Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 763

d) elektromos szempontból árnyékolt vezetékek használatával. 6.3.3.2. A tĦzjelzĘ berendezés látható módon szerelt vezetékeit, kábeleit, védĘcsöveit, csatornáit legalább 2 méterenként azonosító jelzéssel („tĦzjelzĘ” felirattal) kell ellátni, kivéve az egyértelmĦen azonosítható vezetékeket, kábeleket, stb. 6.3.3.3. EgyértelmĦen azonosíthatónak tekinthetĘ az érzékelĘhöz, jelzésadóhoz, stb. csatlakozó vezetékszakasz, védĘcsĘ, kábelcsatorna, valamint a teljes hosszában vörös színĦ vezeték, kábel. 6.3.3.4. Amennyiben a tĦzjelzĘ kábelek elkülönített csatornában, csĘben mennek, a megfelelĘen rögzített csatorna vagy csĘfedél feltétele után teljesen takartak lehetnek. 6.3.3.5. Ha a tĦzjelzĘ áramkörök összekötetéséhez több eres kábelt, flexibilis kábelt vagy flexibilis kábelköteget használnak, akkor minden egyes eret csak tĦzjelzési célra lehet használni. 6.3.3.6. HuzaljellegĦ egyedi hurokvezetékek csak védĘcsĘben, vagy azzal egyenértékĦ védelem mellett alkalmazhatók. 6.3.3.7. A kisfeszültségĦ táp- és jelvezetéket el kell különíteni a többi tĦzjelzĘ kábeltĘl. 2008/28/II. szám 6.3.3.8. A tĦzjelzĘ rendszer hálózati tápvezetékét nem kell más kábelektĘl elkülönítve vezetni. 6.3.4. A tĦzterjedés elleni óvintézkedés szükséges, ha a kábelek vagy egyéb elemek épületszerkezeten (falon, födémen) mennek keresztül. Az áttörést úgy kell elkészíteni, hogy az áttört szerkezet tĦzállósága ne romoljon. 6.3.5. Az eszközön, kívül vezetékeket, kábeleket általában nem szabad összekötni. Amenynyiben ez mégis indokolt, akkor a kábel összekötéseket mindig egy megfelelĘ, hozzáférhetĘ, azonosítható és mással össze nem téveszthetĘ legalább IP 34 védettségi fokozatú kötĘdobozban kell megoldani. Olyan kábel összekötési és bekötési eljárást kell alkalmazni, amely a kábel megbízhatóságát és tĦzállóságát nem rontja. 6.4. A radioaktív anyagot tartalmazó érzékelĘk kezelésére, tárolására és felhasználására nemzeti jogszabályi követelmények vonatkoznak. 6.5. A létesítés során engedélyezett vagy elfogadott tervtĘl való eltérés okát és lényegi elemeit, valamint mértékét és megoldásának módját írásban kell rögzíteni. 6.5.1. Azon eltérést, amelyet jogszabály más hatóság jogkörébe utal, csak a feljogosított hatóság engedélyének birtokában, lehet megtenni. 6.5.2. A kivitelezĘi nyilatkozatban fel kell tüntetni a telepítésért felelĘs személy adatait (név, beosztás, szakvizsga bizonyítvány száma). 6.6. Az engedélyezett vagy elfogadott dokumentáció szerinti telepítésért a megrendelĘ vagy az általa megbízott felelĘs személy vagy szervezet a felelĘs. A telepítĘ köteles a megrendelĘt értesíteni amennyiben a terv sérti a vonatkozó jogszabályt, nemzeti szabványt, továbbá amennyiben a terv szerinti megvalósítás nem, vagy csak részlegesen lehetséges. Ebben az esetben a megrendelĘ köteles a 2. rész IV. fejezetének 3.3 pontja szerinti egyeztetést kezdeményezni. 6.7. A telepítést végzĘ, és a telepítésért felelĘs személy rendelkezzen a külön jogszabályban meghatározott képesítéssel (tĦzvédelmi szakvizsga). A képesítési követelményekkel kapcsolatban nem minĘsül telepítési tevékenységnek:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes