Diskussion:Erdungswiderstand

message: Widerstandswerte einer Erdverbindung für SWER, Blitzableiter-Erdung, Haus-Elektroinstallation fehlen. --Helium4 05:53, 4. Mär. 2011 (CET)
replies: text: Gefragt ist hier sicher nach typischen und maximal zulässigen Werten eines Erdungswiderstands. Und was zum Kuckuck ist ein SWER? 94.217.110.163 13:35, 22. Aug. 2011 (CEST)
replies: text: Die Werte für eine Erdverbindung lassen sich rechnerisch nur grob ermitteln. Dazu muss man wissen welcher Erder verwendet wurde und die Größe des Erders (Oberfläche) kennen. Anhand der Werte in der umseitigen Tabelle lassen sich die jeweiligen Werte rechnerisch ermitteln. Dies ist aber kein besonders genauer Wert, deshalb werden die Werte anhand einer Erdungsmessung ermittelt. Jetzt extra für jeden Erder den Wert hier aufzuführen halte ich für überflüssig. --Pittimann besuch mich 14:00, 22. Aug. 2011 (CEST)

text: -> SWER.--wdwd 21:06, 22. Aug. 2011 (CEST)
thread_title:  Konkrete Werte? 

message: Überschrift und Inhalt sind hier nicht homogen.
Erder, Erdungsanlagen, mitunter Teile eines Erdungssystem sind in ein Bauwerk integrierbar; 
(Fundamenterder in der "einfachsten" Form aber auch ganze Konzepte (beispielsweise in Gebäuden mit IKT) mit Potentialausgleich, Blitzschutz unter Berücksichtigung von EMV-Anforderungen.
Dieser Abschnitt behandelt im Grunde genommen den Betriebserder (Nieder- als auch Hochspannung).
(Titelwahl? "Betriebserder, Sternpunktbehandlung in Stromnetzen" oder ähnliches beispielsweise)
und der Abschnitt ist auch fachlich zu überarbeiten! (nicht signierter Beitrag von Schoeggl1 (Diskussion | Beiträge) 11:34, 19. Feb. 2017 (CET)
replies: text: Der Abschnitt ist mit Quellen belegt, ergo bitte begründen sie warum der Inhalt fachlich falsch ist und mit Quellen belegen warum das was in dem Abschnitt steht falsch ist. --Pittimann Glückauf 10:49, 20. Feb. 2017 (CET)

text: Hallo Schoeggl1, es geht dabei nur darum anzuführen, dass der Begriff Erdungswiderstand auch anderweitig benutzt wird. Die Erläuterung, also den zweiten und dritten Satz in diesem Abschnitt, können wir gerne, wenn sie stören, entfernen. Damit habe ich kein Problem. Nur sollte die anderweitige Verwendung des Begriffes erwähnt bleiben. --Pittimann Glückauf 17:18, 20. Feb. 2017 (CET)

text: Hallo Schoeggl1, Signatur ist OK, nur wäre es besser die Diskussion in Blöcke zu formatieren und nicht komplett über den Bildschirm zu verteilen. Was den Begriff Erdungswiderstand als Bauteil betrifft, siehe hierzu --> diese Broschüre. Ich denke mal das es doch in der E-Technik üblich ist den Begriff Widerstand sowohl für das Bauteil als auch für die physikalische Größe zu verwenden. Ich bin jetzt aber erstmal für ein paar Tage Offline. --Pittimann Glückauf 19:59, 20. Feb. 2017 (CET)
thread_title:  Erdungswiderstand als Bauteil (?) 

message: Definiert doch bitte mal den Begriff „Bezugserde“ im Artikel, ihr zwei Starkstromer, Schoeggl und Pittimann. Sonst muss der interessierte Leser sich googlen, was darunter zu verstehen ist. WIr lagen vor Madagaskar (Diskussion) 22:04, 20. Feb. 2017 (CET)
replies: text: Starkstrom ist nicht mein Fachgebiet, ich kann hier nur tippen, was gemeint ist: Zwischen Anschlusspunkt von Erder und Bezugserde fliesst kein messbarer Erdstrom mehr. Oder wie? WIr lagen vor Madagaskar (Diskussion) 01:48, 21. Feb. 2017 (CET)
thread_title:  Bezugserde 

message: Üblicherweise werden die Begriffe "Erdungswiderstand" und "Ausbreitungswiderstand" oft gleichgesetzt.
(auf dies wird auch im Artikel hingewiesen)
"Alles eine Frage der Definition (!)... ?"
"Abgrenzung, explizite Definition(en)  ... ??"
Nachdem es vor einigen Tagen Fragen dazu gab und es in der Fachliteratur unterschiedliche Definition dazu gibt - sowie einen "Wildwuchs" in den Normen überlege ich nun ev. doch eine Erläuterung in diesen Artikel zu schreiben;
(geht zwar nicht in einem Satz, aber man kann mit ein paar Zeilen kurz darauf hinweisen; explizite Definitionen wären dann allerdings zu umfangreich!)
Eigentlich dachte ich, es besteht keine Notwendigkeit und würde "den Rahmen dieses Artikel sprengen" - es ist aber unter Umständen doch sinnvoll eine Anmerkung zu dieser Thematik zu machen.
grober Entwurf;
Begriffsbestimmungen, Definitionen
Der Ausbreitungswiderstand umfasst grundsätzlich den Widerstand (Wirkwiderstand der Erde) zwischen dem Erder und der Bezugserde.
Unterschiedliche Interpretationen und Definitionen bestehen beispielsweise in der Frage, ob der Widerstand der Metallelektrode des Erders vom Ausbreitungswiderstand umfasst ist.
Zum Erdungswiderstand zählt primär der Ausbreitungswiderstand, sofern nicht bereits dem Ausbreitungswiderstand enthalten auch der Widerstand der Metallelektrode des Erders, sowie etwaige an den Erder bzw. die Erdungsanlage angeschlossenen Erdungsleiter.
Je nach angewandter Definition und tatsächlichem Aufbau von Erdungsanlagen können die Grenzen der Begriffe Erdungswiderstand und Ausbreitungswiderstand fließend sein.
In Normen können weitere wie auch abweichende Definitionen enthalten sein.
Teilweise besteht auch innerhalb von Normen keine Konsequenz in der Verwendung der Begriffe Erdungswiderstand und Ausbreitungswiderstand.
Der Begriff Erdungswiderstand wird fälschlicherweise auch anstelle des Begriffes Erdungsimpedanz (ZE) verwendet, welche insbesondere neben den Widerstandsbelag auch den Induktivitätsbeleg sowie den Kapazitätsbelag berücksichtigt (frequenzabhängige Betrachtung).
--Schoeggl1 (Diskussion) 10:57, 23. Feb. 2017 (CET)
thread_title:  Definitionen und Begriffsbestimmungen "Erdungswiderstand - Ausbreitungswiderstand" 

message: Ich habe (eigentlich ungern, weil die Thematik einfach zu umfangreich und zu Weit ausholt) eine kurze Beschreibung dazu geschrieben um genau nachfolgendes zu vermeiden(!):
"In Wechselstromanlagen spricht man von Erdungsimpedanz ZE, dies ist der Wechselstromwiderstand zwischen Erder und Bezugserde."
"Wechselstromwiderstand zwischen Erder und Bezugserde"
und genau das wäre die "Ausbreitungsimpedanz" (!)
"Der elektrische Widerstand zwischen der Potentialausgleichschiene und der Bezugserde wird als Gesamterdungswiderstand bezeichnet"
"Gesamterdungswiderstand"
naja, wenn wir von Gebäude und übliche (AC)Niederspannungsanlagen sprechen, 
dann wäre es "(Gesamt)Erdungsimpedanz" (!)
"Sie ergibt sich aus der Parallelschaltung der Ausbreitungswiderstände der nicht im gegenseitigen Einflussbereich befindlichen, zusammengeschlossenen Erder."
Gesamt-Z ja, aber auch der (Gesamt-)Erdungswiderstand oder Erdungswiderstand RE
"Ausbreitungswiderstände der nicht im gegenseitigen Einflussbereich befindlichen" - das stammt vermutlich aus einer Lektüre, welche ausgedehnte oder globae Erdungssysteme behandelt! - Es gibt auch eine Impedanz bei/an EINER EINZIGEN (LOKALEN) Erdungsanlage!!
Bitte nicht einzelne aus dem Kontext gerissene Elemente aus Quellen zusammenbasteln (die zum Teil auch noch entweder unvollständig oder "fehlerbehaftet" sind).
Das muss man eben "eigeninterpretiert" beschreiben (!)
--Schoeggl1 (Diskussion) 20:53, 24. Feb. 2017 (CET)
thread_title:  Erdungsimpedanz 

message: Hallo Kai, Du hattest da im umseitigen Text einige Anmerkungen gemacht, die ich mir gerne im kommenden Jahr mal genauer ansehen werde. Ich bin z.Z. dabei ältere Artikel zu überarbeiten und habe jede Menge zu tun. Im laufe des kommenden Jahres werde ich mir die Serie der Erdungsartikel zur Brust nehmen. Bis dahin bitte etwas Geduld. --Pittimann Glückauf 13:51, 24. Nov. 2023 (CET)
thread_title:  Überarbeitung