Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2009-28 (Year: 2009, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: Melléklet a 2009. évi III. törvényhez
Paragraph Index: 1477

c) A kioldó szerkezetet úgy kell elhelyezni, hogy az tĦz esetén aktiválható legyen, és a védendĘ térben bekövetkezĘ tĦz vagy robbanás esetén tönkremenetelének veszélye amennyire csak lehetséges, csökkenthetĘ legyen. A nem mechanikusan aktiválható rendszereket két, egymástól független energiaforrásból kell táplálni. Ezeket az energiaforrásokat a védett téren kívül kell elhelyezni. A csatlakozó vezetékeket a védett térben úgy kell elhelyezni, hogy tĦz esetén legalább 30 percig mĦködĘképesek maradjanak. A villamos berendezések e követelményt kielégítĘnek tekinthetĘk, ha az IEC 60331-21:1999 szabványnak megfelelnek. Ha a kioldó szerkezetek úgy vannak elhelyezve, hogy azok nem láthatóak, az azokat eltakaró tárgyakat minden oldalán legalább 10 cm méretĦ „TĦzoltórendszer” jellel, valamint fehér alapon vörös betĦkkel írt „TĦzoltórendszer” felirattal kell megjelölni.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/ba9c2452650a033b6cf8f41b513521d618232d57/dokumentumok/849e562c4ca699a2956289ff8c6dfe9894097f7d/letoltes