Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 Lásd a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet.
Paragraph Index: 1266

c) gáznyomással. 4.3.1.3. Többkamrás tartályok esetén minden egyes kamrát külön-külön kell vizsgálni. A szomszédos kamrák vizsgálat közben üresek legyenek. 4.3.1.4. Tömörségvizsgálat után a tartályt csak akkor szabad kinyitni, ha a lefúvató berendezéssel teljesen nyomásmentesítve lett. 4.3.2. Tömörségvizsgálat folyadék- és gáznyomással a tárolt folyadékkal részben töltött tartály esetén 4.3.2.1. Nyomóközegként olyan inertgázt kell használni, amely a tárolt folyadékkal nem lép reakcióba és abban észrevehetĘen nem oldódik (nitrogént, stb.). 4.3.2.2 4.3.2.3. A túlnyomás legalább 0,3 bar és legfeljebb 0,5 bar lehet. 4.3.2.4. Olyan mérĘkészüléket kell használni, amellyel a 0,1 %-os nyomásváltozás is kimutatható. 4.3.2.5. A tömörségvizsgálat idĘtartama legalább 15 perc a folyadék és a gáz hĘmérsékletének kiegyenlítĘdésétĘl számítva. 4.3.3. Tömörségvizsgálat víz- és gáz-, vagy gáznyomással Ha szimpla falú tartály esetén a tömörségvizsgálat a tárolt folyadékkal és gáznyomással nem lehetséges, akkor vízzel és gáznyomással (részben vízzel töltött tartállyal) vagy kizárólag gázzal végzett próba tartható a következĘk szerint: 4.3.3.1. Nyomóközegként olyan gázt kell használni, amely a víz- és gáztömörség próba esetén a vízben észrevehetĘen nem oldódik. 4.3.3.2. A túlnyomás legalább 0,3 bar és legfeljebb 0,5 bar legyen. 4.3.3.3. A vizsgálat idĘtartama a tartály feltöltése és a hĘmérséklet kiegyenlítĘdés után legalább 15 perc legyen. 4.3.3.4. A vízzel és gázzal, vagy kizárólag gázzal végzett tömörségpróbát csak a tartály leürítése és tisztítása után szabad végezni. 4.3.3.5. A tömörségpróba során felhasznált víz a környezetvédelmi elĘírásoknak megfelelĘen vezethetĘ el. 4.3.3.6. A tömörségvizsgálat akkor sikeres, ha a vizsgálati idĘ alatt kimutatható nyomásesés nincs. 4.4. Dupla falú vagy belsĘ béléssel ellátott szimpla falú tartály idĘszakos tömörségvizsgálata 4.4.1. A dupla falú vagy belsĘ béléssel ellátott szimpla falú tartály tömörségvizsgálata a lyukadásjelzĘ berendezés tömörségének és mĦködĘképességének ellenĘrzésére szorítkozik. 4.4.2. A vizsgálatot a következĘk szerint kell végezni. 4.4.3. A lyukadásjelzĘ berendezés vezetékei a gyártó elĘírásainak megfelelĘen lettek-e szerelve és a tartályhoz csatlakoztatva. 4.4.4. A folyadékkal vagy túlnyomással mĦködtetett lyukadásjelzĘt és csĘvezetéki kapcsolatait az ellenĘrzĘ térrel a megengedett üzemnyomás 1,1-szeresével, de legalább 0,5 bar túlnyomással tömörségvizsgálatnak kell alávetni. 2008/28/II. szám 4.4.5. A vákuummal mĦködtetett lyukadásjelzĘt és csĘvezetéki kapcsolatait az ellenĘrzĘ térrel a tervezett vákuum 1,1-szeresével kell tömörségre megvizsgálni. 4.4.6. Az 1.3. és 1.4. pont szerinti vizsgálatoknál maradó alakváltozás és tömítetlenség nem engedhetĘ meg. 4.4.7. Ezen túlmenĘen ellenĘrizni kell: - a lyukadásjelzĘ berendezés felerĘsítéseinek szilárdságát, - egyéb kiegészítĘ berendezések mĦködĘképességét, tisztaságát. 4.4.8. A dupla falú tartály esetén az ellenĘrzĘ teret a 10 évenkénti belsĘ vizsgálat során (korrózió, stb.) tömörségre meg kell vizsgálni, akkor a következĘk szerint. 4.4.8.1. A tömörségvizsgálat kizárólag állványcsĘvel végezhetĘ, amely a lyukadásjelzĘ tartálycsatlakozására, vagy az ellenĘrzĘ tér próbacsapjára van felszerelve. Az állványcsĘ úgy legyen elhelyezve, hogy a vízoszlop ne legyen 5 m-nél magasabban a tartály alsó alkotója felett. 4.4.8.2. A vizsgálatot az ellenĘrzĘ folyadékkal vagy vízzel kell végezni. 4.4.8.3. A nyomáspróba idĘtartama 0,5 óra. 4.4.8.4. Az ellenĘrzĘ tér nyomáspróbája elĘtt és után a tartály folyadékszintmérĘjét ellenĘrizni kell a tartályköpeny esetleges deformációja miatt. 4.5. BelsĘ vizsgálat A vizsgálatot a jogosultsággal rendelkezĘ személy, vagy szerv végezheti. 4.5.1. A tartály belsejét a tömörségvizsgálat elĘtt kell ellenĘrizni. 4.5.2. A vizsgálat csak akkor végezhetĘ, ha a munkavégzés biztonságtechnikai követelményei (beszállási engedély, stb.) rendelkezésre állnak. 4.5.3. A belsĘ ellenĘrzést szemrevételezéssel kell kezdeni a korróziós hibák felderítésére. E szempontból különösen a tárolt folyadék feletti gĘztérben lévĘ tartályrészeket, a tartály palástjának alsó kiülepedett vízzel érintkezĘ részét, a merevítĘgyĦrĦk és a kamrák elválasztó falának környezetét kell alaposan megvizsgálni. Szükség esetén az erĘsen korrodált részek további tisztítását (homokfúvással, stb.) kell elrendelni, különösen lyukkorrózió észlelésekor. 4.5.4. A tartály falának vastagságát roncsolásmentes módszerrel (ultrahangos falvastagság méréssel, stb.) ellenĘrizni kell. A mérések száma függ a tartály méretétĘl, a talált korrózió mértékétĘl és számától. A kritikusnak ítélt helyeken megfelelĘ roncsolásmentes vizsgálati módszereket kell alkalmazni a hiba jellegének, kiterjedésének, mélységének meghatározására. 4.5.5. A falvastagság méréssel kapott adatokat össze kell hasonlítani a tartálytervben szereplĘ méretekkel a korrózióból adódó méretcsökkenés megállapítására. 4.5.6. A korrózió által lecsökkent falvastagság amennyiben a dokumentációban feltüntetett megengedhetĘ minimális falvastagság érték alá csökken, úgy további szilárdsági számítással kell dönteni a tartály javítás mértékérĘl. 4.5.7. A szemrevételezéskor hibásnak, kritikusnak talált hegesztési varratokat, valamint a hegesztési varratok csomópontjainak környékét megfelelĘ roncsolásmentes vizsgálati módszerrel kell vizsgálni. 4.5.8. MegfelelĘ roncsolásmentes módszerrel kell ellenĘrizni a búvónyílások és egyéb csĘcsatlakozások hegesztési varratainak repedésmentességét. 4.5.9. 4.5.10. A hegesztett kötések felületi és alakhibáinak megengedett mértéke a vonatkozó tervben hivatkozott jogszabályok szerint. 4.5.11. A vizsgálat során hibásnak bizonyult hegesztési varratokat a hiba helye elĘtt és után legalább 0,05 m hosszúságig el kell távolítani és újrahegeszteni. Az újrahegesztett varratot ismételten ellenĘrizni kell. 2008/28/II. szám 4.6. A tartály belsĘ tisztításának és vizsgálatának biztonságtechnikai és környezetvédelmi követelményei 4.6.1. A tartály belsĘ tisztításának és vizsgálatának biztonságtechnikai követelményei a vonatkozó jogszabályok szerint. 4.6.2. A 4.6.1. pontban említett elĘíráson túlmentĘen a tartály tisztításakor a következĘket kell megtartani. 4.6.2.1. A tartálytisztításkor használt eszközök - beleértve a ventilátorokat is - villamos berendezéseinek védettsége, érintésvédelme feleljen meg a tisztított tartály robbanásveszélyességi besorolásának. 4.6.2.2. A tartálytisztítás befejezése után gázkoncentráció méréssel kell ellenĘrizni a beszállási feltételek teljesülését. 4.6.2.3. A tartály tisztításakor keletkezĘ anyagokat (mosófolyadék, iszap stb.) a környezetre veszélyes hulladékként kell kezelni.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes