Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 Lásd a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet.
Paragraph Index: 1328

d) a védĘgyĦrĦs tartályok védĘgyĦrĦjében - a védĘgyĦrĦfal és a tartálypalást között - a tárolt anyag gĘzeinek koncentrációját mérni és jelezni kell. 8.1. Általános követelmények 8.1.1. A mĦszer és automatikai berendezések feleljenek meg a telepítési környezetnek megfelelĘ tervezési elĘírásoknak. 8.1.2. A robbanásveszélyes környezetben beépítésre kerülĘ elemek robbanásbiztosak legyenek. A mĦszerek és tartozékaik a helyi besorolásnak megfelelĘ ATEX bizonylattal kell rendelkezniük. 8.1.3. A tárolt folyadékkal érintkezĘ elemek szerkezeti anyagai feleljenek meg a közeg által támasztott követelményeknek, továbbá ellenállók legyenek a várható mechanikus, hĘ- és vegyi igénybevételnek. 8.1.4. A mĦszer és automatikai berendezések biztonságosan kezelhetĘk és ellenĘrizhetĘk legyenek. 8.1.5. A tartályok mĦszer- és automatikai elemei csak megfelelĘen bizonylatolt minĘségĦ berendezések lehetnek. 8.1.6. A mĦszerezési rendszerek védelmére másodlagos villámvédelmet (szikragát) kell építeni. 8.1.7. A biztonsági jelzĘrendszerek önellenĘrzĘek legyenek. 2008/28/II. szám 8.2. Túltöltés védelem 8.2.1. A túltöltés védelmi berendezés olyan eszközökbĘl összeállított rendszer, amely kellĘ idĘben, a tartály megengedett töltési szintjének elérésekor megszakítja a töltési folyamatot. 8.2.2. Ha a túltöltés védelmi berendezés csak jelzést ad, akkor külön elĘjelzés is szükséges. Az elĘjelzĘ helyzetét úgy kell meghatározni, hogy a tartály megengedett töltési szintjének eléréséig elegendĘ idĘ álljon rendelkezésre a kézi beavatkozásra. 8.2.3. A túltöltés védelmi berendezést úgy kell kialakítani, hogy a berendezés meghibásodásakor a töltés folyamatát szakítsa meg és/vagy hangjelzést váltson ki. A túltöltés jelzésre és elĘjelzésre egymástól független érzékelĘt kell használni. 8.3. Szintmérés 8.3.1. A szintmérésre bármilyen rendszerĦ, az általános követelményekben meghatározott feltételeket kielégítĘ berendezés használható. A szintmérĘ kiválasztásakor elĘnyben kell részesíteni a mozgó alkatrészt nem tartalmazó szintérzékelĘket. 8.3.2. A szintmérĘ berendezés a felügyeleti helyiségben vagy a helyszínen leolvasható legyen. 8.3.3. Egyéb elĘírások hiányában a szintmérĘ legalább 1,5% pontossággal mérjen. 8.3.4. A túltöltés jelzést és a szintmérést egymástól független, különálló berendezéssel kell megoldani. 8.4. HĘmérsékletmérés 8.4.1. FĦtött tartályok esetében a tartályban tárolt anyag hĘmérsékletét mérni kell. Állandó felügyelet nélküli berendezések az elĘírt hĘmérsékleten automatikusan mĦködĘ hang- és fényjelzéssel, vagy önmĦködĘ hĘmérsékletszabályozóval legyenek ellátva. A hang- és fényjelzés a kezeléssel megbízott személy tartózkodási helyén jelezzen. 8.5. A védĘgyĦrĦs tartályok tárolt anyag gĘzeinek-szivárgásának mérése 8.5.1. A védĘgyĦrĦs tartályok szivárgásának jelzését a védĘgyĦrĦben a szénhidrogén tartalmának érzékelésével kell megoldani. 8.5.2. Ha az érzékelés módja koncentrációmérés, akkor az alsó robbanási határ (ARH) 20 %-os és 40%-os értékét fény- és hangjelzéssel jelezni kell a felügyeleti helyiségben. A mĦszer méréstartománya az ARH 0-100%-a legyen. Az érzékelĘ feleljen meg az általános követelményekben elĘírt feltételeknek. Tartályonként legalább 2 db érzékelĘt kell beállítani. 8.6. Vizsgálati elĘírások 8.6.1. A mĦszerek vizsgálata a törvény szerint: A törvény hatálya alá nem tartozó mĦszerek, és automatika elemek ellenĘrzését a gyártó elĘírásai szerint kell elvégezni. 8.6.2. A berendezések beépítése után a már teljesen összeépített rendszert üzembe helyezés elĘtt a tárolt közegtĘl mentes állapotban ismételten ki kell próbálni. A feltöltés során a helyes mĦködést újból ellenĘrizni kell, amely a tartály vizes próbájakor is elvégezhetĘ.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes