Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 9/2006. (II. 27.) IM rendelet
Paragraph Index: 2100

c) az épület rendeltetése. 3.3.2. A füstmentes levegĘréteg magassága 6 m számítási belmagasságig 3 m, 6 m-nél nagyobb belmagasság esetében annak legalább a fele legyen. A kötényfal a lehetĘ legnagyobb mértékben nyúljon be a légtérbe. A kötényfal igazodjon a füstmentes levegĘréteg magasságához, azonban annak minimális mérete legalább 1 méter legyen. Emellett figyelembe kell venni, hogy technológiai berendezés (darupálya, stb.) a kötényfal benyúlásának mértékét korlátozhatja. Amennyiben épületszerkezettel a kötényfal nem alakítható ki, akkor mobil kötényfal alkalmazandó. 3.3.3. Az épületet, valamint a termékeket és a tárolt anyagokat méretezési csoportokba kell besorolni az M1. és az M2. fejezet szerint. Ha a keresett technológia vagy termék a felsorolásban nem szerepel, akkor a besorolást a közöltek segítségével, összehasonlítással a az I. fokú tĦzvédelmi szakhatóság határozza meg. 3.3.4. Az egy füstszakaszban létesítendĘ hatásos nyílásfelületet a számítási belmagasság, a füstmentes levegĘréteg magassága és a méretezési csoport alapján az M3. fejezet szerint kell meghatározni. 3.3.4.1. A hatásos nyílásfelületbĘl a geometriai nyílásfelületet az átfolyási tényezĘ segítségével a következĘ módon kell meghatározni: 2008/28/II. szám hatásos nyílásfelület, m2 (Aw) geometriai nyílásfelület (Ag), m2 = –––––––––––––––––– átfolyási tényezĘ (cv) Az átfolyási tényezĘ megállapításához az M4. fejezetben feltüntetett értéket, vagy a beépíteni kívánt gyártmány, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által kijelölt (a továbbiakban: akkreditált) laboratórium által meghatározott és rögzített cv értékét kell figyelembe venni. 3.3.4.2. A ferdesíkú füstelvezetĘk vonatkozó jogszabály szerinti hatásos nyílás felületét a füstszakasz, alapterülete valamint a füstelvezetĘ nyílásának síkja alapján a következĘ képlettel kell kiszámítani: ) sin ( 2 D     x A A x f ahol: Af – a füstelvezetĘ hatásos nyílás felülete m2-ben Ax – a lépcsĘház, folyosó, átrium alapterülete m2-ben x – a lépcsĘházhoz, folyosóhoz, átriumhoz tartozó szükséges fajlagos felület %-ban Į = a füstelvezetĘ nyílás síkjának a vízszintessel bezárt szöge 3.3.5. A hĘ- és füstelvezetĘ szerkezettel szemben támasztott követelmények: Ezen szerkezetek mĦködtetését biztosító berendezések megfelelĘségét akkreditált laboratórium által kiállított magyarnyelvĦ TĦzvédelmi MegfelelĘségi Tanúsítvánnyal kell igazolni. 3.3.5.1. A szerkezettel szemben támasztott megbízhatósági (nyitási ciklusok száma) követelmények: - Re 1000 közösségi rendeltetésĦ füstszakasz esetén - Re 300 egyéb rendeltetésĦ füstszakasz esetén - SzellĘztetési funkciók esetén 10.000 + 300, vagy 10.000 +1000 3.3.5.2. Hóterhelés (Pa) – A szerkezet nyitását biztosítani kell max. 250 Pa függĘleges megoszló terhelés (hóterhelés) esetében is. 3.3.5.3. Oldalszél alatti nyitás biztosítása – A szerkezet nyitását biztosítani kell max. 10 m/s oldalszél esetén is. 3.3.5.4. Az alacsony belsĘ hĘmérsékleten történĘ nyitás biztosítása: - Általános rendeltetésĦ helyiségeknél T= 0 oC - HĦtĘházi technológiánál legalább a technológiai hĘmérsékletet kell biztosítani. 3.3.5.5. SzélterelĘk vibrációja: ! 10 Hz-nél nagyobb csillapítású legyen. 3.3.6. Amennyiben gravitációs elven mĦködĘ hĘ- és füstelvezetĘ rendszer alkalmazására nincs mód, mesterséges hĘ- és füstelvezetĘ berendezés telepítése megengedett. A rendszer tervezési szempontjai a következĘk: 3.3.6.1. 200 m2-ként legalább egy elszívó-nyílást kell kialakítani, tĦzszakaszonként önálló ventilátor(ok) alkalmazásával. 3.3.6.2. A ventilátor(ok) szállított térfogatárama: az adott helyiségre számítható hĘ- és füstelvezetĘ nyílásfelületek minden hatásos négyzetmétere helyett 2 m3/s légáramlási sebességet kell biztosítani úgy, hogy a füstgázok ne juthassanak más védett helyiségbe, füstszakaszba. A számított térfogatáramot 20 °C környezeti hĘmérsékleten kell figyelembe venni (a levegĘ sĦrĦsége ȡ=1.2 kg/m3). 2008/28/II. szám 3.3.6.3. A beépített automatikus tĦzjelzĘ berendezés létesítése esetén, annak bármely jelére – a kézi jelzésadó kivételével – a hĘ- és füstelvezetĘ rendszernek – beleértve a légutánpotló berendezést is – füstszakaszonként automatikusan kell indulnia, a kézi indítás lehetĘségérĘl a hĘ- és füstelvezetĘ, valamint a légutánpótlást szolgáló berendezések esetében is gondoskodni kell. A hĘ- és füstelvezetĘ, valamint a légutánpótlást szolgáló berendezések kézi mĦködtetését védett – a tĦzvédelmi szakhatósággal egyeztetett – helyrĘl kell biztosítani. 3.3.6.4. HĘ- és füstelvezetés számára csak elszívó (depresszív) vagy kiegyenlített jellegĦ rendszer alakítható ki. 3.3.6.5. Az alkalmazott ventilátoroknak, a meghajtó villamos motoroknak és tápellátó rendszerének legalább 400 °C-os füstgázhĘmérsékletet figyelembe véve legalább 90 percig kell üzemképesnek lenniük. A ventilátor kilépési pontján a névleges keresztmetszetre vonatkoztatott sebesség nem haladhatja meg a 20 m/s-ot. Csak olyan típusú ventilátor telepíthetĘ, melynek üzemvitelét akkreditált vizsgálólaboratóriumban vizsgálták, jelleggörbéjét hitelesítették és megfelel a fenti követelményeknek. 3.3.6.6. A 300 fĘ befogadóképességet meghaladó közösségi épület esetén a hĘ- és füstelvezetĘ ventilátor szellĘzési célokat nem szolgálhat. 3.3.6.7. Amennyiben a hĘ- és füstelvezetĘ rendszerhez légcsatorna-hálózat létesül: 3.3.6.7.1. A légcsatorna hálózatot a lehetĘ legrövidebbre kell kialakítani, a legkevesebb iránytörés alkalmazásával. 3.3.6.7.2. A légcsatorna hálózat más tĦzszakaszon legalább REI 90 szerkezetekkel határolt módon haladhat keresztül. 3.3.6.7.3. A légcsatorna hálózatot és tartószerkezetét úgy kell kialakítani, hogy a hĘ-tágulások (400 °C) felvételére alkalmas legyen. 3.3.6.7.4. A légcsatorna hálózat összes nyomásveszteségét az 1. függelék szerint kell számítani. A kiválasztott ventilátor nyomásdiagramján a munkapontot jelölni kell, mely a ventilátor jelleggörbéje alatt kell legyen. A légcsatorna hálózat nyomásveszteségét 20 °C környezeti hĘmérséklet feltételezésével kell számítani. (a levegĘ sĦrĦsége ȡ = 1.2 kg/m3, viszkozitása Ȟ =15,273x10-6 m2/s). A légcsatorna hálózat nyomásveszteségének számításakor a kilépési veszteséget is figyelembe kell venni. 3.3.6.7.5. A légcsatorna hálózatban megengedett sebesség maximum 15 m/s lehet. Depresszív szellĘzés esetén a kialakítandó levegĘ-bevezetĘnyílásosokon a maximális sebesség az effektív keresztmetszetre vonatkoztatva 5 m/s lehet. A nyomásveszteség számításába a levegĘ bevezetĘ nyílások, és az ehhez kapcsolódó légcsatorna elemek nyomásveszteségét is figyelembe kell venni. A levegĘ bevezetĘ nyílásokat a számítási belmagasság alsó harmadában kell elhelyezni. A légbevezetĘ nyílás csappantyúja automatikus mĦködésĦ legyen (rugó vagy súlyterhelés). A helyiségben kialakuló depresszió nem haladhatja meg a 100 Pa-t. 3.3.6.8. Abban az esetben, ha egy tĦzszakaszon belül gravitációs és mesterséges szellĘztetĘ berendezéssel mĦködĘ hĘ- és füstelvezetĘ rendszer is létesül a légutánpótló nyílásokra, a gravitációs rendszerre vonatkozó elĘírások érvényesek. 3.3.6.9. Az elszívó csonkok vagy légelvezetĘ nyílások elhelyezésére a gravitációs elvezetĘ nyílásokra vonatkozó elĘírások az irányadók. 3.3.6.10. Kiegyenlített rendszer esetén a befúvó hálózatra és ventillátorára az elszívó hálózatra vonatkozó elĘírások érvényesek. 3.3.7. Mesterséges hĘ- és füstelvezetés alkalmazása esetén egy adott tĦzszakaszon belül legalább kettĘ füstszakasz egyidejĦ mĦködésére kell az elszívó ventillátorokat méretezni. 3.4. A füstszakasz kialakítása 3.4.1. A füstszakasz alapterülete legfeljebb 1600 m2, az oldalmérete, pedig legfeljebb 60 m legyen. Nagyobb alapterület vagy oldalméret esetben a tér szakaszolására kötényfalat kell alkalmazni. Az így kialakított füstszakaszok azonos technológiájú térben lehetĘleg azonos méretĦek legyenek. A füstszakasz mérete növelhetĘ, amennyiben a hĘ- és füstelvezetĘ berendezések füstszakaszra elĘírt geometriai felületét minden megkezdett 100 m2-ként 10 %- os arányban növeljük, de egy füstszakasz sem lehet 2000 m2-nél nagyobb. 2008/28/II. szám 3.5. Kötényfal: A kötényfal anyaga legalább B tĦzvédelmi osztályú és E 30 tĦzállósági határértékĦ, vagy a rögzítĘ elemeivel együtt A1 tĦzvédelmi osztályú legyen. 3.6. A hĘ- és füstelvezetĘk követelményei és elhelyezésük. 3.6.1. A hĘ- és füstelvezetĘk szerkezeti anyagai legalább D tĦzvédelmi osztályúak legyenek. 3.6.2. A tĦz során várhatóan bekövetkezĘ sérülés vagy alakváltozás a hatásos nyílásfelületet ne csökkentse. 3.6.3. Szél- és hóterhelés, továbbá jegesedés a hĘ- és füstelvezetĘ mĦködését ne akadályozza. 3.6.4. A hĘ- és füstelvezetĘk a füstszakaszban lehetĘleg egyenletes elosztásban legyenek beépítve. A hĘ- és füstelvezetĘk az épületek között vagy az egy épületen belüli tĦzszakaszok között a tĦz átterjedésének veszélyét ne növeljék. Két hĘ- és füstelvezetĘ közötti távolság legalább akkora legyen, mint kettĘjük nagyobbik oldalméretének, vagy átmérĘinek összege. A hatékony elvezetés érdekében közösségi funkciójú tĦzszakaszban 200 m2-ként, míg egyéb esetben 300 m2-ként legalább egy hĘ- és füstelvezetĘ berendezést (gépi elszívási pontot / hĘ- és füstelvezetĘ nyílást) kell beépíteni. Az egymástól, vagy a tetĘ szélétĘl és a falaktól mért távolság legfeljebb 20 m legyen. 3.6.5. 12°-nál nagyobb hajlású tetĘ esetében a hĘ és füstelvezetĘt úgy kell beépíteni, hogy a geometriai középpontja magasabban legyen, mint a számítási belmagasság. 3.7. Nyitószerkezet: A nyitószerkezet egyaránt lehet mechanikus, pneumatikus vagy elektromos mĦködésĦ. 3.8. LevegĘutánpótlás 3.8.1. A számítási belmagasság felezĘsíkja alatt kielégítĘ mértékĦ levegĘ bevezetésérĘl kell gondoskodni a berendezés aerodinamikai mĦködésének elĘsegítse érdekében. 3.8.2. A levegĘ-bevezetĘ nyílások geometriai keresztmetszete legalább kétszer akkora legyen, mint a legnagyobb hatásos nyílásfelülettel rendelkezĘ füstszakasz hĘ- és füstelvezetĘinek geometriai nyílásfelülete. 3.8.3. Számításba vehetĘk a felezĘsík alatti kívülrĘl nyitható ablakok, valamint ajtók és kapuk, amennyiben automatikusan tĦzjelzésre nyílnak. A légutánpótló nyílás felületek kiválthatóak befúvással is úgy, hogy a szükséges nyílás felület minden m2-e helyett 1 m3/s légáramlási sebességet kell biztosítani.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes