Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-198 (Year: 2004, Number: 198)
Era: 2004-2010
Section: a 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelethez
Paragraph Index: 1219

5. A MUNKAHELY KIALAKÍTÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI 5.1. Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek 5.1.1. Vil la mos ív he gesz tõ be ren de zé sek há ló za ti csat - la koz ta tá sát olyan mó don kell ki ala kí ta ni, hogy az biz to - sít sa a he gesz tõ gép érin tés vé del mi rend sze ré nek mûkö - dését. 5.1.2. A he gesz tõ mun ka hely ki ala kí tá sá nál az er go nó - mi ai el ve ket is figye lembe kell venni. 5.1.3. Amennyi ben az ace ti lén gáz el vé tel meg ha lad ja a gáz pa lack for gal ma zó ja ál tal elõ írt, illetve a leg fel jebb 800 li ter/óra/pa lack ér té ket, ak kor mû sza ki in téz ke dé sek - kel (pa lack össze kö tõ, pa lack te lep, pa lack kö teg, ace ti lén - fej lesz tõ stb.) kell a biz ton sá gos gáz el lá tás fel té te le it biz - to sí ta ni. Rö vid ide ig – leg fel jebb 10 per cig – meg enged - hetõ 1000 liter/óra/palack gázelvétel érték. 5.1.4. Ace ti lén fej lesz tõ be ren de zés he lyi sé ge – csak köz ve tett fû té sû le het, – a fû tõ tes tek és a fej lesz tõ kö zöt ti tá vol ság 60 cm legyen, – meg vi lá gí tá sa rob ba nás biz tos ki vi te lû le gyen vagy kí vül rõl történjék. 5.1.5. Az 1,0-nél na gyobb re la tív sû rû sé gû ég he tõ gázt fel hasz ná ló he gesz tõ mun ka he lyet a kör nye zõ ta laj szint alatt (gö dör, árok, alag sor, pin ce stb.) tilos létesíteni! 5.1.6. He gesz tõ mun ka hely ként olyan he lyi ség vagy sza bad tér, ahol pad ló szint alatt csõ-, ká bel-, nyi tott szenny víz csa tor na, gyûj tõ zsomp van, csak ak kor hasz nál - ha tó, ha gáz ér zé ke lõ vel fo lya ma to san el len õr zik a gáz - men tes sé get. 5.1.7. Ha a he gesz tõ te vé keny ség so rán ve szé lyes su - gár zás sal kell szá mol ni, ak kor a he gesz tõi mun ka hely ki - ala kí tá sá nál a vo nat ko zó su gár vé del mi elõ írásokat is figye lembe kell venni. 5.1.8. A he gesz tõ ro bo tok fel ál lí tá si he lyé nek ki ala kí tá - sa so rán figye lembe kell ven ni a tech no ló gi ai le írás ban meg ha tá ro zott ve szé lyes tér alak ját és ki ter je dé sét. A ve - szé lyes te ret meg kell je löl ni, és el kell ha tá rol ni, a belépést reteszelni kell. 5.1.9. A nyíl tí vû he gesz tõ mun ka he lyet a ká ros fény su - gár zást át nem eresz tõ és azt el nye lõ, nem ég he tõ, illetve égés kés lel te tõ anya gú, rög zít he tõ tér el vá lasz tó val kell el - ha tá rol ni a kör nye zet tõl úgy, hogy az ott tar tóz ko dó sze - mé lye ket káros fénysugárzás ne érje. A tér el vá lasz tó alsó éle és a pa do zat kö zött leg alább 150 mm-es lég rés, a tér el vá lasz tó ma gas sá ga a pad ló szint - tõl szá mít va leg alább 1800 mm legyen. 5.1.10. He gesz tõ mun ka he lyen a szét fröcs kö lõ fém és sa lak ré szecs kék ellen a kör nye zet vé del mé rõl is gon dos - kod ni kell. 2004/198. szám 2004/198. szám 5.2. Te rü let 5.2.1. A te le pí tett he gesz tõ mun ka hely alap te rü le te leg - alább 4 m2, pa do za ta csú szás men tes és nem ég he tõ anya - gú, fe lü le te egyenletes legyen. 5.2.2. A mun ka he lyet úgy kell ki ala kí ta ni, hogy a te vé - keny ség hez szük sé ges va la mennyi esz köz biz ton sá go san el he lyez he tõ legyen. 5.3. Fû tés és szel lõ zés 5.3.1. Ha az elõ írt le ve gõ tisz ta sá gi ér té kek a he gesz tõ lég zõ zó ná já ban ter mé sze tes szel lõz te tés sel nem biz to sít - ha tók, ak kor mes ter sé ges szel lõz te tést (pl. he lyi elszívást) kell alkalmazni. 5.3.1.1. Az el szí vó be ren de zést úgy kell el he lyez ni, hogy a he gesz tõ ne ke rül jön az el szí vás útjába. 5.3.1.2. Na gyobb mé re tû mun ka da ra bok nál vagy vál - to zó he gesz tõi mun ka he lyek ese té ben az elekt ró da fo gó val együtt moz gó vagy a he gesz té si hely mel lett fel ál lí tott – erre a cél ra gyár tott – moz gat ha tó füstelszívó használata indokolt. 5.3.2. A he gesz tõ anya gok fel hasz ná lá sa so rán kép zõ dõ füst és gáz emisszió meg íté lé sé hez az adott anyag ra vo nat - ko zó Biz ton sá gi Adat la pot kell alapul venni. 5.3.3. Nyi tott rend sze rû vagy vissza táp lá ló (re cir kul lá - ci ós) el szí vó be ren de zés csak ak kor hasz nál ha tó, ha a be - ren de zés ben az el szí vott gáz elõ írt kel lõ mér té kû meg tisz - tí tá sa biz to sí tott, vagy ha a ki fú vott le ve gõt olyan hely re vagy úgy ve ze tik el, ahol az a kör nye ze tet nem károsít - hatja. 5.3.4. Ha a tech no ló gia és/vagy a kö rül mé nyek in do - kol ják, ak kor a fo lya ma tos – szük ség ese tén me le gí tett – friss le ve gõ pót lá sát biztosítani kell. 5.3.5. Ha a he gesz tõ te vé keny ség ve szé lyes sé ge meg - kö ve te li, ak kor a szel lõz te tõ rend sze rek be au to ma ti kus mû kö dés jel zõ ket kell beépíteni. 5.3.6. A szel lõz te tõ rend szer az üzem zaj szint jét a meg - en ge dett ér ték fölé nem nö vel he ti. 5.3.7. A szel lõz te tés hu zat men tes le gyen. A lég áram lás ne be fo lyá sol ja – a he gesz tõ ívet, – a vé dõ gázt, – a mun ka da rab hû lé si se bes sé gét, – a he gesz tõ köz ér ze tét. 5.3.8. Az 1,0-nél ki sebb re la tív sû rû sé gû gáz hasz ná la - ta ese tén azok fel gyü lem lé sét épí té sze ti meg ol dá sok kal is meg kell gá tol ni, és fel sõ el ve ze té sû szel lõz te tés rõl kell gondoskodni. 5.3.9. 1,0-nél na gyobb re la tív sû rû sé gû gáz hasz ná la ta ese tén alsó el ve ze té sû szel lõz te tés rõl kell gondoskodni. 5.3.10. A gáz pa lac kok csat la ko zá sát úgy kell ki ala kí ta - ni, hogy az ne te gye le he tõ vé olyan nyo más csök ken tõ fel - sze re lé sét, amely az adott gáz faj tá hoz vagy név le ges pa - lack nyo más hoz nem al kal mas. 5.4. Vi lá gí tás A he gesz tõ mun ka he lyek mes ter sé ges meg vi lá gí tá sá - nak erõs sé ge fe lel jen meg a vég zett mun ka mi nõ sé gé hez szük sé ges nek, de legalább 300 lux legyen.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/29fa213868e7650bfacdd4dfb7c85afc9b697029/dokumentumok/9754c44678483cfb5093efda7e02e4360251754f/letoltes