Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-103 (Year: 2011, Number: 103)
Era: contemporary
Section: 10. melléklet a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelethez
Paragraph Index: 3987

6. táblázat PontszerĦ füstérzékelĘk felfüggesztése A B C D E F G A tetĘ dĘlésszöge kisebb 15o-nál 15o és 30o között nagyobb 30o-nál Belmagasság Minimális belógás Maximális belógás Minimális belógás Maximális belógás Minimális belógás Maximális belógás 6 méterig 3 cm 20 cm 20 cm 30 cm 30 cm 50 cm 5 6-8 méter közt 7 cm 25 cm 25 cm 40 cm 40 cm 60 cm 8-10 méter között 10 cm 30 cm 30 cm 50 cm 50 cm 70 cm 10-12 méter között 15 cm 35 cm 35 cm 60 cm 60 cm 80 cm Megjegyzés: a hĘérzékelĘket a mennyezeten kell elhelyezni, a födémtĘl való belógatást kerülni kell. Amennyiben a helyiség adottságai mégsem teszik lehetĘvé, hogy az érzékelĘk a födémen, tetĘn kerüljenek elhelyezésre, a belógás mértéke nem haladhatja meg a 0,3 métert.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/b747e47f9b987e741e25d5338b82d4ac8cb9e7b8/dokumentumok/05b8c6ceb68b9940f872633fe08a9bab1a47bea4/letoltes