Diskussion:Zirkulationsleitung

message: * 1) Der Artikel beschreibt, was eine Zirkulationsleitung ist, aber nicht, wie sie funktioniert. Der Laie fragt sich möglicherweise, ob da zwei Rohre für WW vorhanden sind, oder ob es eine Zirkulation innerhalb eines Rohres gibt. Wie die Zirkulation stattfindet sollte schon beschrieben werden.
* 2) Die Aussage "...sowie durch konstant hohe Wassertemperaturen über die gesamte Rohrlänge das Wachstum von Legionellen zu verhindern" ist unzureichend.
* 3) Die Aussage "Bei einer hydraulisch abgeglichenen Zirkulationsleitung liegt die Wassertemperatur an jeder Stelle im System zwischen 55°C und 60°C" ist sogar falsch. Wenn am Brenner eine WW-Temperatur von 52°C eingestellt wird hilft auch kein hydraulischer Abgleich mehr, diese Werte zu erzielen. An allen Entnahmestellen sollten mindestens 60°C anliegen, der Rücklauf sollte im Speicher ankommend dabei 55°C nicht unterschreiten, um ein Legionellenwachstum zu verhindern. Allerdings besteht bei Kleinkindern bereits ab einer WW-Temp von 55°C eine Verbrühungsgefahr. Deshalb besteht die in Punkt 4 genannte Regelung der WW-Bereitung. Dadurch ist auch eine WW-Einstellung am Brenner < 55°C (oder gar 60°C) durchaus möglich und angebracht.
* 4) Moderne Anlagen heizen das gesamte Leitungssystem bis zur Entnahmestelle standardmäßig mindestens einmal pro Woche für mehrere Minuten auf > 71°C, um einer möglichen Legionellengefahr vorzubeugen.
* 5) Der Energieverlust wird nicht erwähnt. Aufputz-Zirkulationsleitungen im Kellerbereich verursachen einen Energieverlust von etwa 11W/m, Unterputzleitungen im Bereich des Hauses von etwa 7W/m. Die genauen Werte hängen natürlich vom Aufbau des Hauses und der Dämmung der Rohre ab. Zudem braucht die Umwälzpumpe zusätzlich Strom. Die Möglichkeit der zeitlichen Regelung der WW-Bereitung und Zirkulation wird gar nicht erwähnt. --62.226.26.69 01:12, 22. Dez. 2007 (CET)
thread_title: Überarbeiten/Lückenhaft

message: Ich habe gelesen (Thomas Königstein, Energiesparendes Bauen), dass eine Zirkulationsleitung erst ab 15m Rohrlänge bis zum letztem Abnehmer sinnvoll ist. Die Vorteile (sofort warmes Wasser) sollten mit den Nachteilen (Energieverlust Wärme, Strom für Pumpe, Aufheizen wegen Legionellengefahr, Mehrkosten bei der Installation wegen längerer Leitung) verglichen werden.
Eine Beispielrechnung wieviel kaltes Wasser verloren geht bis warmes kommt, wenn man keine Zirkulationsleitung hat, wäre hilfreich. (Dieser Beitrag wurde nicht signiert!)
Eine für mich neue - noch nicht geprüfte - Information besagt, dass ab 3 Liter Leitungsvolumen eine WW-Zirkulation zwingend vorgeschrieben sei. Grusz --RolandS 12:11, 6. Okt. 2008 (CEST)
thread_title:  Wann ist eine Zirkulationsleitung sinnvoll? 

message: its a WIKI, drei Bausteine harren ihrer Entfernung und die Diss ist schon viermal so lang --62.143.249.236 22:00, 5. Okt. 2008 (CEST)
thread_title: Neues aus der Wikipedia

message: Ich habe den Artikel umgeschrieben, Zirkulation oder Umwälzpumpe und Leitung bilden zusammen ein System, können und müssen aber auch getrennt betrachtet werden. Beides funktioniert von einander unabhängig.(Der vorstehende, nicht signierte Beitrag – siehe dazu Hilfe:Signatur – stammt von Pub4art (Diskussion • Beiträge) 15:24, 29. Dez. 2008 (CET)
replies: text: Leider hast Du den Text kopiert. Dadurch ist es eine Urheberrechtsverletzung. Eine Versionslöschung ist beantragt. --Taratonga 16:05, 29. Dez. 2008 (CET)
thread_title:  Umgeschrieben