Diskussion:Umwälzpumpe (Heiztechnik)

message: Einsparung 100 € pro Jahr bedeutet bei 0,25 €/kWh eine Einsparung von 400 kWh/a.
Bei ca. 4000 Betriebstunden wären das 100 W Einsparung bei der Pumpenleistung.
Übliche 3-stufige Pumpen für 1-2 Familienhäuser mit Radiatorenheizung im 2-Rohrsystem bentötigen max. ca. 70-100 W in der höchsten Stufe.
Bei 1-2 Familienhäusern sind nur bei Einrohr- oder Fußbodenheizungen Einsparungen von 100 € und mehr zu erzielen. (nicht signierter Beitrag von Zox26low (Diskussion | Beiträge) 19:23, 16. Okt. 2009 (CEST)
replies: text: In diesem Abschnitt Energiesparende Umwälzpumpen sind die Zahlen entweder auf eine sachlich korrekte Grundlage zu stellen - oder zu entfernen. Der angegebene Quellennachweis enthält leider nicht die "Berechnung mit 6000 Stunden …". Und beispielhaft: eine alte Wilo Star RS 25/4 benötigt 22 bis 48 Watt, das wären in 7 Monaten 112-245 kWh, nicht 428–655 kWh. -- Con-struct (Diskussion) 20:42, 8. Dez. 2012 (CET)
thread_title:  Einsparung 100 € pro Jahr gilt nicht für 1-2 Familienhäuser 

message: Gibt es einen Oberbegriff für Umwälzpumpe und Zirkulationspumpe, also wie :en:circulator pump? Isheden (Diskussion) 11:57, 22. Jul. 2013 (CEST)
replies: text: Du meinst nach der Verwendungsart der Pumpe - ich kann mir da keinen zusammenfassenden Oberbegriff zu Umwälz- und/oder Zirkulationspumpe vorstellen. Als nächstes fallen diese Pumpe unter Kreiselpumpe oder Heizungspumpe, je nach der Kategorie, in der Du denkst. --Holmium (d) 12:03, 22. Jul. 2013 (CEST)
replies: text: Ich denke eher an die Funktionsweise, sprich ein Medium in einem Kreislauf zirkulieren zu lassen. Ist es immer so dass Zirkulationspumpe dasselbe ist wie Brauchwasserzirkulationspumpe? Hier wird der Begriff Zirkulationspumpe synonym mit Heizungspumpe/Umwälzpumpe verwendet. Was versteht man unter dem Begriff Umlaufpumpe? Isheden (Diskussion) 12:52, 22. Jul. 2013 (CEST)
replies: text: Eine (eigentlich: jede) Förderpumpe in einem geschlossenen Kreislauf wälzt um, sorgt für die Zirkulation bzw. den Umlauf, wie in Heizkreisläufen üblich. Dagegen scheint die Brauchwasserzirkulationspumpe unklarer, sie ist hier eine Zirkulationspumpe, durch die an den VerBRAUCHerstellen des Brauchwassers, also nicht in einem geschlossenen Kreislauf, möglichst rasch Warmwasser zur Verfügung steht. Bei Kaltwasser-Verbrauchs-netzen muss das Wasser nicht zirkulieren. Eine Kalt- oder Kühlwasser-Zirkulationspumpe ist z. B. in einem industriellen Kühlkreislauf üblich. Umwälzpumpe ist synonym. Umlaufpumpe mag man auch sagen, ich sehe von der gemeinten Bedeutung da keinerlei Unterschied. --Holmium (d) 15:37, 22. Jul. 2013 (CEST)
thread_title:  Oberbegriff? 

message: Thermosyphon! In geschlossenen Rohrleitungssystemen hat die geodätische Höhe keinen Einfluss auf die Pumpenauslegung. Da sich in der Bilanz die sog. Wassersäulen der auf- und absteigenden Stränge ausgleichen. Der Bezug zum Thermosyphon-Effekt ist in diesem Fall nicht korrekt. Bei "alten" Heizungsanlagen (bis Mitte 60er Jahre) wurde oftmals eine sog. Schwerkraftheizung eingebaut. Die Strömung erfolgt hierbei aufgrund der Dichteunterschiede zwischen Vor- und Rücklauf. Bei diesen Heizungsanlagen waren große Rohrleitungsquerschnitte , geodätische Höhenunterschiede (nicht im eingeschossigen Gebäude), strömungsgünstige Armaturen (sog. Schwerkraftventile, große kv-Werte) erforderlich. --Msimca (Diskussion) 09:13, 17. Mai 2015 (CEST)
thread_title:  Definition Heizkreis 

message: Hallo zusammen,
dieser Abschnitt hört sich doch stark nach Werbung an und nicht nach Nachschlagewerk. Er sollte neutral umformuliert oder komplett gestrichen werden... --Rebell0209 (Diskussion) 13:12, 24. Aug. 2017 (CEST)
replies: text: Ich hab die BOSCH-Werbung mal zusammengestrichen. Allein sprachlich war dieser Abschnitt der WP nicht angemessen. -- Phiarc (Diskussion) 16:46, 9. Sep. 2017 (CEST)
thread_title:  Kosten einer Umwälzpumpe