Diskussion:Installationszone

message: Ich bin kein Fachmann, mir aber ziemlich sicher, dass die 60cm-Zone um den Bereich 1 nicht der Bereich 3, sondern der Bereich 2 ist!
Den Text habe ich entsprechend geändert (Quelle z.B. Vortrag.pdf).
Bild 3 sollte aber auch noch entsprechend geändert werden.
(Auch Bild 2 enthält ja noch einen Fehler.) (Der vorstehende, nicht signierte Beitrag – siehe dazu Hilfe:Signatur – stammt von WPjhiay (Diskussion • Beiträge) 14:54, 9. April 2008) 
Hallo WPjhiay, Du hast absolut recht mit Schutzbereich 2, da gilt diese 60 cm Regel. Einen Schutzbereich 3 gibt es aber in der Vorschrift nicht. Bis neulich --Pittimann 10:07, 4. Okt. 2008 (CEST)
thread_title:  Bad-Bereiche (auch im Bild) 

message: Hallo zusammen,
die mittlere Installationszone in der Küche ist nicht mehr von 90-120cm sondern von 100-130cm.
Die Din 18015 wurde 2007 geändert. Bild und Text ergänzen.
--E-Fachmann 22:47, 28. Nov. 2008 (CET)
replies: text: Bild aktualisiert, alte Vorgaben auch erwähnt um Irritationen zu vermeiden --Biezl ✉ 10:26, 7. Apr. 2009 (CEST)
thread_title:  mittlere Installationszone in der Küche  

message: Der Artikel spiegelt noch die alte Norm DIN VDE 0100-701 wieder. Im Oktober 2008 wurde sie mit einigen wichtigen Änderungen neu herrausgegeben. Warum steht die DIN VDE 0100-702 mit unter den Normen? Darauf wird nicht eingegangen.
Hier  wird auf die neue Norm eingegangen
-- 84.142.46.95 06:39, 30. Apr. 2009 (CEST)
replies: text: Wenn Du das Wissen hierzu hast - bau den Artikel aus. It´s a wiki! Der Tom 09:22, 30. Apr. 2009 (CEST)
thread_title:  Neue Norm 

message: Gibt es auch eine Vorschrift, in welcher Tiefe innerhalb einer Wand Installationsleitungen verlaufen müssen? Danke, --Abdull 03:49, 8. Nov. 2011 (CET)
replies: text: Nein. Man darf bestimmte Leitungen (Stegleitung) sogar auf der Wand, aber im Putz verlegen, siehe Verlegearten. Gruß --Akapuma (Diskussion) 11:24, 20. Dez. 2013 (CET)
thread_title:  Tiefe in Wand? 

message: Unter Verlegezonen sind allgemein Bereiche gemeint, in denen bevorzugt elektrische Leitungen verlegt werden. Beim Bad und der dafür relevanten DIN VDE 0100-701:2008-10 geht es aber um die Bereiche 0, 1 und 2 in einem ganz anderen Sinne, nämlich dass dort mit Ausnahme ausdrücklich erlaubter Einrichtungen NICHTS elektrisches installiert oder verlegt werden darf. Der Begriff "Verlegezonen Bad" ist widersprüchlich, weil er suggeriert das dort was verlegt werden darf, wo die allermeisten Einschränkungen diesbezüglich bestehen. -- Sorbas 48 (Diskussion) 12:03, 17. Apr. 2012 (CEST)
thread_title:  Verlegezonen Bad  

message: Gelten diese Normen auch für die Schweiz? Oder haben die Schweizer Ihre eigenen Normen, Gesetze und Standards?
Danke und Gruss --GrößterZwergDerWelt (Diskussion) 12:30, 2. Mai 2013 (CEST)
replies: text: In der Schweiz gilt die Niederspannungs-Installationsnorm. --Filzstift ✏ 14:18, 11. Jun. 2015 (CEST)
thread_title:  Schweiz? 

message: Im Text (und auch in der Diskussion) steht, "dass zu Leitungen in Nachbarräumen eine mineralische Restwanddicke von mindestens 6 cm eingehalten werden müsse". Das Wort "mineralisch" kann ich aber weder in der aktuellen noch in alten VDE 0100-701 finden. Gruß --Akapuma (Diskussion) 17:11, 19. Dez. 2013 (CET)
thread_title:  Mineralisch 

message: Ich bin über den Satz „Bei der Durchführung durch Türöffnungen ist beidseitig ein Abstand von 15 cm zur Wand einzuhalten.“ gestolpert und fragte mich, wie das an der Decke gehen soll (falls nicht die Türöffnung ungewöhnlicherweise bis zur Decke reicht), ohne die Leitung frei in die Luft zu hängen. In der angegebenen Online-Quelle steht eine Frage betreffs Verlegung im Fußboden und die Antwort darauf, die dann aber Fußboden und Decke mischt.
Kann man in den Satz zur Klarstellung noch „im Fußboden“ einfügen oder interpretiere ich etwas falsch? --DK2EO (Diskussion) 20:06, 21. Okt. 2022 (CEST)
thread_title:  Türen und Wände