Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-144 (Year: 2011, Number: 144)
Era: contemporary
Section: „1. melléklet a 12/2002. (II. 7.) KöViM rendelethez
Paragraph Index: 658

4. Pont .5 bekezdésének; .2 legalább egy hordozható léghab készülékkel, amely egy olyan induktoros léghab szórófejbĘl áll, amely tĦzoltótömlĘn keresztül kapcsolható a tĦzoltóvezetékhez, továbbá egy hordozható tartályból áll, amely legalább 20 liter habképzĘ folyadékot és egy tartalék tartályt tartalmaz. A szórófejnek legalább 1,5 m3/perc teljesítménnyel kell olajtüzek eloltására alkalmas habot elĘállítania. .3 Minden olyan térbe, ahol tüzelĘanyag ülepítĘ tartály vagy tüzelĘanyag egység található jóváhagyott típusú, legalább 45 liter térfogatú haboltókat, illetve ezekkel egyenértékĦ megfelelĘ számú berendezést kell felszerelni annak érdekében, hogy a habot vagy az azzal egyenértékĦ oltóanyagot a nyomás alatt álló tüzelĘanyag- és kenĘolajrendszerre, a hajtómĦvekre és egyéb tĦzveszélyes helyekre irányíthassák. Emellett megfelelĘ számú hordozható haboltót vagy azzal egyenértékĦ tĦzoltó készüléket kell elhelyezni úgy, hogy azok a helyiség egyetlen pontjától se legyenek 10 méternél messzebbre, továbbá hogy legalább két ilyen tĦzoltó készülék legyen e helyiségekben. A 24 MÉTERNÉL RÖVIDEBB B., C. ÉS D. KATEGÓRIÁJÚ ÚJ HAJÓKAT ÉS B. KATEGÓRIÁJÚ MEGLÉVė HAJÓKAT: .4 a fenti .1 alpontban meghatározott beépített tĦzoltó rendszerek egyikével, továbbá egy legalább 45 liter térfogatú haboltó berendezéssel vagy olyan egyenértékĦ és megfelelĘ számú berendezéssel kell felszerelni a belsĘ égésĦ motorokat, tüzelĘanyag ülepítĘ tartályt vagy tüzelĘanyag egységet magában foglaló tereket, amely berendezések lehetĘvé teszik, hogy az oltóhabot vagy egyenértékĦ oltóanyagot közvetlenül a nyomás alatt álló üzemanyag- és kenĘolajrendszerre, a hajtómĦvekre és egyéb tĦzveszélyes helyekre irányíthassák; és .5 a gépi berendezés mellé, a teljesítményével arányosan, 746 kW-onként legalább egy-egy, olajtüzek eloltására alkalmas hordozható tĦzoltó készüléket kell felszerelni, de a gépi berendezés elhelyezésére szolgáló terenként legfeljebb hatot. Az e pontban elĘírt hat hordozható tĦzoltó készülékek egy része helyett, megengedett a nehéz habbal oltó beépített tĦzoltó rendszer használata. A 24 MÉTER HOSSZÚ VAGY HOSSZABB B., C. ÉS D. KATEGÓRIÁJÚ ÚJ HAJÓKON ÉS B. KATEGÓRIÁJÚ MEGLÉVė HAJÓKON: .6 Minden gépteret két megfelelĘ vízpermettel oltó berendezéssel kell fel szerelni, amelyek állhatnak egy olyan Į alakú fémcsĘbĘl, amelynek hosszú ága mintegy két méter hosszú, és egy tĦzoltótömlĘhöz csatlakoztatható, a rövid ága pedig mintegy 250 mm hosszú, és egy rögzített vízköd porlasztófejjel van felszerelve, illetve vízsugaras szórófejjel is felszerelhetĘ. B., C. ÉS D. KATEGÓRIÁJÚ ÚJ ÉS B. KATEGÓRIÁJÚ MEGLÉVė HAJÓKON: .7 Amennyiben fĦtĘanyagként elĘmelegített olajat alkalmaznak, kiegészítésképpen az is elĘírható, hogy a kazánházakat állandó vagy hordozható berendezésekkel szereljék fel, amelyek tĦzoltási célból nyomás alatti vízsugarat permeteznek, illetve a padló alatt és felett habot bocsátanak ki. 24 MÉTERES VAGY ANNÁL HOSSZABB, 2003. JANUÁR 1-JÉN VAGY AZT KÖVETėEN ÉPÍTETT, A., B. C. ÉS D. KATEGÓRIÁJÚ ÚJ HAJÓKON, A TÖBB MINT 400 UTAS SZÁLLÍTÁSÁRA ENGEDÉLYEZETT, 2003. JANUÁR 1-JE ELėTT ÉPÍTETT B., C. ÉS D. KATEGÓRIÁJÚ ÚJ HAJÓKON ÉS A TÖBB MINT 400 UTAS SZÁLLÍTÁSÁRA ENGEDÉLYEZETT B. KATEGÓRIÁJÚ MEGLÉVė HAJÓKON .8. .1 Az 500 m3 térfogat feletti A. kategóriájú géptereket az e pontban elĘírt beépített tĦzoltó rendszer mellett jóváhagyott típusú beépített, vízzel oltó rendszerrel vagy azzal egyenértékĦ helyi alkalmazású tĦzoltó rendszerrel is védeni kell a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet által kidolgozott útmutatások alapján, lásd az MSC/913. körlevelet: „Útmutató az A. kategóriájú gépterekben alkalmazandó beépített, vízzel oltó helyi alkalmazású tĦzoltó rendszerek jóváhagyásához”. Az idĘszakosan felügyelet nélkül hagyott gépterek esetében a tĦzoltó rendszer automatikusan és kézi vezérléssel is mĦködtethetĘ. A folyamatosan felügyelt gépterek esetében a tĦzoltó rendszer kézi vezérlésĦ lehet. .2 A helyi alkalmazású beépített tĦzoltó rendszereknek a következĘ tereket kell védeniük anélkül, hogy szükséges lenne a motor leállítása, az emberek evakuálása vagy a terek lezárása: .1 a hajó fĘüzemi meghajtására és az áramfejlesztésre szolgáló belsĘégésĦ erĘgépek tĦzveszélyes részei, .2 a kazánok elülsĘ részei, .3 a hulladékégetĘk tĦzveszélyes részei és .4 a felhevített tüzelĘanyag szeparátora. .3 A helyi alkalmazású rendszerek beindulását jól megkülönböztethetĘ fény- és hangjelzésnek kell jeleznie a védett térben és a folyamatosan felügyelt megfigyelĘhelyeken. A riasztásnak jeleznie kell, hogy melyik rendszer indult be. Az ebben az alpontban leírt rendszer és a riasztási követelmények kiegészítik, de nem helyettesítik az e fejezetben más helyen elĘírt tĦzjelzĘ és riasztási rendszereket.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/c32ab8d99c007dcb9acded70b61a9abcd7c4c18b/dokumentumok/1bc11e20c361193e8ac16fac172659245b6b735e/letoltes