Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 a tĦz elleni védekezésrĘl, a mĦszaki mentésrĘl és a tĦzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
Paragraph Index: 1760

3. TÖMLė A tömlĘk nem fémes anyagból készült rugalmas vezetékek, amelyek csak töltési-lefejtési folyamatra használatosak. 3.1. A tárolótelepen használt tömlĘk a várható mechanikus és termikus igénybevételnek, a szállított folyadék és gĘzei hatásának ellenállóak, folyadék és gáztömörek, valamint antisztatikusak legyenek. Acélhuzal védĘspirál esetén a tömlĘn szikraképzĘdést megakadályozó védĘhuzatot kell kialakítani. A tömlĘ két végén levĘ szerelvény között az ellenállás a 106 :-ot nem lépheti túl. A 0-s vagy az 1-es zónába elhelyezett tömlĘvezetékek felületi ellenállása a tömlĘ külsĘ oldalán mérve legfeljebb 109 : lehet. Ha a tömlĘk tömlĘszerelvényei között a vezetĘképes összeköttetés fémbetéttel létesül, a tömlĘszerelvények bekötésénél a fémbetét és a szerelvény között villamos érintkezés legyen. 2008/28/II. szám 3.2. A tömlĘ állandó összeköttetésként nem használható, legalább egy csatlakozása oldható legyen. Tömítésként kizárólag a folyadék hatásának ellenálló anyag használható. 3.3. A tömlĘk legalább PN 10 nyomásfokozatúak és -20 °C-tól +50 °C hĘmérsékletig üzemképesek legyenek. 3.4. A tömlĘket legalább évenként nyomáspróbázni kell. 3.4.1. A nyomótömlĘkön vízzel, a névleges nyomásfokozat 1,5-szeresének megfelelĘ nyomáspróbát kell végezni legalább 5 percig. A nyomáspróbát 0,5 bar/s nyomásemelkedéssel kell végrehajtani. A tömlĘn a próbanyomás alatt látható sérülés és szivárgás nem lehet. 3.4.2. A szívó-, vagy a szívó-nyomó tömlĘket kiegészítésképpen 1 m-es - szerelvény nélküli - mérĘhosszon 0,8 bar vákuummal is vizsgálni kell 5 percen keresztül. A tömlĘ a vákuum hatására ne horpadjon be. 3.5. A tömlĘszerelvények tömören, szilárdan és villamosvezetĘ módon legyenek a tömlĘvel összekötve. A szikraképzĘdés veszélyét a tömlĘvezetékek bekötésekor vagy oldásakor alkalmas anyagok (bronz, stb.) használatával ki kell küszöbölni. 3.6. A töltésre vagy lefejtésre használatos tömlĘ egy darabból legyen. Megjegyzés: ÉghetĘ anyagú tömlĘk helyett a nem éghetĘ anyagból készített csuklós szerkezeteket elĘnyben kell részesíteni.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes