Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 353

b) az eszköz és alkatrészei, valamint tartozékai rendeltetésszerĦ használat esetén sérülést nem okozhatnak, valamint a kezelĘ testi épségét nem veszélyeztethetik. 1.2.1. A habsugárcsĘ kezelĘelemeinek és azok felületeinek kialakítása tegye lehetĘvé a biztonságos és csúszásmentes kézben tarthatóságot. 1.2.2. A menetes kötéseket lelazulás ellen biztosítani kell. Amennyiben a biztosítás, ragasztásos eljárással megoldott, úgy az alkalmazott ragasztóanyag nevét, típusát a mĦszaki leírásban és a karbantartási utasításban meg kell adni. 1.3. Az eszköz lehet szabad átfolyású vagy elzárható kivitelĦ. Gömbcsap elzáró elem használata esetén a nyitott – zárt helyzetet – amennyiben azt a mĦködtetĘ elem nem határozza meg – egyértelmĦen – jelölni kell. Az elĘre-hátra mĦködtethetĘ konstrukciós kialakítás esetén a zárt állapot elérése a kezelĘ elem elĘretolásával történjen. 1.4. A habsugárcsĘ csatlakozó eleme (csonkkapocs) feleljen meg a vonatkozó tĦzvédelmi mĦszaki követelmény, honosított szabvány követelményeinek. 2. A HABSUGÁRCSėVEK NYOMÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁSA. 2.1. Tömítettség vizsgálata: 2.1.1. Elzáró szerelvénnyel nem rendelkezĘ habsugárcsövek, esetén a habsugárcsĘ szerkezeti elemeinek illesztései a gyártó által megadott üzemi nyomás 1,5 szeresénél nem szivároghatnak, 2.1.2. elzáró szerelvénnyel rendelkezĘ habsugárcsövek esetén a habsugárcsĘ nem szivároghat az 1. rész XII. fejezete 1 függelékének 1. pontja szerinti nyomáspróba vizsgálatok során. 2008/28/II. szám 2.1.3. A repesztĘnyomás vizsgálata esetén a habsugárcsĘ szerkezeti elemei a kezelĘre nézve balesetveszélyt jelentĘ mértékben nem károsodhatnak az 1. rész XII. fejezete 1 függelékének 2. pontja szerinti vizsgálatok során; az alkatrészek csatlakozási helyein a szivárgás megengedett. A vizsgálatot csak elzáró szerelvénnyel rendelkezĘ habsugárcsövek esetén kell elvégezni. 3. A HABSUGÁRCSÖVEK HIDRAULIKUS TULAJDONSÁGAI. 3.1. A habsugárcsĘ térfogatáram mérését a gyártó által megadott üzemi nyomáson r0,025 MPa kell végezni. A vizsgálat során mért térfogatáram, a gyártó által megadott érték r10% kell legyen (térfogatáram). A térfogatáramra vonatkozó vizsgálatokat az 1. rész XII. fejezete 2 függelékének 1. pontja szerint kell elvégezni. 3.2. A hatásos sugártávolság a gyártó által megadott üzemi nyomáson r0,025 MPa az

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes