Diskussion:Hochspannungsschalter

message: Bist du dir sicher, dass Bild 3 einen Lasttrennschalter für 380 kV zeigt und nicht doch nur einen Trennschalter? Gruß--Ot 12:44, 18. Feb 2006 (CET)
replies: text: Ok, wenn es dadurch klarer wird.--Ot 06:55, 25. Mär 2006 (CET)

message: Ich arbeite täglich bei einem großen Energieversorger an diesen Anlagen, wenn also jemand ein anders Bild hat, kann er es gerne hochladen.
Um es genau zu sagen: Dürfte ein Kombi-Wandler sein (Strom und Spannung)
Messwandler oder Kombi-Wandler : beide sind keine Hochspannungschalter. Sollen wir das Bild auf dieser Seite lassen ?
:Austauschen und korrekt beschriften!--Herbertweidner 12:15, 24. Mai 2008 (CEST)
thread_title:  Das ist ein Messwandler, kein Leistungsschalter (kopfschüttel...).. 

message: Der Begriff "stromlos" wäre nicht korrekt, somit ist Leerlaufstrom schon zutreffend.
Stromlos würde nach meinem Verständnis 0 A (Null Ampere) bedeuten.
Strom kann erst dann nicht mehr fließen, wenn Anlagenteile durch Trenner (sichtbare Trennstrecken)
voneinander abgetrennt sind.
-- heinruh 08:08, 6. Jun. 2007 (CEST)
replies: text: Wurde die Forderung wirklich aus den Vorschriften entfernt? Wenn ich nicht sehr irre, steht die "sichtbare Trennstelle" ODER eine Schaltstellungsnazeige immer noch drin. Möglich wäre aber eben beides. Zumindest bei Arbeiten an/in HS-Anlagen wird meines Wissens noch Wert auf eine sichtbare Trennstrecke gelegt - auch wenn dies eher praxisbezogen ist und nicht unbedingt den aktuellen Vorschriften entspechen muß.--91.192.15.73 07:30, 14. Aug. 2008 (CEST)
thread_title:  stromlos 

message: hallo eine frage: beim schalten in öl entsteht "ein gas".habe davon gehört und wollte fragen um welches gas es sich handelt.gruß Didicher 14:38, 24. Okt. 2007 (CEST)
replies: text: Ölschalter (ölarme Leistungsschalter) arbeiten mit einer stromabhängigen Löschung, d.h. das "Löschmittel" wird erst durch den Lichtbogen, welcher bei Kontakttrennung erstehnt, quasi "erzeugt". Das Öl wird im Bereich des Schaltlichtbogen chemisch zerlegt, es tritt dabei Wasserstoffgas auf, welches bekanntlich eine sehr gute thermische Leitfähigkeit besitzt und wesentlich zur Kühlung (Wärmetransport) beiträgt. Neben weiteren Kühleffekten wie der Verdampfung von Öl. Ziel ist dabei, durch Kühlung/Wärmeabführung bis zum nächsten Nulldurchgang den Abbrand/Temperatur im Kontaktbereich möglichst gering zu halten - Nicht direkt den Lichtbogen zu löschen. Dieser erlischt durch die Kühlung von selbst beim nächsten Nulldurchgang. Das Öl stellt in (ölarmen) Ölschaltern damit auch ein Verbrauchsmittel dar und muss regelmässig kontrolliert und ggf. nachgefüllt werden.--wdwd 11:14, 26. Okt. 2008 (CET)
thread_title:  gas 

message: Die Stromangaben (Schaltvermögen) erscheinen unrealistisch hoch (es fehlen auch die Quellen) und dürften, so die Werte zutreffen, Kurzschlussströme oder kuriose Einschlatströme sein.  Allerdings ist die Schaltzyklenanzahl bei Schalten von Kurzschlussströmen stark limitiert (einige wenige male, bei den Vakuumschaltern eventuell bis zu 100 Kurzschlussschaltvorgänge, dann sind auch Leistungsschalter/Kontakte hinüber) Im Artikel wird meiner Meinung der Eindruck erweckt, Ströme in Hochspannungsanlagen von einigen 10 kA zu schalten sei der "Normalfall". Wenn kein Einspruch (Quellenhinweis) kommt, werde ich das demnächst umformulieren/umstellen.--wdwd 11:14, 26. Okt. 2008 (CET)
replies: text: Hi Wdwd, lass erstmal ich sprech da mal einen Experten an der soll mal gucken ob das stimmt. Gruß --Pittimann 09:29, 29. Okt. 2008 (CET)
replies: text:  Hallo zusammen, da will ich mich doch gleich einmal als "Experte" einklinken. Wenn wir (Schaltanlagenbau) bei Hochspannungsschalter von Strömen reden ist dies zum einen der Nennstrom der bei Anlagen bis 175 kV bei 4,5 bis 5 kA beträgt. Zudem wird ein Kurzschlussbemessungsstrom definiert. So können besagte Leistungsschalter in verschiedenen Kurzschlussstrombemessungen (30kA, 40kA, 50kA) vorkommen. Die Schalter von ABB sind momentan die einzigen auf dem Markt, die auch sicheres Löschen von 63 kA Kurzschlusströmen ermöglichen. Somit sind die Stromangaben nicht utopisch sondern harte Realität, da sie eines der drei wichtigsten Entscheidungskriterien (Spannungsebene, Nennstrom, möglicher Kurzschlusstrom) für die Leistungsschalterauswahl darstellen. Ich hoffe ich konnte euch beiden etwas helfen ;-) Wenn nicht dann einfach weiterfragen^^ Gruß --MarkusMA 11:09, 30. Okt. 2008 (CET)
replies: text:  Hi MarkusMA, vielleicht hast Du Lust und Muse, diese Informationen gleich im Artikel einzubauen? Ganz toll wäre natürlich auch eine Quellenangabe dazu. Vielleicht gibt es ja von ABB auch allgemein zugängliche technische Daten (im Web) zu deren Schaltern, die im Artikel als Referenz Platz finden könnten... --wdwd 18:55, 30. Okt. 2008 (CET)

text: Hallo zusammen, so ich habe meine Klausuren geschafft und mein Versprechen gehalten. Hier die erhofften ergänzungen. Gruß --MarkusMA 20:15, 11. Nov. 2008 (CET)
thread_title:  Stromangaben 

message: Ich habe einige kleine Änderungen im o.g. Abschnitt vorgenmmen.
Zum einen die bei Bedarf in Reihe geschaltete LS von "2" auf "2 oder mehr" geändert. Zumindest bei den älteren Druckluftschaltern und "speziellen" Leitungen waren/sind durchaus 3 LS in Reihe üblich. Hängt natürlich auch vom Schaltvermögen ab - aber ganz ausschließen würde ich die die Möglichkeit von mehr als 2 in Reihe geschalteten LS nicht.
Außerdem habe ich den Abschnitt mit Schutzgas/Vakuum geändert. Beides ist ehutzutage zwar Standard/üblich - aber nicht zwingend notwendig. Es gibt immer noch LS, die mit Druckluft als Antriebsenergie arbeiten und dies auch dazu benutzen, einen beim Ausschalten entstehenden Lichtbogen auszublasen bzw. zu löschen. Bei diesen LS wird einfach Umgebungsluft als Isoliermittel zwischen den Kontakten benutzt. -- heinruh 10:37, 20. Jan. 2011 (CET)
thread_title:  Leistungsschalter