Diskussion:Leitungsverlegung

message: Mit welchem Programm hast du die Bilder gezeichnet? 145.254.135.139
: Du wirst lachen - Mit Paint. 80.141.163.37 10:15, 30. Sep 2004 (CEST)
thread_title: Zeichenprogramm

message: Umgekehrt wird ein Schuh daraus: Nicht die Leitung muss an die Sicherung angepasst werden, sondern die Sicherung (richtiger: Leitungsschutz) an die verwendete Leitung. --Uweschwoebel 17:40, 17. Jan 2005 (CET)
replies: text: Das sehe ich bei einem Neubau ein. Es macht keinen Sinn, eine kleine Sicherung fuer ein dickes Kabel einzusetzen. Was ist aber wenn das Netz erweitert wird? Dann darf ich keinen kleineren Querschnitt verwenden als die Sicherung hergibt. Ich habe den Abschnitt in dem Artikel auf unmissverstaendliche Weise umformuliert. Vielleicht kannst Du die zu den Querschnitten gehoerenden Maximalstroeme ergaenzen, wenn Du Dich auf dem Gebiet auskennst. --Montauk 21:46, 18. Jan 2005 (CET)
replies: text: Leitungsverlegung für 230V sehe ich als Sache eines Fachmanns, gerade und im Besonderen Erweiterungen im Altbaubereich. Deshalb meine ich, dass solche Details (um nicht zu sagen: "Bastelhinweise") aus Bereichen mit Sicherheitsrelevanz für Leib und Leben erst gar nicht in eine Enzyklopädie gehören. --Uweschwoebel 23:59, 18. Jan 2005 (CET)

text: Siehe Bearbeitung von Uweschwoebel. --Montauk 22:06, 13. Dez 2005 (CET)
thread_title: Beschaffenheit der Leitungen

message: der Link Kabelkanal zum Fernsehsender Kabel eins ist wohl ein bißchen artfremd.
Würde gerne einen Artikel über Kabelkanäle schreiben, aber wie?
Eventuell direkte Kontaktaufnahme eines Wiki-Experten? --21:38, 15. Jan 2006 Benutzer:Crito
"Die Weiterverlegung (Nachinstallation) zu einer Aufputz-Steckdose (abgezweigt aus einer vorhandenen Unterputz-Steckdose) ist nicht fachgerecht, denn keine bekannte VDE-Richtlinie legt fest, wie das neue Kabel aus der vorhandenen Einputzdose herausgeführt werden soll (etwa direkt aus dem Putz neben der Steckdose)."
Das halte ich für mindestens ungeschickt formuliert. Was ist denn damit gemeint? Bzw. was ist der Bezug zum Kabelkanal? Irgendwo gibt es immer einen Übergang von Unterputz- zu Aufputzinstallation. Ist damit gemeint, den Kabelkanal bis zum Rahmen der Unterputzdose zu führen? Ich erkenn kein Problem mit Unterputz => Inputz => Aufputz. 138.246.2.114 17:27, 7. Apr. 2017 (CEST)
thread_title:  Kabelkanal 

message: Wer weiß welche Aderfarbe für welchen Außenleiter benutzt wird? (Neue Norm 5Adrig) 
Früher war L1=sw (zwischen gnge u. bl) L2=br, L3=sw N=bl und PE=gnge.
:In der Schweiz ist die Farbfolge schwarz, braun, grau eindeutig definiert. In der VDE fehlt bis heute eine entsprechende Zuordnung, es findet sich lediglich eine Empfehlung des ZVEI (siehe Link auf Seite 5, Antwort auf die Frage "Welche Farben sind jeweils den Außenleitern L1, L2 und L3 zugeordnet?")http://www.zvei.de/fileadmin/user_upload/Fachverbaende/Kabel_und_Draehte/Brancheninformationen/Aderkennzeichnung_finale2004-02.pdf
:Gemäß Kommentar von Werner Hörmann, Wendelstein - DKE Telefonservice ist angedacht, die Farbfolge L1 = braun; L2 = schwarz; L3 = grau; in Anlehnung an die bisher häufig angewendete Zuordnung empfehlen. -- Sorbas 48 15:18, 9. Feb. 2012 (CET)
thread_title:  Frage 

message: Dieser Punkt fehlt ja noch ganz. Hier gibt es doch Korridore, in denen Leitungen verlegt werden dürfen (z.B. nur waagrecht & senkrecht von Schalterdosen, Steckdosen usw.; in bestimmten Abständen von Wand, Decke). Dazu sollte man etwas schreiben (Vorteile der Leerrohrinstallation, Stegkabel usw.) und auch eine Grafik mit den erlaubten "Korridoren" machen.
Wieso steht hier nichts von Kabelverlegung im Erdreich? Ein sehr interessanter ausgelassener Unterpunkt, typisch Wikipedia (nicht signierter Beitrag von 193.25.234.65 (Diskussion | Beiträge) 16:52, 9. Sep. 2009 (CEST)
replies: text: Wenn du darüber etwas weißt, oder zumindest weißt, wo etwas darüber steht, dann nur her damit! Dann findet sich sicher jemand, der das dann in den Artikel einbaut. :-) --RokerHRO 14:16, 11. Sep. 2009 (CEST)
thread_title:  Unterputzmontage 

message: Ziele: mechanischer Schutz, kein Wärmestau, Erweiterbarkeit, Biegeradien, Übersichtlichkeit, geringe Montagekosten. Da gibt es bestimmt noch mehr.-- Kölscher Pitter 11:25, 8. Okt. 2008 (CEST)
thread_title:  Stichworte 

message: Ich finde es zu kurz gegriffen, das Lemma nur auf elektrische Leitungen zu beziehen. Schließlich werden Wasser-, Gas- und alles mögliche an 'Leitungen' auch verlegt und das nicht nur in Gebäuden, sondern auch sehr häufig im Außenbereich und dann oft auch mit richtig fetten Querschnitten. Grusz --RolandS 22:18, 10. Sep. 2010 (CEST)
thread_title: Einseitig

message: Hallo, als ich gerade auf diesen Artikel gestoßen gib, habe ich mich gewundert, wo der Neutralleiter bei dem vieradrigen Kabel mit Schutzleiter abgeblieben ist. Nun bin ich kein Fachmann was Elektronik angeht und wollte deshalb fragen, ob dort dann einfach der Neutralleiter „fehlt“ und es drei Außenleiter sind? Mein erster Gedanke war nämlich, dass dort eine Ader der Neutralleiter ist was allerdings ja ziemlich verwirrend wäre, weil braun/schwarz/grau ja soweit ich weiß für Außenleiter stehen. --xZise 11:58, 20. Nov. 2011 (CET)
replies: text: Eine 4-adrige Leitung oder ein 4-adriges Kabel wird vorzugsweise für den Anschluss von Elektomotoren oder Heizungen (z.B. Durchlauferhitzer) in Dreieckschaltung verwendet. Diese Geräte haben keinen Anschluss für einen Neutralleiter. -- Sorbas 48 14:35, 9. Feb. 2012 (CET)
thread_title:  Vieradrige Kabel mit oder ohne Neutralleiter 

message: Könnte man hierbei nicht noch ergänzen, welche Farbe welchen Leiter darstellt? Zumindest finde ich im Artikel keinerlei Informationen dazu. Den grün-gelben Schutzleiter kann man sich durch die Tabelle ja noch erklären, jedoch fehlen zum Beispiel Informationen, was grün und was braun ist. Nicht jeder kennt sich mit den Farbcodierungen aus. --178.6.221.128 18:20, 3. Jun. 2012 (CEST)
thread_title:  Zum Abschnitt "Beschaffenheit der Kabel und Leitungen" 

message: Ich vermisse leider einen Hinweis, dass in Kabelkanälen Stromkabel und Telefonkabel getrennt geführt werden müssen. -- --80.132.147.131 00:01, 30. Sep. 2015 (CEST)
thread_title:  Trennung von Elktroinstallation und Fernmeldeinstallation im Kabelkanal 

message: – GiftBot (Diskussion) 11:29, 3. Dez. 2015 (CET)
thread_title:  {{Anker|deadurl_2015-10}} Defekter Weblink