Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 595

g) ahol azt a fennálló veszélyhelyzet, az építményben tartózkodók biztonságának, valamint a tĦzoltóság beavatkozási adottságainak figyelembevételével, a tĦz helyszínének gyors beazonosítása érdekében a tĦzvédelmi hatóság elĘírja. 4.2.7.1. A 4.2.7. g) pont a kötelezés alapján létesülĘ tĦzjelzĘ berendezések esetében alkalmazandó, egyéb esetekben a megrendelĘ és a tervezĘ a 2. rész IV. fejezet 3.3. pontja szerinti egyeztetése során tisztázandó a védelmi szint. 2008/28/II. szám 4.3. Rendszertervezési követelmények. 4.3.1. A rendszerhez csatlakoztatott minden eszköz az MSZ EN 54-13 szerint tanúsított, vagy ellenĘrzöttnek kell lennie, vagy legalább azzal egyenértékĦ kompatibilitást kell biztosítani. 4.3.1.1. Be kell tartani az eszközök dokumentációjában leírt, a rendszer tervezésére vagy kialakítására vonatkozó korlátozásokat. 4.3.1.2. A benyújtott dokumentációnak ismertetni kell az MSZ EN 54-13-ban megkövetelt, vagy azzal egyenértékĦ biztonságot nyújtó vizsgálat során feltárt korlátozásokat. 4.3.2. A rendszert úgy kell megtervezni, hogy a vezetékek vagy csatlakozások hibáinak hatása korlátozott legyen. 4.3.2.1. A rendszernek olyannak kell lennie, hogy bármely áramkörének egyszeres vezetékhibája, 1 az alábbi funkciók közül egynél többnek a helyes mĦködését egyszerre nem akadályozhatja:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes