Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 700

g) az érzékelĘk, kézi jelzésadók vezetékei a következĘ esetekben: ga) 30 métert meghaladó legfelsĘ használati szinttel rendelkezĘ tĦzszakaszban, gb) az 1000 fĘnél nagyobb befogadóképességĦ helyiséggel rendelkezĘ tĦzszakaszban, gc) a 8.000 m2-nél nagyobb összesített alapterületĦ közösségi rendeltetésĦ tĦzszakaszban, gd) azokon a kábelszakaszokon, ahol a visszatérĘ hurok két ága egyetlen véletlen esemény (tĦz) hatására károsodhat (szintek közötti felszállók). 4.8.2.2. A vezérlések vezetékei (kivéve a hangjelzĘ, és a tĦz- és hibaátjelzĘ berendezés vezérlését) készülhetnek a tĦznek nem ellenálló, vagy védelem nélküli kábelekbĘl amennyiben:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes