Diskussion:Steckdosenleiste

message: Es wäre hier wichtig, Verunsicherung zu nehmen, indem man im Artikel angibt, wie hoch der Stromverbrauch der Schalterlampe von Mehrfachsteckdosen ist. Auch ein Vergleichswert zum Stromverbrauch von Mehrfachleisten mit Überspannungsschutz und Master-Slave-Steckdosen Eigenverbräuche wäre sinnvoll.
Da ich es nicht finden konnte, kann das vielleicht ein Experte ergänzen oder gar mal messen.
--Morgul 09:31, 25. Jul. 2009 (CEST)
replies: text: Richtig. Und Funk- und MS Steckdosen verbrauchen noch deulich mehr! Überspannungsschutz-Steckdosenleisten ohne Kontrollicht verbrauchen dagegen nichts. Sie sind jedoch auch ziemlich sinnlos, da sie prinzipiell nur gegen Gegentakt-Transienten schützen.--Ulf 15:32, 7. Sep. 2023 (CEST)
thread_title: Eigenverbrauch

message: Das Vermischen von Steckerleisten – also Verteilern mit Kabelzuleitung – und Mehrfachsteckern, vulgo Dreifachsteckern – also Verteilern ohne Kabelzuführung – in einem Stichwort finde ich unglücklich. Sucht man harmlos nach »Dreifachstecker«, so kommt man zu einem Film, und nur zu einem Film, bittesehr: ziemlich unappetitlich, der Filmname aber abgeleitet vom elektrischen Utensil. Das ist doch unsinnig. Ich schlage vor, Steckerleisten und Dreifachstecker zu trennen. Zu den Steckern: Jeder Mensch nennt die Dinger Dreifachstecker. Das Verbot bestimmter Drei- und Mehrfachstecker geht davon aus, dass unsachgemäßes Hintereinanderschalten (»Christbaumbildung«) verhindert werden soll. Bei Steckerleisten geht das nicht konstruktiv, bei Dreifachsteckern schon. Ausführlich beschrieben in Allgemeine Sicherheitskriterien für Adapter von der Geschäftsstelle des Arbeitsausschusses Marktüberwachung beim Bayerischen Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz. — Zum Schmunzeln ein legaler Einsatz eines in Deutschland illegalen Schuko-Dreifachsteckers hier. Fritz Jörn (Diskussion) 18:00, 9. Nov. 2012 (CET)
thread_title:  Dreifachstecker – Steckerleiste 

message: – GiftBot (Diskussion) 11:33, 22. Dez. 2015 (CET)
thread_title:  {{Anker|deadurl_2015-10}} Defekter Weblink 

message: Welchen Sinn macht eigentlich dieser beliebte Hinweis auf Mehrfachsteckdosen? -- itu (Disk) 10:13, 7. Jun. 2017 (CEST)
replies: text: Hi itu, der Hintergrund ist der Schalter, der den vollen Strom nur bei Wechselspannung schalten kann. Bei Gleichspannung würde ein Lichtbogen stehenbleiben und der Strom würde nicht nur nicht unterbrochen, sondern es entstünde eine Brandgefahr.--Ulf 13:45, 7. Sep. 2023 (CEST)
replies: text: Intressant. Wo kann ich das nachlesen? -- itu (Disk) 17:04, 7. Sep. 2023 (CEST)
thread_title:  Nur für Wechselstrom 

message: Kann es sein dass es Steckdosenleisten gibt mit Schalter die nur einpolig schalten bzw. wäre das sogar erlaubt? Schwer vorstellbar für mich aber nur so würde "Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker!" Sinn machen. -- itu (Disk) 10:40, 7. Jun. 2017 (CEST)
replies: text: Hi itu, das einpolige Unterbrechen ist bei Schutzkontaktgeräten nicht normgerecht und stellt insbesondere kein Spannungsfreischalten dar (bei einem Defekt/Erdschluss kann der Strom über den Schutzleiter weiterfließen). Dennoch gibt es solche MSD und man kann sie auch nicht voneinander unterscheiden.--Ulf 13:43, 7. Sep. 2023 (CEST)
replies: text: Ok. Welche Prüfzeichen dürfen die dann noch tragen, und welche nicht? -- itu (Disk) 17:05, 7. Sep. 2023 (CEST)

text: Noch ne Frage obendrauf: Prüfzeichen am Stecker - müssen die für die ganze Leiste gelten?  -- itu (Disk) 18:29, 8. Sep. 2023 (CEST)
thread_title:  einpolige Schalter? 

message: ^ --2A02:908:1068:FA40:1879:473B:153E:DE90 19:03, 12. Apr. 2021 (CEST)
replies: text: Aus China kann man sicher alles beziehen - also Eurostecker auf mehrere Eurodosen. Sinn ergibt es wenig, denn Eurostecker kann nur 4 Ampere.--Ulf 15:12, 7. Sep. 2023 (CEST)
replies: text: Ich habe mir vor Jahren einen Euro-Flachstecker an eine Schuko-Steckerleiste gemacht. Sehr doof .... aber ich wusste mir nicht besser zu helfen, weil mein HiFi-Receiver nur einen Eurostecker-Ausgang hat zum Miteinschalten von mehr als einer angeschlossenen Audioquelle .... -- itu (Disk) 17:18, 7. Sep. 2023 (CEST)
thread_title:  Existieren Steckdosenleisten mit Europlug als Stromeingang? 

message: Bin nur per Zufall drübergestolpet:  --Tobias ToMar Maier (Diskussion) 18:46, 16. Apr. 2023 (CEST)
thread_title:  Patent US1889695A = Erste Steckdosenleiste? 

message: Ist der Kontaktdruck bzw. die Kontaktkraft der elektrischen Verbindungen irgendwie normiert? -- itu (Disk) 19:05, 7. Sep. 2023 (CEST)
replies: text: nicht dass ich wüsste, es kommt auch nicht primär auf den Kontaktdruck an, sondern mindestens ebenso auf die Materialien. Oft sind die Steckerstifte an Überhitzung schuld (passivierte Nickel- oder Chrombeschichtung).--Ulf 20:22, 7. Sep. 2023 (CEST)
thread_title:  Kontaktdruck 

message: Hi wefo, dein Bild eines Verteilers hast du mit billig apostrophiert und generalisierst, das die Kindersicherungen blockieren. Es ist jedoch anhand der Konstruktion nicht ersichtlich, warum der Steckverbinder überhitzt war. Kurzum, ich finde die Bildunterschrift zu lang und tendenziös - der Steckverbinder an sich entspricht dem technischen Stand und diese Kontaktfedern mit Punktschweissverbindungen sind an sich üblich und zuverlässig. Was wir auch nicht generalisieren können, ist das Blockieren dieser lästigen Kindersicherungen, obwohl ich mich darüber ebenfalls oft ärgere. Was wir im Bild nicht erkennen können, ist die Qualität des Plastwerkstoffes (thermisch stabil, flammhemmend). Ich werde, da du gesperrt bist, das Bild beibehalten und als Beispiel der Folgen einer Überlastung kurz untertiteln.--Ulf 20:37, 7. Sep. 2023 (CEST)
replies: text: "billig" erscheint jedenfalls wie eine unenzyklopädische Wertung. Was sonst an dem Exkurs behaltenswert ist, sei für mich dahingestellt. Vergleiche auch  mein früherer Hinweis auf commons . -- itu (Disk) 20:47, 7. Sep. 2023 (CEST)
thread_title:  Bild schadhafter Steckverbinder