미국 전선 규격

미국 전선 규격(American wire gauge, AWG), 즉 브라운 & 샤프 전선 규격(Brown & Sharpe wire gauge)은 1857년부터 미국과 캐나다에서 주로 사용된 고체 도선의 지름과 단면적에 대한 표준 규격 체계이다. 규격의 단면적은 전류량을 결정하는 중요한 요소이다.

철강 산업에서는 미국 전선 규격 (AWG)이 아닌 다른 규격 체계의 사용을 선호한다. 이들이 선호하는 규격으로는 워시번 & 모엔 (Washburn & Moen, W&M) 전선 규격, US스틸(US Steel) 전선 규격, 악기용 강선 규격이 있다.

다른 비계량적 규격 체계와 같이, 미국 전선 규격 (AWG)의 규격 번호가 높아질수록 지름이 더 작은 전선을 나타낸다. 이 규격 체계는 특정 규격의 전선을 만들어내기까지 거친 드로잉 작업의 횟수로부터 유래되었다. 아주 가는 전선(예를 들어, 규격 30의 전선)을 만들기 위해서는 규격 0의 전선보다 더 많은 드로잉 작업을 시행해야 한다.

미국 전선 규격 (AWG)이 만들어지기 전에는 각 전선 제조업체마다 전선 규격 시스템이 따로 있어 불편을 겪었지만, 미국 전선 규격 (AWG) 덕분에 표준화된 규격 체계가 마련됨으로써 정해진 용도에 적합한 전선을 선택하는 것이 가능해졌다.

미국 전선 규격 (AWG)표는 하나의 고체 도선의 규격을 정하기 위한 용도로 쓰인다. 연선의 AWG는, 전류 흐름 용량 및 전기 저항을 결정하는 도선의 총 단면적에 의해 결정된다. 연선은 꼬아 합쳐진 여러 소선 사이의 작은 틈들로 인해, 동일한 AWG의 단일 전선보다 지름이 대체로 더 크다.

AWG는 작은 크기의 바디 피어싱 악세서리의 크기를 명시하기 위한 용도로도 흔히 쓰이며, 금속 재질의 악세서리가 아닌 경우에도 쓰인다. 반면에 금속으로 된 주사 바늘의 경우, 바늘 규격으로 명시된다.

공식

경험 법칙
이 비율의 6제곱이 2와 매우 가까운 수치인 것을 바탕으로, 다음과 같은 경험 법칙이 생성된다:
 전선의 지름이 2배로 늘어나면, 이에 해당하는 AWG는 6만큼 감소한다. (예를 들어, AWG 2번 전선의 지름은 8번 전선의 2배이다.)
 전선의 단면적이 2배로 늘어나면, 이에 해당하는 AWG는 3만큼 감소한다. (예를 들어, AWG의 14번 전선 두 개는 11번 전선 한 개와 그 단면적이 거의 같다.)

또한, 규격 번호가 10만큼 감소한 경우, 예를 들어 10번에서 1/0로 감소했다면, 이는 면적과 무게를 대략 10배로 증가시키고 저항을 대략 10분의 1로 감소시킨다. 알루미늄선의 전도율은 구리선의 약 61% 정도이므로, 두 단계 밑의 AWG를 가진 구리선과 같은 저항도를 갖는다. (이 구리선은 면적은 알루미늄의 62.9%정도이다.)

AWG 전선 크기 규격표
아래 테이블은 플라스틱 절연체 기준으로 다양한 전선 규격의 저항도와 허용 전류(전류 용량)을 포함한 데이터를 보여준다. 아래 표의 지름 정보는 고형 전선에 한해 적용된다. 연선은 상응하는 구리 단면적을 계산하여 측정한다. 용단 전류(Fusing current)는 주위 온도가 섭씨 25도일 때를 기준으로 측정된다. 아래 테이블은 DC 또는 60Hz이하 주파수의 AC를 가정한 것으로, 표피 효과(skin effect)는 고려하지 않는다. 전선의 회전은 비절연 전선의 상한치를 기준으로 한다.

{| class="wikitable" style="font-size:97%; text-align:center;"
|- 
!rowspan=3| AWG !!colspan="2"|Diameter !!colspan="2"|Turns of wire,no insulation !!colspan="2"|Area !!colspan=2|Copperresistance !!rowspan=3 |NEC copper wireampacity with60/75/90 °Cinsulation (A)
!rowspan=3| Approx.metricequivalents!!colspan=3|Fusing current, copper
|-
!rowspan=2| (in) !!rowspan=2| (mm) !!rowspan=2| (per in) !!rowspan=2| (per cm) !!rowspan=2| (kcmil) !!rowspan=2| (mm2) !!rowspan=2| (Ω/km)(mΩ/m) !!rowspan=2| (Ω/kft)(mΩ/ft) !!rowspan=2| Preece,~10 s !!colspan=2| Onderdonk,
|-
! 1 s || 32 ms
|-
|0000 (4/0) || 0.4600* || 11.684* || 2.17 || 0.856 || 212 || 107  || 0.1608 || 0.04901|| 195 / 230 / 260 ||  || 3.2 kA || 31 kA || 173 kA
|-
| 000 (3/0) || 0.4096 || 10.405 || 2.44 || 0.961 || 168 || 85.0 || 0.2028 || 0.06180|| 165 / 200 / 225 ||  || 2.7 kA || 24.5 kA || 137 kA
|-
|  00 (2/0) || 0.3648 ||  9.266 || 2.74 || 1.08  || 133 || 67.4 || 0.2557 || 0.07793|| 145 / 175 / 195 ||  || 2.3 kA || 19.5 kA || 109 kA
|-
|   0 (1/0) || 0.3249 ||  8.251 || 3.08 || 1.21  || 106 || 53.5 || 0.3224 || 0.09827|| 125 / 150 / 170 ||  || 1.9 kA || 15.5 kA || 87 kA
|-
| 1 || 0.2893  || 7.348  || 3.46 || 1.36 || 83.7  || 42.4   || 0.4066|| 0.1239 || 110 / 130 / 150 ||  || 1.6 kA || 12 kA || 68 kA
|-
| 2 || 0.2576  || 6.544  || 3.88 || 1.53 || 66.4  || 33.6   || 0.5127|| 0.1563 || 95 / 115 / 130 ||  || 1.3 kA || 9.7 kA || 54 kA
|-
| 3 || 0.2294  || 5.827  || 4.36 || 1.72 || 52.6  || 26.7   || 0.6465|| 0.1970 || 85 / 100 / 110 || 196/0.4 || 1.1 kA || 7.7 kA || 43 kA
|-
| 4 || 0.2043  || 5.189  || 4.89 || 1.93 || 41.7  || 21.2   || 0.8152|| 0.2485 || 70 / 85 / 95 ||  || 946 A || 6.1 kA || 34 kA
|-
| 5 || 0.1819  || 4.621  || 5.50 || 2.16 || 33.1  || 16.8   || 1.028 || 0.3133 || || 126/0.4 || 795 A || 4.8 kA || 27 kA
|-
| 6 || 0.1620  || 4.115  || 6.17 || 2.43 || 26.3  || 13.3   || 1.296 || 0.3951 || 55 / 65 / 75 ||  || 668 A || 3.8 kA || 21 kA
|-
| 7 || 0.1443  || 3.665  || 6.93 || 2.73 || 20.8  || 10.5   || 1.634 || 0.4982 || || 80/0.4 || 561 A || 3 kA || 17 kA
|-
| 8 ||0.1285 || 3.264 || 7.78 || 3.06 || 16.5 || 8.37 || 2.061 || 0.6282 || 40 / 50 / 55 || ||472 A || 2.4 kA || 13.5 kA
|-
| 9 || 0.1144  || 2.906  || 8.74 || 3.44 || 13.1  || 6.63   || 2.599 || 0.7921 || ||rowspan=2| 84/0.3 || 396 A || 1.9 kA|| 10.7 kA
|-
|10 || 0.1019  || 2.588  || 9.81 || 3.86 || 10.4  || 5.26   || 3.277 || 0.9989 || 30 / 35 / 40 || 333 A || 1.5 kA || 8.5 kA
|-
|11 || 0.0907  || 2.305  || 11.0 || 4.34 || 8.23  || 4.17   || 4.132 || 1.260 || || 56/0.3 || 280 A || 1.2 kA || 6.7 kA
|-
|12 || 0.0808  || 2.053  || 12.4 || 4.87 || 6.53  || 3.31   || 5.211 || 1.588 || 25 / 25 / 30  ||  || 235 A || 955 A || 5.3 kA
|-
|13 || 0.0720  || 1.828  || 13.9 || 5.47 || 5.18  || 2.62   || 6.571 || 2.003 || || 50/0.25 || 198 A || 758 A || 4.2 kA
|-
|14 || 0.0641  || 1.628  || 15.6 || 6.14 || 4.11  || 2.08   || 8.286 || 2.525 || 20 / 20 / 25  || 64/0.2 || 166 A || 601 A || 3.3 kA
|-
|15 || 0.0571  || 1.450  || 17.5 || 6.90 || 3.26  || 1.65   || 10.45 || 3.184 || ||rowspan=2| 30/0.25 || 140 A || 477 A || 2.7 kA
|-
