Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 a tĦz elleni védekezésrĘl, a mĦszaki mentésrĘl és a tĦzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
Paragraph Index: 1686

2. ábra 2.6. Robbanásveszélyes terek inertizált tartályokban 2.6.1. Inertizált tartály belseje nem minĘsül robbanásveszélyes térnek. 2.6.2. Föld feletti, álló, hengeres tartályok és egyéb fémtartályok inertizálása. 2.6.2.1. Gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezet (Biztonsági szerelvények. Lángzár, robbanászár, detonációzár) felszerelése nem szükséges, ha az inertgáz-bevezetés következtében a 2.6.2.2...2.6.2.4. pontokban leírt feltételek egyidejĦleg teljesülnek, ha a tartályba levegĘ vagy oxigén nem juthat be, és tĦz- vagy robbanásveszélyes gáz-levegĘ elegy nem keletkezhet. 2.6.2.2. A tartály elsĘ feltöltése elĘtt inert gáz hozzáadásával a tartály légterének oxigénkoncentrációját 5% alá kell süllyeszteni. Az elsĘ inertizálást méréssel ellenĘrizni kell. 2.6.2.3. A tartályok légzĘszelepeinek méretezése és kialakítása a 4. sz. rész IV/1. fejezet szerint. VészbelégzĘ szerelvényt csak akkor kell beépíteni, ha az inertgáz-bevezetés kiesésével, vagy rendkívüli idĘjárás okozta lehĦléssel számolni kell. Ez a belégzĘszelep csak akkor mĦködik, ha az inertgáz-bevezetés nem kielégítĘ, vagy megszĦnt, miáltal atmoszférikus levegĘ beszívása szükséges. Ha az inertizáló berendezés meghibásodásának esetére inertgáz-vészöblítés van beépítve, úgy a keletkezĘ inertgáz-térfogatáramot a légzĘszelep kilégzĘ részének méretezésekor 2008/28/II. szám figyelembe kell venni. Az intertgáz-berendezések be- és kilégzĘ rendszere föld feletti tartályokra a 3. ábra szerint.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes