Diskussion:Bewegungsmelder

message: Verdächtig hoch kommt mir der angegebene Leistungsverbrauch eines PIR-Schalters mit 0,5 - 8 W vor.
Ich nehme an, da hat jemand die Stromaufnahme gemessen und mit der Spannung multipliziert.
Da die meisten PIR-Schalter mit einem Kondensator gespeist werden, ist die Stromaufnahme
im wesentlichen (kapazitiver) Blindstrom.
Die tatsächliche Leistungsaufnahme liegt eher bei 0,25 - 0,5 W.
Im übrigen ist der Stromverbrauch solcher Schalter i.d.R. unabhängig vom Schaltzustand!
Das ließe sich mit einer Trickschaltung ändern.
Sehe ich ähnlich, wenn ich Datenblätter ansehe, stehen da bei 12V Betriebsspannung 0,1 bis 1 mA Verbrauch. Das allerdings für den reinen PIR-Sensor. (nicht signierter Beitrag von 82.113.103.164 (Diskussion) 09:39, 1. Sep. 2011 (CEST)
thread_title:  Leistungsverbrauch eines PIR-Schalters 

message: Die Literatur-Weblinks auf die Verband der Schadenversicherer-Homepage gehören meiner Meinung nach eher zum Thema Alarmanlage. Eventuell ein Link zu einem Datenblatt von ABB oder von ABUS-Group Security-Center?
Korrektur der physikalischen Voraussetzungen
Hallo! 
Nur eine Kleinigkeit. Im Text ist zu lesen, dass Bewegungsmelder mit elektromagnetischen Wellen, Infrarotlicht und Ultraschall in Wechselwirkung treten. Hier nur ein kurzer Hinweis, Infrarotlicht ist eine elektromagnetisches Welle. 
MfG MN
Dafür gehört das Wort Radar(-bewegungsmelder) in den Text, denn unter diesem Begriff werden die Dinger verkauft.
--62.134.226.109 04:21, 28. Jul. 2007 (CEST)
thread_title:  Literatur zu Alarmanlagen 

message: Es stimmt, dass bei Spannungwiederkehr meist der BM Schaltet. Aber die Alarmanlage sollte bei Spannungabbruch bereits Alarm auslösen.Sommer666 22:24, 3. Apr. 2008 (CEST)
replies: text: Ok. Und welche Folgen hat das für den Artikel? --Flingeflung 10:01, 4. Apr. 2008 (CEST)
thread_title:  Alarm bei Spannungswiederkehr 

message: Mir erschließt sich nicht, wie Präsenzmelder zuverlässig Kunstlicht von Tageslicht unterscheiden können sollen. Zumal davon ausgegangen werden kann, dass Präsenzmelder vorwiegend in anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden, wo häufig tageslichtähnliches Kunstlicht angestrebt wird. Plausibler erscheint mir, dass ein Präsenzmelder ein Bewegungsmelder ist, der nicht darauf optimiert ist, zu erkennen, wenn etwas eingeschaltet werden muss, sondern wenn etwas abgeschaltet werden kann. Siehe Grundlagen PIR-Bewegungsmelder (PDF) der ELKA-Elektronik GmbH. Ein Dokument das nur die Beleuchtungstechnik in Betracht zieht, aber immerhin von einem Tochterunternehmen mehrerer namhafter Hersteller stammt. --85.179.252.162 14:50, 15. Feb. 2009 (CET)
thread_title:  Präsenzmelder 

message: "In Deutschland gibt die VDE 0100-410:2007-06 vor, dass der PE anders als im Bild bis zum Betriebsmittel (Melder) mitzuführen ist."
ist nicht konstruktiv und irreführend; deshalb gelöscht. (nicht signierter Beitrag von 213.172.34.198 (Diskussion | Beiträge) 20:59, 9. Dez. 2009 (CET)
replies: text: (+10J): Ja, der PE hat hier im Anschlussbeispiel nichts zu suchen. -- itu (Disk) 20:38, 30. Nov. 2019 (CET)
thread_title:  In Deutschland gibt die VDE 0100-410:2007-06 vor, dass der PE anders als im Bild bis zum Betriebsmittel (Melder) mitzuführen ist. 

message: Seit wann gibt es Infrarot-Bewegungsmelder? Ich weiß, daß ich den ersten solchen Schalter an einer Tankstelle in Bremen-Neustadt im Winter 1984/85 mit Erstaunen wahrgenommen habe.
Die Kraftwerk-Betreiber waren 1986 noch nicht auf den Gedanken gekommen, ihre 380.000-Volt-Gittermasten mit IR-Bewegungsmeldern gegen die „Revolutionären Heimwerker“ zu schützen. --Detlef Lindenthal 13:16, 25. Jul. 2011 (CEST)
replies: text: Eine erste Ergänzung in dieser Richtung habe ich gerade eingebaut. Allerdings müsste das noch ausgebaut werden. Vielleicht hat jemand noch ältere Kataloge (von Versandhäusern wie Völkner) und kann das erste Jahr herausfinden, in dem PIR-Melder angeboten wurden? --Phrontis (Diskussion) 15:49, 25. Feb. 2019 (CET)

text: GBS liefert 1977–1979. --Rôtkæppchen₆₈ 22:37, 30. Nov. 2019 (CET)
thread_title:  Geschichte der IR-Bewegungsmelder

message: HF-Sensoren gewinnen nicht nur im Alarmbereich sondern  auch im Beleuchtungsbereich (z.B. Treppenhausanlagen) zunehmend an Bedeutung.
Über HF-Sensoren sollte ein eigener Abschnitt eingefügt werden.--Rogald (Diskussion) 16:18, 16. Feb. 2017 (CET)
thread_title:  HF-Sensoren 

message: 1)  2009 gab es schon einmal einen Versuch, den verwirrenden Hinweis auf VDE 0100-410:2007-06 zu löschen. Warum wurde der wieder eingefügt?? Alle normalen, billigen Bewegungsmelder aus dem Baumarkt haben eine dreipolige Lüsterklemme für L,N und den Verbraucher. Die werden also alle vorschriftswidrig verkauft (kaum vorstellbar) oder die Vorschrift ist hier falsch (falsch verstanden?) angeführt. 
Schon wahrscheinlicher, zumal sich sowieso noch die Frage stellt, was "mitführen" genau heißt. Davon, dass PE-Hinleitung zum Bewegungsmelder und PE-Weiterleitung zum Verbraucher (bzw. deren Verbindung) lediglich mit im Gehäuse des Bewegungsmelders lägen, wäre nichts gewonnen. Davon, dass man ihn in jedem Fall zum Verbraucher weiterführen muss, auch wenn die aktuell verbaute Plastik-Lampenfassung gar keinen PE-Anschluss hat, schon. Wer weiß, was dort in Zukunft angeschlossen wird. Das wiederum ist aber auch gewährleistet, wenn die Weiterleitung in einer Dose kurz vor dem Bewegungsmelder geschieht. Und das widerum entspräche genau der hier verwendeten Skizze sowie der Wirklichkeit. Nur der Satz "...dass der PE anders als im Bild bis zum Betriebsmittel (Melder) mitzuführen ist." ist dann falsch. 
2) "Es gibt zweipolige und dreipolige Melder. Zweipolige Melder benötigen keinen Neutralleiter, da sie diesen über die nachgeschaltete Glühlampe erhalten. Sie sind nicht für andere Leuchtmittel geeignet. Dreipolige Melder benötigen einen Neutralleiter und schalten die nachfolgende Last über ein kleines Relais, damit sind alle Leuchtmittel bis zur maximalen Belastung möglich." Soweit wieder die Theorie. Nun zur Praxis. Es gibt Bewegungsmelder als "Steckdosen-Adapter". Und Leute, die welche in einem Verlängerungskabel zwischenschalten. In beiden Fällen ist nicht normiert, wie herum der Stecker eingesteckt wird. In der Folge nicht, ob z.B. der zweipolige Bewegungsmelder direkt an L hängt und über die Lampe an N - oder ob er andersherum direkt an N hängt und über die Lampe an L. Funktionieren tut er natürlich so oder so. 
3) Mag sein, dass "dreipolige Bewegungsmelder" immer über ein Relais schalten.  Klicken tut´s beim Ein- wie auch beim Ausschalten aber auch beim "zweipoligen Bewegungsmelder". Was sollte das wohl sein, wenn kein Relais? Sicherlich haben in so einem Low-Cost-Produkt Geräuschdesigner keine simuliertes Relais-Klicken etabliert, so wie im Auto. 
--91.8.118.50 07:36, 7. Jul. 2017 (CEST)
replies: text: Gelöscht... -- itu (Disk) 08:52, 18. Nov. 2018 (CET)
thread_title:  DIN 0100-410:2007-06 , offenbar gravierende Unterschiede zwischen Theorie und Wirklichkeit