Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 674

3. táblázat PontszerĦ hĘ-, és füstérzékelĘ által ellenĘrzött terület nagysága A helyiség A födém dĘlésszöge Kisebb 20o-nál Nagyobb 20o-nál alapterülete magassága Az érzékelĘ fajtája A1 (m2 ) A1 (m2) kisebb mint 80 m2 12 m-ig FüstérzékelĘ 6 m-ig nagyobb mint 80 m2 6 m-12 m között FüstérzékelĘ 7,5 m-ig HĘérzékelĘ2 6,0 m-ig HĘérzékelĘ2 kisebb mint 30 m2 4,5 m-ig HĘérzékelĘ2 7,5 m-ig HĘérzékelĘ2 6,0 m-ig HĘérzékelĘ2 nagyobb mint 30 m2 4,5 m-ig HĘérzékelĘ2 1 A: egy érzékelĘ által ellenĘrzött terület maximális ellenĘrzési terület 2 az érzékelĘ megválasztásánál az 1. táblázatot kell figyelembe venni. 4.7.3.11. A legnagyobb (vízszintes) távolság egy pontszerĦ automatikus érzékelĘ és a födém egy tetszĘleges pontja között az ideális négyzetes felosztástól való eltérés esetén, a tetĘhajlás és a maximális ellenĘrzési terület figyelembevételével a füstérzékelĘk esetében a 2. rész IV. fejezetének 2., a hĘ érzékelĘk esetében a 3. ábrájáról olvasható le. 2008/28/II. szám

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes