Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 9/2006. (II. 27.) IM rendelet
Paragraph Index: 2006

b) amelyben a település mértékadó tĦzszakasz területének megfelelĘ oltóvíz-intenzitást más mĦszaki megoldásokkal (víztároló, stb.) biztosítják. 5.2.3. A vízmĦ magas, illetĘleg mély tárolójánál a tĦzoltó gépjármĦ részére, NA 100 belsĘ átmérĘjĦ, mĦszakilag és a vonatkozó elĘírásoknak megfelelĘ kialakítású, A jelĦ (NA 100) csonkkapoccsal és kupakkapoccsal ellátott csatlakozó helyet kell kialakítani. Térszint feletti tároló esetén a csatlakozó helyet vízszintesre, a talajszinttĘl 0,8 méter magasságban kell kialakítani. 5.3. TĦzcsapok 5.3.1. Az oltóvizet szállító vízvezeték-hálózatban a vízkivétel szempontjából legkedvezĘtlenebb tĦzcsapnál 200 mm2-es kiáramlási keresztmetszetnél:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes