Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 a tĦz elleni védekezésrĘl, a mĦszaki mentésrĘl és a tĦzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
Paragraph Index: 1684

2. ROBBANÁSVESZÉLYES TEREK KITERJEDÉSÉNEK MEGHATÁROZÁSA 2.1. Robbanásveszélyes terek tartályokban 2.1.1. A tartályok belsĘ tere a 0-ás zónába tartozik, ha a továbbiakban más meghatározás nem szerepel. 2.1.2. 0,8 m vagy vastagabb földtakaróval fedett föld alatti tartályok, valamint helyiségekben elhelyezett tartályok belsĘ tere 1-es zóna, ha abban 35 °C fölötti zárttéri lobbanáspontú folyadékot tárolnak, és a folyadék 30 °C-nál nagyobb hĘmérsékletre nem melegedhet fel, nincs fĦtĘberendezésük, nincsenek kitéve a nap sugárzó hatásának (kettĘs falúak, stb.). 2.1.3. A belsĘ úszótetĘs tartálynak az úszótetĘ és a merevtetĘ közötti tere 1-es zóna, ha a belsĘ úszótetĘ és a tartályköpeny között zárótömítés van, és a tartályköpeny felsĘ része jó átszellĘzést adó szellĘzĘnyílásokkal el van látva. 2.2. Helyiségekben elhelyezett tartályok körüli robbanásveszélyes terek ÉghetĘ folyadékok helyiségben való tárolásakor a zónák méretei a 4. sz. rész IX/2. és IX/3. fejezete szerint. 2008/28/II. szám 2.3. Szabadban levĘ tartályok körüli robbanásveszélyes terek ÉghetĘ folyadékok szabadban való tárolásakor a zónák méretei a 4. sz. rész IX/2. fejezete szerint. 2.4. Robbanásveszélyes terek csĘvezetékek, szerelvények és berendezésrészek belsejében, valamint környezetében 2.4.1. CsĘvezetékek, szerelvények és berendezésrészek belsĘ tere, amely nincs állandóan folyadékkal feltöltve, a 0-s zónába tartozik. 2.4.2. Helyiségekben a nem üzemszerĦen oldható csĘkötések, szerelvények és berendezésrészek körül mért 3 m-es teret a talaj szintjéig 2-es zónába kell sorolni. A horonyszádas vagy rejtett fémtömítéssel ellátott karimák körüli terek nem robbanásveszélyesek. 2.4.3. A szabadban elhelyezett szivattyúk és az üzemszerĦen oldható csĘkötések körüli tér az 1. diagram szerinti Ra távolságban 1-es zóna a szivattyútesttĘl, vagy a csĘkötés helyétĘl mérve. A tér a talaj szintjéig terjed. Ha a hajtómotor hĦtĘlevegĘ árama a szivattyú felé irányul, akkor az 1. diagram szerinti Ra távolság a szivattyú körül 2-es zóna. 2.4.4. SzellĘztetett helyiségekben a szivattyútesttĘl Ri távolságon belüli tér 1-es zóna, a 2 Ri távolságig mért tér pedig 2-es zóna az 1. diagram szerint. 2.4.5. Ha a helyiségben - üzemszerĦen - a szállított folyadék gĘze alsó robbanási határának 50%- ánál nagyobb koncentráció nem léphet fel, akkor a szivattyúk körüli tér az 1. diagram szerinti 2 Ri távolságban 2-es zónának számít. 2.4.6. A 2.4.4. és a 2.4.5. pontot nem kell alkalmazni azokra a szivattyúkra, amelyeknél robbanásveszélyes tér szerkezeti kialakításuknál fogva nem keletkezhet. 2.4.7. Azokra az üzemszerĦen oldható csĘkötésekre, amelyeknél szerkezeti kialakításuknál fogva robbanásveszélyes tér nem keletkezhet, a csĘkötés helyétĘl 0,5 m távolságig terjedĘ tér 1-es zóna. 2.4.8. Karimák, csatlakozások és csĘszerelvények nélküli, legfeljebb 40 bar nyomású folyadékot szállító acélcsövek körüli tér nem robbanásveszélyes.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes