Diskussion:Turbogenerator

message: Die Zahl "15.400 mrd. kWh" entspricht nicht den SI Einheiten- (nicht signierter Beitrag von 79.252.172.248 (Diskussion) 23:55, 30. Sep. 2011 (CEST)
replies: text: Ich hätte da auch nicht gegen einzuwenden, weil der Begriff Elektrischer Generator schon längst existiert. --Markus Schweiß,  @ 16:47, 11. Aug 2006 (CEST)

text: Ich auch nicht, wenn beide Arten sauber eingebaut. Dann wird der Elektrischer Generator aber ziemlich lang. Jedenfalls sollte noch Turbosatz zum REDIRECT werden.</Y--KaHe Disput 17:25, 11. Aug 2006 (CEST)
replies: text: Einverstanden. Deshalb habe ich gleich den Turbosatz mit der Beschreibung des Begriffs "Turbogenerator" ergänzt. Als nächsten Schritt werde ich Elektrischer Generator studieren um die Informationen aus Turbogenerator zu übernehmen, wo nötig. Frage: Wie erstelle ich eigentliche ein "Redirect"? --KudiL 17:08, 18. Aug 2006 (CEST)

text: Hallo Markus Schweiss, Ich habe bereits einen Teil der Informationen aus diesem Artikel in Turbosatz eingefügt. Dazu habe ich den Text nicht kopiert, sondern neu formuliert, so dass er auch in den Artikel passt. Habe ich etwa damit bereits Urheberechte vereltzt? - Die restlichen Informationen möchte ich in elektrischer Generator einbinden. Allerdings passt mir da die Strukur des Artikels noch nicht. Ich werde dort noch ein paar Anpassungen anregen / durchführen, so dass der ganze Artikel verständlicher wird. Ich werde mich bei Dir wieder melden, sobald ich dazu kommen, die Informationen aus diesem Artikel in elektrischer Generator zu verschieben (zu vereinen). --KudiL 16:49, 28. Aug 2006 (CEST)
replies: text: Redirect: s. Hilfe:Weiterleitung#Weiterleitung anlegenKaHe Disput 17:23, 18. Aug 2006 (CEST)
thread_title:  Überarbeiten des Artikels 

message: Der Artikel kann IMHO erstmal so bleiben, sollte ggf. noch etwas ergänzt werden. Bis neulich --Pittimann 17:30, 13. Okt. 2008 (CEST)
thread_title:  Artikel kann erstmal so bleiben 

message: Zitat: 
* "Die statische Stromrichter-Erregung ist insgesamt etwas komplexer im Aufbau, kann jedoch weitgehend online gewartet werden. Die zu verarbeitenden Ströme entsprechen den erforderlichen Erregerströmen und liegen bei großen Maschinen im Bereich von bis zu 10 kA."
* Das ist doch absolut falsch ! Der Erregerstrom ist nur 0,5- 3%. Wer einen Funken Ahnung hat, weiß, niemals kann man 10.000 A über Kohlebürsten ab/zuleiten. Draußen, Überland, denkt man bei 10 kA ab 700 km an  HVDC Übertragung. Und nun sollen 10 kA schon beim Erregerstrom vorliegen! Wieder mal (falsch) abgeschrieben irgendwo, ohne selbst vom Metier ein Ahnung zu haben. Die übliche Wiki-Krankheit.Eco-Ing. 02:25, 29. Dez. 2010 (CET)
replies: text: Wir sprechen von Erregerleistungen im vierstelligen kW-Bereich und von >10 Bürsten zur Übertragung der Ströme. Und wenn du Änderungen vornimmst und Zahlen nennst, dann belege diese Zahlen und halte dich an die Form beim Schreiben und klatsche nicht einfach deine Stichpunkte irgendwo rein, wie du es in den Diskussionen machst! Grüße--Scientia potentia est 11:10, 29. Dez. 2010 (CET)

text: Eco-Ing., 1. Erregerleistung (darauf beziehen sich die 0.5-3%) ist was anderes als der Erregerstrom. Steht auch entsprechend im Artikel, bitte zu lesen. 2. Einige kA (bei grossen Maschinen auch runde 10kA) sind bei Turbogeneratoren keine Seltenheit. Du möchstes Dir bitte entsprechende Bürstensysteme von Turbogeneratoren für den Erregerstrom ansehen. (Diese Bürstensysteme, da ein Verschleissteil, können üblicherweise auch im Betrieb, unter Einhaltung bestimmter Regeln, getauscht werden. Zur Überlegung: Ist es geschickt im Betrieb bei mittlerer Last alle verschleissten Bürsten bis auf eine mal gemühtlich zu entnehmen und, so man soweit kommt, zu schauen was dann wohl passiert? ;-) 3. Mit HVDC hat das alles nix zu tun. Die Leiterströme bei HVDC-Strecken unter Vollast liegen (weit) unter 10kA (Grössenordnung einige 100A bis zu 2..3kA bei High-End-Systemen wie der HGÜ Yunnan-Guangdong).--wdwd 16:38, 29. Dez. 2010 (CET)
thread_title:  Erregerstrom 10000 Ampere ??? 

message: Ist die Erregermaschine wirklich so antiqiert? Immerhin kann sie bei Schwarzstart mächtig Notstrom sparen.--Ulf 17:30, 22. Feb. 2023 (CET)
replies: text: Bei reinen Dampfkraftwerken ergibt sich der Strombedarf i.e.L. aus den Speisewasserpumpen und anderen Prozessen, da fällt die Erregung nicht ins Gewicht. Bei (grösseren) Gasturbinenkraftwerken (die heutzutage meist für Schwarzstart benutzt werden) geht es ohnehin nur mit statischer Erregung, da der Generator die Turbine erst auf Drehzahl bringen muss. --Johnny M. (Diskussion) 18:28, 22. Feb. 2023 (CET)
replies: text: Danke - das ist einleuchtend.--Ulf 14:39, 24. Feb. 2023 (CET)
thread_title:  statisch erregen mit Stromrichter - wie Schwarzstart?