Diskussion:Transformatorenstation

message: siehe Portal_Diskussion:Elektrotechnik#URV_aus_B.C3.BCchern -- Schnulli00 Huhu! 08:17, 30. Jul. 2007 (CEST)
thread_title:  Urheberrecht ungeklärt 

message: Habe bei Normen noch die Situation von Firmenstationen hinzugefügt. Arbeite selber beim örtlichen Versorger. (nicht signierter Beitrag von 79.233.174.203 (Diskussion) 11:32, 23. Jul 2011 (CEST)
thread_title:  Ergänzung 

message: Als Nichtfachmann habe ich mich beim Vorübergehen an den traditionellen gemauerten Turmstationen schon hin und wieder gefragt, wie da wohl der Transformator im Schadensfall bzw. bei unzureichender Leistung /spannungsumstellung ersetzt oder neu gewickelt wird. Wird dann ggf. das Mauerwerk aufgebrochen, um den alten Transformator dort herauszuholen und einen neuen einzubauen, wird im Gebäude neu gewickelt und zusammengefügt oder ist es vielmehr so, daß dergleichen regulär nicht vorkommt und die Transformatoren schlicht das gleiche zum Teil recht hochbetagte Alter wie die umgebenden Stationen haben? (In der Konsequenz würde das ja heißen, daß da zuweilen Trafos in Betrieb sind, die da mitunter seit Anfang des vorigen Jahrhunderts ihren Dienst verrichten.)--Brief und Siegel (Diskussion) 02:14, 22. Feb. 2018 (CET)
replies: text: Meist durch eine dafür eingebaute (kleinere) Tür/Öffnung geschoben, wie ebenertig hier erkennbar, oder bei manchen mittels Kran gehoben. Die Trafos sind meist auf Rollen und Metallschienen, bei alten Anlagen meist ebenertig im Turm. Die Leitungen gehen im Turm von oben nach unten, dazwischen ist meist eine einfache (offene) Schalteinrichtung. Ja nach baulicher Situation. Trafos werden nicht vor Ort (um)gewickelt, die werden bei Bedarf komplett getauscht und vor Ort nur angeklemmt.--wdwd (Diskussion) 07:01, 22. Feb. 2018 (CET)
replies: text: Besten Dank für die rasche Auskunft, ich war der Fehlvorstellung unterlegen, die Transformatoren seien größer als die Öffnungen und die Stationen wären um sie herum gebaut worden.--Brief und Siegel (Diskussion) 11:36, 22. Feb. 2018 (CET)
thread_title:  (Transformatortausch) Turmstationen bzw. generell Stationen traditioneller Bauweise 

message: Aktuell wird über die Möglichkeit von Stromausfällen wegen zu hoher Last oder fehlender Erzeugungskapazitäten debattiert. Ich denke, es sind zwei mögliche Szenarien zu unterscheiden:
# Im Hochspannungsnetz ist nicht genug Leistung vorhanden, um den gesamten Bedarf zu decken.
# In einzelnen (ggf. auch mehreren bis vielen) Ortsnetzen übersteigt die Abnahme z. B. aufgrund massenhaften Einsatzes von Kleinheizgeräten, bspw. wegen Ausfalls der Heizgasversorgung, die zulässige Leistung des Ortstrafos.
Im Artikel sollte die technische Situation und die möglichen Optionen zur Aufrechterhaltung der Netzstabilität näher erläutert werden. Bei allgemeinem netzweiten Strommangel ist das Mittel der Wahl, soweit Appelle zum Stromsparen nicht ausreichen, der Lastabwurf einzelner (Groß-)Verbraucher bzw. Netzteile, was z. B. reihum wiederholte stundenweise Stromsperren für einzelne Stadtteile bedeuten kann. In diesem Artikel wäre relevant, daß derzeit einzelne Ortsstationen überwiegend nicht mittels Fernwirkeinrichtungen geschaltet werden können, d. h. eine lokale Stromsperre kann nur unterschiedslos durch die Abschaltung eines Mittelspannungsabgangs der übergeordneten 110/20-kV-Station realisiert werden, wodurch sämtliche durch diesen Abgang versorgte Ortsnetze ausfallen. Insbesondere ist eine selektive Abschaltung bzw. Versorgung einzelner Ortsnetze nicht möglich, durch die beispielsweise zwar Wohnblocks und die dort eingesetzten Klein-Elektroheizgeräte schwarz gemacht werden können, die systemrelevante Infrastruktur (Ladengeschäfte, Tankstellen, Banken) aber weiterversorgt werden könnte.
Bei zu hoher Last in einzelnen Ortsnetzen lösen die Überstromschutzgeräte (Schmelzeinsätze) in den Stationen aus. Diese Abschaltungen können nicht zentral zurückgesetzt werden, vielmehr müssen die Schmelzsicherungen vor Ort von Monteuren ausgewechselt werden. Je nach der Anzahl der betroffenen Stationen und der Witterungssituation kann das wegen begrenzter Kapazitäten dauern, auch werden wohl nur in begrenztem Umfang Ersatzschmelzeinsätze bevorratet worden sein, da es sich beim Fallen von Ortsstationen i. a. um seltene Ereignisse handelt. Ebenso ist es i. a. nicht möglich, die sich anbahnende Überlastung vorher zu erkennen und rechtzeitige Gegenmaßnahmen wie z. B. die Abschaltung einzelner Verbraucheranlagen oder deren Androhung zu veranlassen. --77.8.168.6 17:35, 16. Okt. 2022 (CEST)
replies: text: Schau mal, ob du dazu was im Artikel Regelleistung (Stromnetz) findest.--Scientia potentia est [Dermartinrockt] (Diskussion) 18:56, 16. Okt. 2022 (CEST)
replies: text: Erwartungsgemäß nicht, da in den wenigsten Ortsnetzen aufgrund vertraglicher Vereinbarung durch den Netzbetreiber abschaltbare Verbraucher vorhanden sein dürften und die lokale Überlastung von Ortsstationen überhaupt nichts mit dem (Nicht-)Vorhandensein von verfügbarer Regelleistung zu tun hat. Es geht in diesem Artikel auch nicht um eine politische Diskussion der Organisation der Elektroenergiewirtschaft, sondern einzig und allein um die technischen Gegebenheiten an Ortsstationen und die daraus resultierenden Implikationen für de Abläufe im Zusammenhang mit Stromausfällen bzw. Möglichkeiten des Netzbetreibers zu deren Vermeidung bei Überlasten und Mangellagen. Im übrigen: ich muß natürlich gar nichts irgendwo nachsehen, weil ich von Berufs wegen weiß, wie es funktioniert bzw. nicht funktioniert. Es geht einzig und allein darum, dem nicht fachlich qualifizierten Leser die Verhältnisse zu erläutern, wozu Journalisten und Politiker überwiegend nicht in der Lage und die Netzbetreiber nicht willens sind. --77.8.168.6 19:30, 16. Okt. 2022 (CEST)
replies: text: Ich verneige mich tief vor deinen Fachkenntnissen, bitte dich nur noch darum, dich mit WP:Beleg vertraut zu machen und freue mich ansonsten wie ein Schnitzel auf deine zukünftigen Beiträge.--Scientia potentia est [Dermartinrockt] (Diskussion) 20:22, 16. Okt. 2022 (CEST)
replies: text: Wußtest Du eigentlich schon, daß Überheblichkeit ein ideales Motivationsmittel ist? --77.8.168.6 21:14, 16. Okt. 2022 (CEST)
replies: text: Kennst du den Spruch mit dem Wald und wie man da reinruft? ;-)--Scientia potentia est [Dermartinrockt] (Diskussion) 21:29, 16. Okt. 2022 (CEST)
thread_title:  Ausfälle, Blackouts, Stromsperren... 

message: Was soll eigentlich der Unterschied zwischen einem Umspannwerk und einer T sein? Eine Ortsnetzstation ist in gewissem Sinn auch ein "Umspannwerk", denn sie verbindet mittels Transformator das lokale Mittelspannungsnetz mit einem Ortsnetz. Ich wäre für Verschiebung auf Ortsnetzstation sowie einiger Weiterleitungen. --77.1.36.177 04:35, 17. Okt. 2022 (CEST)
replies: text: Transformatorstation, Ortsnetzstation und Umspannwerk sind zunächst einmal alles etablierte Begriffe, die allem Anschein nach (ich mag mich irren) unterschiedliche Teilmengen beschreiben (Fachliteratur, die Trafostationen oder Umspannwerke beschreibt). Jetzt könnte man, wenn man es überblickt, die technischen Teilmengen betrachten und wie sich diese überschneiden. Gibt es Alleinstellungsmerkmale, sodass sich eine Zusammenfassung eventuell nicht anbietet (ist die NS-Verteilung ggf. ein Alleinstellungsmerkmal für Trafostationen? Wird auch auf MS- oder HS-Ebene in den hier beschriebenen Trafostationen sekundärseitig verteilt? Sind die technischischen Ausrüstungen jeweilige Alleinstellungsmerkmale?)? Gibt es Normen, die den einen Begriff berühren und den anderen nicht (scheint mir nach kurzem Stöbern beim VDE Verlag nicht der Fall zu sein)? Sonstiges?--Scientia potentia est [Dermartinrockt] (Diskussion) 12:38, 17. Okt. 2022 (CEST)

text: Greift DIN EN 62271-202 bei Umspannwerken?--Scientia potentia est [Dermartinrockt] (Diskussion) 12:42, 17. Okt. 2022 (CEST)
thread_title:  Lemma unglücklich?