Diskussion:SN 441011

message: Ich finde hier in der Schweiz des öfteren 5polige Steckdosen. Was hat es damit auf sich? Sind diese für höhere Ströme zugelassen oder was sollen diese Dosen? Habe mal eine fotografiert und könnte das Bild davon mal hochladen, sobald ich weiß, wie dieser Steckdosentyp heißt. --RokerHRO 17:22, 8. Sep 2006 (CEST)
replies: text: Du meinst ganz sicher sowas da: http://www.chius.ch/default/grund_el.html --Stefbuer 23:43, 8. Sep 2006 (CEST)
replies: text:  Ja, genau. Fragt sich nur, was für Geräte man da so ansteckt. Sind in der Schweiz Drehstromgeräte im Haushalt so üblich? Oder gibt es Dreifach-Steckdosenverteiler, die an jede ihrer Tochtersteckdosen eine andere Phase anlegen, um so 3×10A liefern zu können? Letzteres wäre ja mal echt eine sinnvolle Erfindung. Habe das im Elektro-Handel aber bisher noch nicht gesehen... --RokerHRO 05:05, 9. Sep 2006 (CEST)
replies: text:  Sicher ist sowas praktisch, es gibt genug Geräte die auch Drehstrom mit 3 Phasen nutzen wie Waschmaschinen oder starke Bohmaschinen. Die CEE Drehstromstecker sind zwar gut aber aufgrund ihrer Konstruktion recht unhandlich, nicht immer braucht man eine derartige Staubdichtheit und einen mechnischen Schutz. Allerdings sind diese schweizer Stecker auch nur bis 15-16 Ampere geeignet, ist also ein Equivalent zu den Perilex oder CEE(16A) Steckdosen. Die Möglichkeit in eine Drehstromsteckdose auch einen normalen Stromstecker einzustecken finde ich aber genial, das macht solche STeckdosen extrem vielfälltig. Ich finde man sollte beim ICE Stecker diesen Vorteil auch übernehmen, er macht Sinn. --Stefbuer 14:21, 10. Sep 2006 (CEST)
replies: text: Nein, es fliesst jeweils nur 10 Amp zurück resp. maximal 15 A... Guck mal unter dem Stichwort Drehstrom und Phasenverschiebung nach. Dieser Typ Steckerkombination heisst übrigens Typ 15. Diese Dosen machen eben schon Sinn, man kann einen Typ 13 Stecker einstecken, zum Beispiel, oder mit einem Übergang auf I15 auch grössere Maschinen wie Holzspalter anschliessen oder halt Heizlüfter, gross-Rechauds, Restaurantfriteusen.... betreiben. Gerade im Gastrobereich findet man das noch oft.
--83.189.148.37 19:31, 10. Nov. 2008 (CET)
thread_title:  5polige Steckdosen 

message: Der text ist so formuliert als sei Stecker-Typ J der Standart für die Länder "Schweiz, Liechtenstein, Bulgarien, Türkei und Ruanda".  Dabei ist der Stecker in diesen Ländern(mal abgesehen von der Schweiz) wohl nur hin und wieder anzutreffen.. (Zumindest als häufiger Türkei Reisender kann ich sagen das ich eine passende Buchse dort noch NIE gesehen habe) 
Könnte das bitte jemand umformuleieren?  87.159.102.106 08:02, 16. Jan. 2009 (CET)
thread_title:  Über Sektion "Verbreitung" 

message: Ich finde der Artikel ist etwas unausgewogen, da kaum Nachteile genannt werden; bzw. werden sehr viele Vorteile aufgelistet, während man die Nachteile zwischen den Zeilen rauslesen darf. (z.B. der wohl oft unzureichende Halt beim Staubsaugen, der lediglich in Naßräumen vorgeschriebene Schutzkragen, Absicherung bis 10, max. 13A in normalen Haushalten, oben genannte schlechte Fingersicherheit der zweipoligen Stecker) (nicht signierter Beitrag von 84.170.249.233 (Diskussion | Beiträge) 19:31, 22. Sep. 2009 (CEST)
replies: text: Durch die sukzessive Verschärfung der Norm konnten die Sicherheitsmängel schrittweise bis zum Jahr 2020 ausgemerzt werden. --Liebeskind (Diskussion) 15:40, 4. Okt. 2020 (CEST)
thread_title:  Nachteile 

message: Ich halte das für nicht unkritisch, da ich z.B. eine alte Typ 13-Kabeltrommel, oder Mehrfachsteckdosen, die für Typ 13 / 10A konstruiert sind, überlasten kann, indem ich sie an eine Typ 23-Dose hänge und sie 15,9A belaste. Da besteht doch (ganz 'legal'!) Brandgefahr?? (nicht signierter Beitrag von 84.170.249.233 (Diskussion | Beiträge) 19:31, 22. Sep. 2009 (CEST)
replies: text: Bis dato (2020) wurde die Norm mehrmals verschärft, um diese Sicherheitsmängel auszuräumen. T13 Mehrfachsteckdosen müssen nun eine eingebaute 10 A Sicherung haben, um ein etwaiges Gefahrenpotential bei der Verwendung an einer T23-Steckdose auszuräumen. T11- und T12-Stecker dürfen nur noch Teilisoliert in Verkehr gebracht werden, um eine Fingersicherheit bei der Verwendung mit Steckdosen ohne Schutzkragen (T12) herzustellen. T12-Steckdosen dürfen mit 2017 nicht mehr neu montiert werden. Es sind also nur noch Modelle mit Schutzkragen (T13, T15, T23 und T25) zulässig. Auch die Nassraumvorschriften wurden 2020 dahingehend verschärft, dass nur noch IP55 oder höher zulässig ist. Berechtigte Kritikpunkte der Vergangenheit wurden somit sukzessive ausgeräumt. --Liebeskind (Diskussion) 15:32, 4. Okt. 2020 (CEST)
thread_title:  Steckdose Typ 23 (16A) nimmt auch Typ 13 (10A)-Stecker auf  - Gefährlich?!! 

message: Weiss jemand, wie es dazu gekommen ist, dass die Schweiz ein eigenes Steckersystem hat? 
Wurde es vor/nach/gleichzeitig mit dem Schukosystem in anderen Ländern eingeführt? 
Im Artikel steht jetzt etwas vom "alten Schuko-System". Das würde bedeuten, dass der schweizerische Stecker neuer ist. Oder ist damit auch gemeint, dass in der Schweiz bereits der Schukostecker verbreitet oder vorgeschrieben war, und dann durch den jetzigen Stecker ersetzt worden ist? 188.22.164.228 13:22, 30. Mai 2010 (CEST)
replies: text: Der Name der Norm (ASE1011/1959...) deutet darauf hin, dass es 1959 eingeführt wurde. Ich glaube, vom "alten Schuko-System" ist nur die Rede, da dieses schon länger existiert, nicht etwa, weil es der Vorgänger gewesen wäre. Früher gab es in der Schweiz Steckdosen, die etwa wie die französischen (mit Erdungsstift in der Dose) aussahen. Man findet heute noch Steckdosen, wo die alten und die neuen Stecker passen (T14: 3 Löcher, 1 Stift). Beim alten System konnte man Geräte, die geerdet werden mussten, in Steckdosen ohne Erdung einstecken (Das wäre auch bei Schuko möglich, wenn noch viele ungeerdete Steckdosen existieren würden). Mit dem Erdungsstift am Kabel geht das nicht.--Holzhacker (Diskussion) 15:32, 6. Jun. 2013 (CEST)
replies: text: Vielleicht hilft die Sammlung Acklin weiter, dort findet man Bilder von «Schweizer» Steckern/Steckdosen der 20er- bis 50er-Jahren: http://www.technik-museum.ch/geraete/paging.asp?p=54 --Filzstift ✏ 15:12, 27. Aug. 2015 (CEST)
replies: text:  Link ist nicht mehr zielführend.--Sun-kid (Diskussion) 17:43, 21. Jan. 2019 (CET)
thread_title:  Fragen zur Geschichte 

message: Weiss jemand genaueres, wieso genau der Steckertyp J in Ruanda eingeführt wurde?
Meine Vermutung, es könnte etwas mit der Schweizer Entwicklungshilfe in diesem Land ab den 1960er Jahren zusammenhängen.
Aber Belege oder Indizien dafür habe ich keine. Wenn jemand etwas genaueres weiss, könnte man es zur Geschichte hinzufügen. Alfredovic (Diskussion) 14:23, 22. Dez. 2013 (CET)
replies: text: Den Abschnitt "Ruanda" habe ich längst entfernt, denn es gibt keine Quellen usw. dafür - jedenfalls fand ich selbst nach langem Suchen keine - nur x-fach voneinander kopierte Tabellen, die selbst quellenlos sind. --Filzstift ✏ 18:47, 6. Nov. 2014 (CET)
thread_title:  Einführung des Steckertyps in Ruanda? 

message: Wenn ich mich nicht ganz irre, dürfen solche abgebildeten Stecker in der Schweiz nicht mehr verkauft werden, die neuen Stecker haben ab 2013 obligatorisch einen isollierten Hals (Fingersicherheit). -- Ilja (Diskussion) 18:10, 17. Feb. 2015 (CET)
replies: text: Ilja, ja genau, habe daher ein neues Foto gemacht, so dass man beides direkt vergleichen kann. --Filzstift ✏ 22:47, 11. Jun. 2015 (CEST)

text: Das wäre super! Auch ein T21-Stecker fehlt noch in der Bildersammlung. --Liebeskind (Diskussion) 15:42, 4. Okt. 2020 (CEST)
thread_title:  Bild vom Stecker 

message: Ich probiere eine selber geschossene Aufnahme von einen Typ T2 Stecker in der Matrix einzufügen bekomme aber folgende Meldung:
Diese Aktion wurde automatisch als schädlich erkannt und deshalb nicht ausgeführt. Wenn du denkst, dass deine Aktion konstruktiv war, wende dich bitte an einen Administrator und schildere ihm, was du versucht hast beizutragen. Kurzbeschreibung der verletzten Regel: Cross-wiki upload filter
:Hallo Benutzer:Masching, keine Ahnung was da schief gelaufen ist. Kann eigentlich nur bitten, es nochmals zu versuschen. Alternativ kannst du mir auch dein Bild mailen und ich lade es für dich hoch. --Filzstift ✏️ 12:30, 21. Dez. 2018 (CET)
thread_title:  Aufnahme Typ T2 Stecker 

message: Ist meine Vermutung zutreffend, daß der Stecker T1 nur an ungeerdete Geräte ohne Schutzisolierung (also Schutzklasse 0) angebracht wurde und die T-13-Steckdose absichtlich so gestaltet ist, damit der T1 nicht paßt, weil sie (vielleicht) anders als die flache T12 in besonders gefährdeten Räumen zum Einsatz kommen mußte, während die Flache T12 dahingehend als Kompromiß auch den Betrieb alter weder geerdeter noch schutzisolierter Geräte erlauben sollte? Oder kamen die versenkten Steckdosen viel später und anfangs hatten die geerdeten Stecker noch überhaupt nicht die charakteristische Form? Oder ist es ganz anders und die flachen Steckdosen (T12) sollten vielleicht nur in die alten Unterputzdosen passen? Es wäre jedenfalls interessant hier die Schweizer Philosophie zu kennen, die sich vom deutschen Schukosystem unterscheidet. Angesichts der liberaleren Haltung der Schweizer wäre natürlich auch denkbar, daß man es dem Besteller überläßt, ob er seine geerdeten Steckdosen kompatibel hält (dann T12) oder eben inkompatibel macht, dann T13. Wobei gegen ein solches Laissez Faire wieder spricht, daß die geerdeten Stecker ja nicht zu ungeerdeten Steckdosen kompaibel sind. --Blaubeermarmelade (Diskussion) 08:16, 21. Apr. 2019 (CEST)
thread_title:  Vertiefte (T13) und nicht vetiefte Steckdosen (T12) und Kompatibilität zum Stecker T1 

message: Könnte bitte jemand dieses selbstgemachte Beispielfoto für den Steckertyp
"T11 (SEV 1011-2009) Zweipoliger Stecker mit teilisolierten Steckerstiften"
passend hinzufügen? Danke.
 --WikiPat (Diskussion) 13:15, 30. Apr. 2023 (CEST)
replies: text: @WikiPat Das ist ein Eurostecker (vergleichbar mit :File:Euro-Flachstecker_2.jpg). Erkennbar am Normenaufdruck (VDE, die VDE normiert T11 nicht), an den leicht gekrümmten Stiften, die Isolation sieht recht lange aus, das Kabel sieht nicht unbedingt so aus, als wäre es für 10A dimensioniert etc. T11 ist nicht gekrümmt und haben den Normenaufdruck "S+". --Filzstift (Diskussion) 13:44, 30. Apr. 2023 (CEST)
replies: text: Habe auf die Schnelle ein Handybild gemacht: :File:Stecker Typ 11 SEV 1011 teilisoliert.jpg. Wenn du das genau vergleichst, siehst du die Unterschiede (das "blanke" am Stift ist länger als die Isolation, vgl. SN_441011#Abmessungen, beim Eurostecker ist es umgekehrt). --Filzstift (Diskussion) 13:59, 30. Apr. 2023 (CEST)

text: Danke für die Korrektur, Filzstift. Es wäre hilfreich, wenn Dein Bild im Artikel vervollständigt würde. Ich glaube, es sind sich noch lange nicht alle bewusst, wie "heikel" in nicht teilisolierter Stecker sein kann. --WikiPat (Diskussion) 18:53, 30. Apr. 2023 (CEST)
replies: text: Kein Problem, ich habe mein Bild mal umseitig eingefügt, doch ich (oder jemand anders, du? ;-)) muss das noch "professioneller" machen. --Filzstift (Diskussion) 21:41, 30. Apr. 2023 (CEST)
thread_title:  Bild für T11 (SEV 1011-2009) Zweipoliger Stecker mit teilisolierten Steckerstiften 

message: Die Ausführungen aus der Schweizer Bauzeitung, Nr. 48 vom 27. November 1954 noch einbauen, da steht noch einiges: https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=sbz-002:1954:72::662#3442 --Filzstift (Diskussion) 13:45, 2. Mai 2023 (CEST)
thread_title:  Zur Einarbeitung