Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 917

5. KAPCSOLÓK, KAPCSOLÓKÉSZÜLÉKEK, CSATLAKOZÓK, LÁMPAFOGLALATOK, BIZTOSÍTÓK, MĥSZEREK, ELOSZTÓTÁBLÁK, KAPCSOLÓBERENDEZÉSEK ÉS IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA 5.1. Kapcsolók A kapcsolók felülvizsgálatára a 3. rész I. fejezet 2. pont elĘírásait kell alkalmazni. 5.2. Kapcsolókészülékek Minden szúrópróbával kiválasztott kapcsolókészüléket üzemszerĦ mĦködtetĘ energiájával legalább háromszor egymásután be és ki kell kapcsolni a mĦködĘképesség megállapítására. A próba során ellenĘrizni kell a biztonsági reteszelések mĦködĘképességét is. Ha a kapcsolókészüléknek kézi hajtása is van, ezt is három be- és kikapcsolásból álló ciklussal kell ellenĘrizni. A mĦködtetĘberendezés és a kapcsolókészülék jelzéseit és feliratait a 2.1.1. pont szerint kell ellenĘrizni. 5.3. Dugós csatlakozók Mindazokon a helyeken, ahol érintésvédelem kötelezĘen elĘ van írva, megtekintéssel ellenĘrizni kell, a dugaszolóaljzatok védĘérintkezĘsek-e. Minden védĘérintkezés dugaszolóaljzatot megszemléléssel ellenĘrizni kell, nincs-e olyan külsĘ sérülése, amely lehetĘvé tenné a téves dugaszolást. A védĘérintkezĘ bekötésének ellenĘrzésérĘl az 1000 Vnál nem nagyobb feszültségĦ erĘsáramú villamos berendezések érintésvédelmének létesítésére vonatkozó követelmény intézkedik. 5.4. Lámpafoglalatok A lámpafoglalatok felülvizsgálata a 3. rész I. fejezet 2. pont elĘírásai szerint. 5.5. Biztosítók A biztosítóaljzatok feliratait a 3. rész I. fejezet 2.1.1. pont, a biztosítóbetétek és aljzatok, valamint kismegszakítók át nem hidalt állapotát a 3. rész I. fejezet 2.4.1. pont szerint kell ellenĘrizni. 5.6. MĦszerek Szúrópróbával ellenĘrizni kell azt, hogy a villamos energiaellátó rendszerbe beépített, biztonsági célokat szolgáló mĦszerek feszültség-, és árammentes állapotban nullát mutatnake, s üzemszerĦ állapotban látható kitérést adnak-e. 5.7. Elosztótáblák Az elosztó- (biztosító-) táblák felülvizsgálata a 3. rész I. fejezet 2.1.1. pont elĘírásai szerint. 5.8. Kapcsolóberendezések A kapcsolóberendezések olyan helyein, ahol különbözĘ irányból érkezĘ feszültségek párhuzamos kötése lehetséges, fázisegyeztetéssel kell ellenĘrizni, hogy a fázisegyezĘség fennáll-e. Ha ilyen helyen az összekapcsolható feszültségek nem egyeznek fázisban, akkor ellenĘrizni kell, hogy megegyezik-e a forgásirány, és feltĦnĘ felirat tiltja-e a párhuzamos kötést. Ha a párhuzamos kötést reteszelés is gátolja, ellenĘrizni kell a reteszelés mĦködĘképességét. Ha a kapcsolóberendezésbe több áramforrásról érkezhet feszültség, ellenĘrizni kell, a párhuzamos járás feltételeinek meglétét, vagy a párhuzamos járás megfelelĘ módon történĘ megakadályozását, továbbá az egyik áramforrás különálló táplálása esetén ennek fogyasztói a másik áramforrás nullavezetĘjének kiegyenlítĘ vezetékkénti használatának 2008/28/II. szám megakadályozottságát. Vizsgálni szükséges a kapcsolóberendezések kapcsolási rajzának meglétét. 5.9. Irányítástechnikai berendezések Az irányítástechnikai berendezések felülvizsgálata során szúrópróbával kell ellenĘrizni a biztonságtechnikai célt szolgáló reteszelések mĦködĘképességét.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes