Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 150

1. táblázat - Ugrómagasságból meghatározható vízmennyiség Ugrómagasság (méter) KivehetĘ vízmennyiség (liter/perc) Ugrómagasság (méter) KivehetĘ vízmennyiség (liter/perc) 0,01-0,1 150-400 1,21-1,30 1475-1500 0,11-0,2 450-600 1,4 0,21-0,3 630-730 1,5 0,31-0,4 740-850 1,6 0,41-0,5 860-950 1,8 0,51-0,6 960-1000 0,61-0,7 1050-1100 2,5 0,71-0,8 11450-1200 0,81-0,9 1225-1250 3,5 0,91-1,00 1275-1325 1,01-1,10 1350-1400 2008/28/II. szám 3.4. Szerelvényszekrények tĦzcsapokhoz: 3.4.1. a szerelvényszekrényeket és tartozékait legalább félévente kell ellenĘrizni, évente ellenĘrizni és karbantartani, és egyes tartozékokat ötévenként felülvizsgálni és nyomáspróbázni, 3.4.2. az idĘszakos ellenĘrzés gyakoriságának megállapításakor figyelembe kell venni a kérdéses szekrény környezeti körülményeit és/vagy tĦzveszélyt és kockázatot, de a legalább félévenkénti ellenĘrzés a következĘkre kell, hogy kiterjedjen az 1. rész III. fejezetének 2. pontjában meghatározott általános feladatokon felül;

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes