Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2007-113 (Year: 2007, Number: 113)
Era: 2004-2010
Section: a 19/2007. (VIII. 29.) ÖTM rendelethez
Paragraph Index: 750

5. Éghetõ gázok, folyadékok 5.1. A berendezések és csõvezetékek hõszigetelését védeni kell (tûzveszélyes) folyadék abszorpció ellen. 5.2. Az éghetõ folyadékok és gázok tárolását az épületeken belül minimális, szükséges szintre kell korlátozni. 5.3. Biztonsági rendszert tartalmazó helységekben éghetõ folyadékokat és gázokat nem lehet tárolni. 5.4. Éghetõ folyadékot, gázt tartalmazó rendszerek megfelelõ védelemmel rendelkezzenek a szivárgás, kifolyás megelõzésére. Rendelkezzenek beépített biztonsági elemekkel, amelyek meghibásodás esetén korlátozzák a szivárgást, kifolyást. 5.5. A hidrogén palackok lehetõleg szabad téren legyenek tárolva. Zárt térben történõ tárolás esetén ARH 20%-nál automatikusan induló hatékony szellõzõrendszer kialakítása szükséges. 5.6. A hidrogéntöltetû rendszereknél a gázfogyásról megfelelõ jelzés kiépítése szükséges. A rendszer töltéséhez, ürítéséhez CO2 vagy N2 rendszer kiépítése szükséges. 5.7. A kutatóreaktor rendszereinél, ahol fennáll a hidrogénfejlõdés lehetõsége, megfelelõ védelem kiépítése szükséges (rekombinátor, szellõzés, hidrogénégetõ stb.). 5.8. Azon akkumulátortelepeknél, ahol fennáll a hidrogénfejlõdés veszélye, és nem alakítható ki hasadó-nyíló 2007/113. szám felület, az „A” tûzveszélyességi osztályú helyiségre vonatkozó általános szabályokon túl, az ARH 20%-nál automatikusan induló hatékony szellõzõrendszer kialakítása szükséges.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/2b225007b3d99ca781581364e9a3526e52b9fd0a/dokumentumok/129f484aef5a22ef8f194481b0df306052a02b92/letoltes