2000-01 „Starkstromanlagen mit Nennswechselpannungen über 1 kV“ ist zurück gezogen und hat noch eine Übergangsfrist bis 2013-11-01.
Die DIN EN 50122-1; VDE 0115-3:2011-09 „Bahnanwendungen - Ortsfeste Anlagen - Elektrische Sicherheit, Erdung und Rückleitung - Teil 1: Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag“ ist richtig am Platz und sollte nur die vollständigen Beschreibungstext bekommen.
DIN VDE 0100-540:2012-06 nennt sich korrekt: „Errichten von Niederspannungsanlagen Teil 5-54: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Erdungsanlagen und Schutzleiter“ und im Abschnitt 543 (ab Seite 15 bis 21) wird der Schutzleiter behandelt.
Die eigentliche Schutzmaßnahme „Schutz gegen elektrischen Schlag“ wird übrigens in der DIN VDE 0100-410:2007-06 „Errichten von Niederspannungsanlagen Teil 4-41: Schutzmaßnahmen - Schutz gegen elektrischen Schlag“ gefordert. Siehe dort Abschnitt 411.3 Anforderungen an den Basisschutz (Schutz bei indirektem Berühren) 411.3.1.1 Schutzerdung (Erdung über den Schutzleiter).
Bei dieser Gelegenheit: Gerhard Kiefer: VDE 0100 und die Praxis gibt es in der 14. Auflage (2011) und befindet sich in meiner  privaten Literatursammlung (neben zahlreichen anderen Werken).
Wenn niemand was dagegen hat werde ich bei nächster Gelegenheit das (natürlich entsprechend komprimiert) anpassen. -- Sorbas 48 (Diskussion) 22:25, 30. Aug. 2012 (CEST)
thread_title:  Gesetzliche Bestimmungen und sonstige Regelwerke