|16 || 0.0508  || 1.291  || 19.7 || 7.75 || 2.58  || 1.31   || 13.17 || 4.016 || — / — / 18  || 117 A || 377 A || 2.1 kA
|-
|17 || 0.0453  || 1.150  || 22.1 || 8.70 || 2.05  || 1.04   || 16.61 || 5.064 || || 32/0.2 || 99 A || 300 A || 1.7 kA
|-
|18|| 0.0403 || 1.024  || 24.8 || 9.77 || 1.62  || 0.823  || 20.95 || 6.385 || — / — / 14 ||rowspan=2| 24/0.2 || 83 A || 237 A || 1.3 kA
|-
|19 || 0.0359  || 0.912  || 27.9 || 11.0 || 1.29  || 0.653  || 26.42 || 8.051 || || 70 A || 189 A || 1 kA
|-
|20 || 0.0320  || 0.812  || 31.3 || 12.3 || 1.02  || 0.518  || 33.31 || 10.15 || || 16/0.2 || 58.5 A || 149 A || 834 A
|-
|21 || 0.0285  || 0.723  || 35.1 || 13.8 || 0.810 || 0.410  || 42.00 || 12.80 || || 13/0.2  || 49 A || 119 A || 662 A
|-
|22 || 0.0253  || 0.644  || 39.5 || 15.5 || 0.642 || 0.326  || 52.96 || 16.14 || || 7/0.25 || 41 A || 94 A || 525 A
|-
|23 || 0.0226  || 0.573  || 44.3 || 17.4 || 0.509 || 0.258  || 66.79 || 20.36 || ||  || 35 A || 74 A || 416 A
|-
|24 || 0.0201 || 0.511 || 49.7 || 19.6 || 0.404 || 0.205 || 84.22 || 25.67 ||  || 1/0.5, 7/0.2, 30/0.1 || 29 A || 59 A || 330 A
|-
|25 || 0.0179  || 0.455  || 55.9 || 22.0 || 0.320 || 0.162  || 106.2 || 32.37 || ||  || 24 A || 47 A || 262 A
|-
|26 || 0.0159  || 0.405  || 62.7 || 24.7 || 0.254 || 0.129  || 133.9 || 40.81 || || 1/0.4, 7/0.15 || 20 A || 37 A || 208 A
|-
|27 || 0.0142  || 0.361  || 70.4 || 27.7 || 0.202 || 0.102  || 168.9 || 51.47 || ||  || 17 A || 30 A || 165 A
|-
|28 || 0.0126  || 0.321  || 79.1 || 31.1 || 0.160 || 0.0810 || 212.9 || 64.90 || || 7/0.12 || 14 A || 23 A || 131 A
|-
|29 || 0.0113  || 0.286  || 88.8 || 35.0 || 0.127 || 0.0642 || 268.5 || 81.84 || ||  || 12 A || 19 A || 104 A
|-
|30 || 0.0100  || 0.255  || 99.7 || 39.3 || 0.101 || 0.0509 || 338.6 || 103.2 || || 1/0.25, 7/0.1 || 10 A || 15 A || 83 A
|-
|31 || 0.00893 || 0.227  || 112  || 44.1 ||0.0797 || 0.0404 || 426.9 || 130.1 || ||  || 9 A || 12 A || 65 A
|-
|32 || 0.00795 || 0.202  || 126  || 49.5 ||0.0632 || 0.0320 || 538.3 || 164.1 || || 1/0.2, 7/0.08 || 7 A || 9 A || 52 A
|-
|33 || 0.00708 || 0.180  || 141  || 55.6 ||0.0501 || 0.0254 || 678.8 || 206.9 || ||  || 6 A || 7 A || 41 A
|-
|34 || 0.00630 || 0.160  || 159  || 62.4 ||0.0398 || 0.0201 || 856.0 || 260.9 || ||  || 5 A || 6 A || 33 A
|-
|35 || 0.00561 || 0.143  || 178  || 70.1 ||0.0315 || 0.0160 || 1079  || 329.0 || ||  || 4 A || 5 A || 26 A
|-
|36 || 0.00500* || 0.127*  || 200  || 78.7 ||0.0250 || 0.0127 || 1361  || 414.8 || ||  || 4 A || 4 A || 20 A
|-
|37 || 0.00445 || 0.113  || 225  || 88.4 ||0.0198 || 0.0100 || 1716  || 523.1 || ||  || 3 A || 3 A || 16 A
|-
|38 || 0.00397 || 0.101  || 252  || 99.3 ||0.0157 ||0.00797 || 2164  || 659.6 || ||  || 3 A || 2 A || 13 A
|-
|39 || 0.00353 || 0.0897 || 283  || 111  ||0.0125 ||0.00632 || 2729  || 831.8 || ||  || 2 A || 2 A || 10 A
|-
|40 || 0.00314 || 0.0799 || 318  || 125 ||0.00989 ||0.00501 || 3441  || 1049  || ||  || 1 A || 2 A || 8 A
|}
*Exact (by definition)

북미 전선 산업에서 4/0 AWG보다 큰 도체는 일반적으로 수천 개의 서큘러 밀(circular mil)(kcmil)의 면적과 동일하다.(1kcmil은  0.5067 mm²이다.) 4/0 AWG 다음으로 큰 전선 크기는 단면적이 250 kcmil이다. 서큘러 밀은 지름에서 전선 1밀의 면적이다. 백만 서큘러 밀은 1000밀, 즉 1인치 지름의 구경의 면적과 같다. 1천 서큘러 밀을 나타내는 더 오래전부터 사용되어 온 축약 표기는 MCM이다.

각주 

케이블