Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2000-13 (Year: 2000, Number: 13)
Era: 1990-2004
Section: 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: R.)
Paragraph Index: 281

3. § A Szabályzat a következő 4. számú melléklettel egészül ki: „4. számú melléklet a Szabályzat 42. §-ának (1) bekezdéséhez Tűzjelző- és/vagy tűzoltó berendezések létesítése Az épület jellege Beépített tűzjelző berendezés Beépített oltóberendezés 1. Szálloda, szálló jellegű épület 1.1. Középmagas és magas épületekben igen igen 1.2. Többszintes épületekben igen 2. Iroda, igazgatási és oktatási épület 2.1. Magas épületekben igen igen 2.2. Többszintes és középmagas épületekben igen 2.3. Pénzintézetek épületeiben igen 2.4. Az épületek számítógépközpontjaiban, ha alapterületük meghaladja a 150 négyzetmétert igen igen 3. Egészségügyi épület 3.1. A háromszintesnél magasabb rendelőintézetben igen 3.2. Fekvőbeteg ellátására szolgáló épületben igen 3.3. Fekvőbeteg ellátására szolgáló középmagas és magas épületben, ha a fekvőbetegelhelyezés 13,65 méter felett is történik igen igen 3.4. Fekvőbeteg ellátására szolgáló épületben, ha az egy tűzszakaszban lévő ágyszám meghaladja a 300 főt igen igen 4. Speciális egészségügyi és szociális épület 4.1. Fogyatékos személyek (mozgássérültek, vakok, siketek stb.) elhelyezésére, tartózkodására szolgáló, legfeljebb kétszintes épületekben, ha az egy tűzszakaszban lévők száma meghaladja a 100 főt vagy egyirányú kiürítés esetén az 50 főt igen 4.2. Fogyatékos személyek (mozgássérültek, vakok, siketek stb.) elhelyezésére, tartózkodására szolgáló kétszintesnél magasabb épületekben igen igen 5. Kényszertartózkodásra szolgáló épület 5.1. Ha az egy tűzszakaszban lévő személyek száma meghaladja a 100 főt vagy háromszintesnél magasabb épületben igen 6. Művelődési épület 6.1. Ha a befogadóképesség meghaladja a 300 főt igen 2000/13. szám Az épület jellege Beépített tűzjelző berendezés Beépített oltóberendezés 6.2. Múzeum, könyvtár, levéltár esetében, amennyiben azok összesített alapterülete meghaladja az 1000 négyzetmétert igen 6.3. Színházakban a színpad védelmére, ha annak belmagassága meghaladja a 8 métert igen igen 6.4. Az épület talajszint alatti helyiségeiben, amennyiben azok alapterülete meghaladja az épület földszinti alapterületének 80%-át, és a számított tűzterhelés meghaladja az 1500 MJ/m2-t igen igen 6.5. 13,65 m építményszint felett lévő filmszínházakban, további ott, ahol a nézőterek összesített befogadóképessége meghaladja az 1000 főt igen igen 7. Sportcélú épület 7.1. Zárt sportcélú épület esetén, ha bármelyik tűzszakasz területe meghaladja a 2000 négyzetmétert (ha az épületet eredeti rendeltetésétől eltérő rendezvényekre is használják, akkor az eltérő rendeltetésre tekintettel az épület adottságait figyelembe véve lehet az oltóberendezés szükségességét meghatározni) igen 8. Kereskedelmi épület 8.1. Vásárcsarnokok, fedett piacok, ha bármelyik tűzszakasz területe meghaladja a megengedett tűzszakaszméret 50%-át igen 8.2. Áruházak, bevásárlóközpontok, melyeknek szintenként összesített alapterülete meghaladja a 2000 négyzetmétert igen 8.3. Áruházak, bevásárlóközpontok, melyeknek szintenként összesített alapterülete meghaladja a 8000 négyzetmétert igen igen 8.4. Kereskedelmi épületek három szint felett igen 8.5. Középmagas és magas kereskedelmi épületek igen igen 9. Raktár, tárolási épület 9.1. Az 500 négyzetméter feletti alapterületű raktárak, melyekben éghető anyagok vagy éghető csomagolóanyagú termékek tárolását végzik (a tárolt anyagok és az épület tűzvédelmi jellemzőinek és az oltási körülmények figyelembevételével lehet az oltóberendezések szükségességét meghatározni) igen 9.2. Többszintes mélygarázsok igen igen 9.3. Középmagas zárt garázsépület igen igen 9.4. Gépesített garázsépületek, illetve többszintes zárt garázsépületek, melyben szintenként 20-nál több gépjárművet tárolnak igen igen 10. Mezőgazdasági és ipari termelő épület 10.1. Középmagas és magas épületek (egyéb esetekben az előállított, feldolgozott anyag és az épület tűzvédelmi jellemzőinek, valamint oltási körülményeinek figyelembevételével kell a berendezések szükségességét meghatározni) igen 11. Műemlék épület 11.1. Műemlék és nemzeti értékek elhelyezésére szolgáló épületek (oltóberendezést előzetes egyeztetéseket követően egyedi elbírálás alapján kell létesíteni) igen 12. Vegyes rendeltetésű épület 12.1. Vegyes rendeltetésű épületek esetében az 1—11. pontban szereplő épülettípusoknál meghatározott követelmények figyelembevételével kell az oltóberendezést létesíteni igen” 2000/13. szám

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/55f3ef74d6106b0a9a287cd5bdcbc254a62103e1/dokumentumok/1b1d39e03adf12e2d49ab7a5837c01e249743c27/letoltes