Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 a tĦz elleni védekezésrĘl, a mĦszaki mentésrĘl és a tĦzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
Paragraph Index: 1774

2. táblázat A távolságok m-ben Jel A B C D E F G H I K L M N Sorszám Megnevezés MerevtetĘs, álló, hengeres föld feletti tartály ÚszótetĘs és belsĘ úszótetĘs, álló, hengeres föld feletti tartály Merevvagy úszótetĘs, védĘgyĦrĦs tartály FekvĘ, hengeres tartály Közúti tartályos jármĦ töltĘ-lefejtĘ berendezése Vasúti tartályos jármĦ töltĘ-lefejtĘ berendezése* TöltĘ-, ill. göngyölegmosó épület vagy helyiség Szivatytyú-, kompresszortér, vagy -ház Szállítóedényes tároló és tárolótelep Szabadtéri szállítóedénytöltĘ Tartályhajó rakodóállomása föld feletti föld alatti zárt nyitott2 zárt nyitott2 1. MerevtetĘs, álló, hengeres, föld feletti tartály *** 1,5 D 1,5 D 0,3 D 0,5 D 1,5 D 1 D 1,5 D 1,5 D Felfogótéren kívül Felfogótéren kívül Felfogótéren kívül 1,5 D, de legalább 10 m 2. ÚszótetĘs és belsĘ úszótetĘs, álló, hengeres, föld feletti tartály 1,5 D *** *** 0,3 D 0,3 D 1 D 0,75 D 1,5 D 1 D Felfogótéren kívül 0,75 D Felfogótéren kívül 1,5 D, de legalább 10 m 3. Merev vagy úszótetĘs, védĘgyĦrĦs tartály 1,5 D *** *** 0,3 D 0,3 D 1 D 0,75 D 1,5 D 1 D Felfogótéren kívül 0,75 D Felfogótéren kívül 1,5 D, de legalább 10 m 4. FekvĘ, hengeres, föld feletti tartály 0,3 D 0,3 D5 0,3 D5 **** Felfogótéren kívül Felfogótéren kívül 5. FekvĘ, hengeres, föld alatti tartály 0,3 D 0,3 D5 0,3 D5 **** - 6. Közúti tartályos jármĦ töltĘberendezése 1,5 D 1 D 1 D - - 2008/28/II. szám 7. Közúti tartályos jármĦ lefejtĘberendezés 1,5 D 1 D 1 D - - - 8. Vasúti tartálykocsi töltĘberendezése 1,5 D 1,5 D 1,5 D - - 9. Vasúti tartálykocsi lefejtĘberendezése* 1 D 0,75 D 0,75 D - - - 10. TöltĘ-- vagy göngyölegmosó épület, vagy helyiség 1,5 D 1 D 1 D - - - 11. Szivattyú-, kompresszortér vagy –ház4) Felfogótéren kívül - - - 12. Szállítóedényes tároló és tárolótelep Felfogótéren kívül 0, 75 D 0,75 D - - - 13. Szabadtéri szállítóedény-töltĘ Felfogótéren kívül - - 14. Tartályhajó rakodóállomása 1,5 D , de legalább 10 m 103) - 15. TüzelĘberendezések építménye 16. A-B tĦzveszélyességi osztályba tartozó építmény, berendezés 17. C tĦzveszélyességi osztályba tartozó építmény 18. D-E tĦzveszélyességi osztályba tartozó építmény - 19. Oltóvíz-szivattyúház. Oltóvíztároló 20. Olajos szennyvíztisztító 21. Egyedülálló lakóépület (legfeljebb 3 lakással) 22. Tömegek tartózkodására szolgáló épület, építmény, nagy forgalmú bevagy kijárat ajtaja 23. Lakóterület1) VédĘsávon kívül 10 m VédĘsávon kívül 20 m 24. Vonatközlekedésre használt vágány 25. Vontató-, ipar- és közforgalmú rakodóvágány2) * * 2008/28/II. szám 26. Létesítményen belüli iparvágány 1,5 D 1 D 1 D * * 27. Autópálya, autóút 28. Egyéb kiépített közforgalmú út 29. Ipartelepi belsĘ magánhasználatú út Felfogótéren kívül - - - ĥrszelvénye n kívül - - - - - 30. NagyfeszültségĦ villamosvezeték és villamos alállomás ** ** 31. Csatorna, gáz, víz, hĦtĘ- és villamosvezeték Felfogótéren kívül - - - - - 32. Kerítés 1 D 0,75 D 0,75 D - - - - 33. Lombos erdĘ - 34. FenyĘerdĘ 1)Lásd az országos településrendezési és építési követelményeket (OTÉK). 2)Ha a közforgalmú rakodóvágány a vonat közlekedésére használt vágánytól legalább 50 m távolságra van, akkor a rakodóvágányon I-II. tĦzveszélyességi fokozatú, ha legalább 15 m távolságra van, akkor III-IV. tĦzveszélyességi fokozatú folyadék lefejthetĘ. 3)LefejtĘszivattyú(k) a kikötĘponton elhelyezhetĘ(k). 4)A távolságok telepített szivattyúkra vonatkoznak. 5)Az 5000 m3 és annál nagyobb tartály esetén védĘgödrön kívül. * A 4. rész IX/3. fejezete szerint. **Az építmény, berendezés villamos veszélyessége, vagy tĦzveszélyessége alapulvételével a vonatkozó jogszabály, valamint az 1000 V-nál nem nagyobb és 1000 V-nál nagyobb feszültségĦ erĘsáramú villamos berendezések létesítési biztonsági szabályzatának vonatkozó mĦszaki követelményei. ***A 4. rész IV/2. fejezete szerint. ****A 4. rész III/3. fejezete szerint. Megjegyzés: Ahol a távolság nincs méterben megadva, ott vagy nem ad a szabvány elĘírást, vagy a vonatkozó elbírás van feltüntetve. A távolságokat mindig a tartálypalásttól, vagy az építmény, a berendezés szélétĘl, vasúti vágány esetén a vágánytengelybĘl kell mérni. 2008/28/II. szám A FÜGGELÉK (tájékoztatás) A tárolótelep helyének kijelölése A tárolótelep helyének kijelölésekor - különös tekintettel a környezetvédelmi alapelvekre - a következĘket kell figyelembe venni: - a vízminĘségi területi kategóriát a kĘolaj és kĘolajtermékek tartályainak vízvédelmi követelményei szerint, - a természetes oltóvíz (állandó jellegĦ folyó vagy tó) vételezési pontjának távolságát, - a szomszédos település ivó- és oltóvízhálózatának távolságát (az új hálózat hossza) és a bekötés lehetĘségét, - a terep- és talajmechanikai viszonyokat, - a terület fásítási lehetĘségét, - az uralkodó szélirányt, - a szennyvízcsatorna, vagy szennyvízbefogadó távolságát (bekötés hossza), - a nyugvó talajvíz szintjét és a talajvíz idĘszakos változását, - a talajvíz vegyi összetételét, - a közút távolságát és a csatlakozás lehetĘségét, - a vasúti csatlakozás lehetĘségét és távolságát, - a védĘtávolságok megtarthatóságát a tárolótelep bĘvítésére is számolva, - a lehetĘleg kétoldali, egymástól függetlenül táplált villamosenergia-forrás távolságát és a csatlakózás lehetĘségét, - a távbeszélĘ-összeköttetés távolságát, - a fogyasztók telephelyétĘl mért távolságot. Állandó jellegĦ folyó, patak mentén, helység közelében a tárolótelepet - a vízfolyás irányát figyelembe véve lehetĘleg a helyiség alatt kell telepíteni. 2008/28/II. szám TĥZVÉDELMI MĥSZAKI KÖVETELMÉNYEK ÉGHETė FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK TÁROLÁSA X. FEJEZET IPARI GÁZPALACKOK SZÁLLÍTÁSA, TÁROLÁSA ÉS KEZELÉSE*

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes