Diskussion:Isolationsmessung

message: Bezüglich der Grenzwerte fehlt die Quellenangabe (z.B. VDE 0100 Teil ??, Pkt.??)
Im Einführungstext wurde ein flasches Bild der Isolationsmessung suggeriert. Hauptaspekt ist die Sicherheit, nicht die Funktionalitätsprüfung.
Der Vergleich mit Sicherungsautomaten war zu weit hergeholt. Sicherungen dienen dem Leitungsschutz und damit in erster Linie den Brandschutz.
Wird schon ein Bezug hergestellt kann sich gerne einer über Fehlerströme auslassen. (nicht signierter Beitrag von 217.237.184.201 (Diskussion) 08:29, 21. Feb. 2014 (CET)

message: da fehlt die messung der aussenleiter gegeneinander: </br>
5. L1 - L2</br>
6. L1 - L3</br>
7. L2 - L3</br>--84.185.118.178 18:38, 5. Apr. 2009 (CEST)
thread_title:  Messverlauf 

message: "1000 Ω·Volt der Messspannung (z.B. bei 500 V > 1 MΩ)". ein guter praktiker, egal ob erst-, wiederholungs- oder störprüfung, setzt immer 1000 ohm je volt nennspannung (der anlage) an. bei 500 v nennspannung wären es 500 kohm.--84.185.118.178 18:38, 5. Apr. 2009 (CEST)
thread_title:  Grenzwerte für Isolationswiderstände 

message: "Früher wurden zur Isolationsmessung Kurbelinduktoren verwendet..." nicht nur früher, auch jetzt noch werden diese geräte hergestellt und eingesetzt! warum? batterieunabhängig, bei langen kabelstrecken sind die "neumodischen" dinger sehr schnell leer...--84.185.118.178 18:38, 5. Apr. 2009 (CEST)
thread_title:  Messgeräte 

message: Hallo IP,
bei deinen Änderungen verunstaltest du die Formatierung und unterschlägst gleichzeitig den Abschnitt Wiederholungsprüfung. Ich habe nun die Formatierung geändert, ich hoffe es ist übersichtlicher geworden. Gruß -- Biezl ✉ 16:56, 19. Okt. 2009 (CEST)
thread_title:  [http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Isolationsmessung&action=historysubmit&diff=65602515&oldid=65444903 Änderungen vom 15. Oktober] 

message: Beide Artikel beschreiben eine elektrische Prüfung von Bauelementen, Anlagen und Betriebsmittel, die mit hoher Spannung durchgeführt wird. Der Artikel Hochspannungsprüfung war bisher in der falschen Kategorie Prüfung (diese beschreibt IHK-Prüfung, Meisterprüfungen, ...) einsortiert, wurde aber inzwischen in die richtige Kategorie  Elektrische Messtechnik verschoben. Inhaltlich beschreiben beide Artikel (Hochspannungsprüfung und Isolationsmessung) das gleiche Thema. Vorschlag: Beide Artikel sollten beispielsweise in den Artikel Isolationsmessung zusammengeführt werden und der Artikel Hochspannungsprüfung könnte als Link zum Artikel Isolationsmessung beihehalten werden, so dass zukünftig sowohl unter den Begiffen Hochspannungsprüfung und Isolationsmessung ein Einstieg in das Thema möglich ist. Bitte um Mithilfe! Danke. --ReinerSpass 11:20, 12. Jun. 2010 (CEST)
replies: text: Punkt erledigt --ReinerSpass 10:29, 13. Jun. 2010 (CEST)
thread_title:  Redundanz von [[Hochspannungsprüfung]] und [[Isolationsmessung]] 

message: Die Regel, beim Vorhandensein von nicht trennbaren Überspannungsschutzkomponenten die Messspannung auf 250V zu reduzieren, gilt auch in Deutschland.
Siehe: http://www.voltimum.de/news/23444/cm/die-wichtigsten-grenzwerte-bei-elektrischen-anlagen-nach-din-vde-0100--teil-600.html
"Wo Betriebsmittel oder eingebaute Überspannungs-Schutzeinrichtungen die Prüfung des Isolationswiderstands beeinflussen können oder bei der Prüfung evtl. beschädigt werden können, müssen diese vor der Durchführung der Messung abgetrennt werden.
Wo es aus praktischen Gründen nicht sinnvoll ist, solche Betriebsmittel abzuklemmen (z. B. bei Steckdosen mit eingebauten Überspannungs- Schutzeinrichtungen), kann die Prüfspannung für den jeweiligen Stromkreis auf 250 V herabgesetzt werden, jedoch darf der Isolationswiderstand hierbei 1 MΩ nicht unterschreiten. Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung
Nach DIN VDE 0100-600 ist die Wirksamkeit der Maßnahmen durch automatische Abschaltung der Stromversorgung nachzuweisen, um den Schutz bei indirektem Berühren zu gewährleisten. Dazu sind folgende Messungen und Prüfungen durchzuführen:
Für TN-Systeme
• Messung der Schleifenimpedanz
• Überprüfung der Kenndaten und/oder der Wirksamkeit der zugeordneten
Schutzeinrichtung durch Besichtigen (z. B. des Bemessungsstroms bei Überstrom-Schutzeinrichtungen und der Sicherungen)
• Bei Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) durch Besichtigen und Messung
Für TT-Systeme
• Messung des Widerstands Ra des Anlagenerders
• Überprüfung der Kenndaten und/oder der Wirksamkeit der zugeordneten Schutzeinrichtung durch Besichtigen (z. B. des Bemessungsstroms bei Überstrom-Schutzeinrichtungen und der Sicherungen)
• Bei Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) durch Besichtigen und Messung" (nicht signierter Beitrag von 212.255.46.62 (Diskussion) 22:53, 3. Aug. 2011 (CEST)
thread_title:  Reduzierte Messspannung 

message: Laut DIN EN IEC 61439-1 (VDE 0660-600-1):2021-10 Abschnitt 10.9 müssen die Isolationseigenschaften von Schaltgerätekombinationen wie folgt überprüft werden:
Hauptstromkreise und Hilfsstromkreise, die an den Hauptstromkreis angeschlossen sind, müssen mit der Prüfspannung nach #Tabelle 8 geprüft werden.
Wechselspannungs- oder Gleichspannungs-Hilfsstromkreise, die nicht an den Hauptstromkreis angeschlossen sind, müssen mit der Prüfspannung nach #Tabelle 9 geprüft werden. 
Stromkreise für Wechselstromanwendungen müssen bevorzugt mit Wechselspannung geprüft werden. Eine Gleichspannungsprüfung anstelle einer Wechselspannungsprüfung sollte nur erwogen werden, wenn der Prüfling keine Prüfung mit Wechselspannung zulässt, z. B. im Falle von Filtern, Kondensatoren und dergleichen.
Alternativ darf laut Abschnitt 11.9 für Schaltgerätekombinationen mit einer Schutzeinrichtung in der Einspeisung, bemessen bis 630A, und einer Bemessungsspannung U bis 500 V der Nachweis des Isolationswiderstands durch Messung mit einem Isolationsmessgerät bei einer Spannung von mindestens 500 V Gleichspannung erfolgen. In diesem Fall ist die Prüfung bestanden, wenn der Isolationswiderstand zwischen Stromkreisen und Körpern mindestens 1 M\Omega beträgt.
Diese Prüfung erfolgt nicht an Hilfsstromkreisen:
* die nur isolierte Leiter mit einer geeigneten Isolationsfestigkeit nach den Angaben ihrer Hersteller enthalten, und
* die durch Kurzschlussschutzeinrichtungen mit einer Bemessung bis höchstens 16A geschützt sind, und
* wenn vorher eine elektrische Funktionsprüfung mit der Bemessungsbetriebsspannung, für die die Hilfsstromkreise vorgesehen sind, durchgeführt wurde.
Tabelle 8 - Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit für Hauptstromkreise
Bemessungsisolationsspannung, U_i   (Leiter gegen Leiter, Wechsel- oder   Gleichspannung)  V	Isolationsprüfspannung   (Effektivwert der   Wechselspannung)  V	Isolationsprüfspannung   (Gleichspannung)   V
U_i \leq 60                                                                                 	1000                                                            	1415
60 < U_i \leq 300                                                                           	1500                                                            	2120
300 < U_i \leq 690                                                                          	1890                                                            	2670
690 < U_i \leq 800                                                                          	2000                                                            	2830
800 < U_i \leq 1000                                                                         	2200                                                            	3110
1000 < U_i \leq 1500^a                                                                      	2700                                                            	3820
^aNur für Gleichspannung.
Tabelle 9 - Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit für Hilfsstromkreise
Bemessungsisolationsspannung, U_i   (Leiter gegen Leiter)   V	Isolationsprüfspannung   (Effektivwert der   Wechselspannung)  V	Isolationsprüfspannung   (Gleichspannung)   V
U_i \leq 12                                                  	250                                                             	355
12 < U_i \leq 60                                             	500                                                             	710
60 < U_i                                                     	Siehe #Tabelle 8                                                	Siehe #Tabelle 8
 --KruemelmonsterxD (Diskussion) 14:03, 17. Nov. 2023 (CET)
replies: text: Dieser Abschnitt kann genauso in IEC 61439 oder Hochspannungsprüfung ergänzt werden, sollte jedoch nur einmal auftauchen (hier Einigung finden) und in den jeweils anderen Artikeln verlinkt sein. --KruemelmonsterxD (Diskussion) 17:11, 17. Nov. 2023 (CET)
thread_title:  Mögliche Ergänzung: Prüfung der Isolationseigenschaften von Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen