Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 1079

b) olyan helyen, ahol az áramút „l” hossza az „s” megközelítési távolság 20-szorosa alá csökken. 7.3.2. A védendĘ létesítményben levĘ vezetĘket és fémtárgyakat a 3. rész III. fejezet 3. cím 7.1.3. pontja szerinti veszélyes megközelítés helyétĘl 1 m-nél nem nagyobb távolságban össze kell kötni egymással. 7.3.3. A védendĘ létesítményben levĘ bármilyen veszélyes megközelítés kiküszöbölhetĘ az egymást megközelítĘ fémtárgyak áthelyezésével, ha ezáltal a 3. rész III. fejezet 3. cím 7.1.2. és 7.1.3. pontjában meghatározott geometriai feltételek megszĦnnek. 7.4. BelsĘ, függĘleges fémszerkezetek összekötése. 7.4.1. Ha az épület belsejében lévĘ függĘleges fémtárgy (különösen csĘvezeték) legalább 20 m hosszon 1 m-nél kisebb távolságban párhuzamosan fut a levezetĘvel, akkor a fémtárgyat és a levezetĘt, a megközelítés végén össze kell kötni egymással. 2008/28/II. szám 7.4.2. Az épület belsejében levĘ, a talajszintig vagy legalább 5 m hosszon lefelé terjedĘ fémszerkezeteket (különösen csĘrendszert, felvonót, szellĘzĘt vagy szemétledobót) az alsó végén is össze kell kötni a villámhárítóval:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes