Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 572

e) berendezés védelme. 4.2.1. Teljes körĦ védelem esetén az épület valamennyi részének automatikus érzékelĘvel való lefedettségét kell biztosítani, kivéve a védelembĘl kihagyható tereket 4.2.2. TĦzszakasz védelem esetén egy vagy több meghatározott (általában tĦzvédelmi szempontból kockázatos) tĦzszakasz valamennyi részének automatikus érzékelĘvel való lefedettségét kell biztosítani, kivéve a védelembĘl kihagyható tereket. A lefedett területek határait a tĦzszakaszok határai képezik. 4.2.3. Kiürítési utak védelme esetén Az épület kiürítési útvonalainak, valamint az, azokra veszélyt jelentĘ helyiségeknek automatikus érzékelĘvel való lefedettségét kell biztosítani, kivéve a védelembĘl kihagyható tereket. 4.2.4. Helyi (részleges) védelem esetén az épület egyes rendeltetéseinek, helyiségeinek (általában tĦzvédelmi szempontból kockázatos) automatikus érzékelĘvel való lefedettségét kell biztosítani. 4.2.5. Berendezés védelem esetén a berendezésekben keletkezĘ tüzek korai észlelését és jelzését (általában a berendezésen belül felszerelt) automatikus érzékelĘvel kell biztosítani. 4.2.6. VédelembĘl kihagyható területek. 4.2.6.1. A tĦzvédelmi szempontból alacsony kockázattal bíró területeken, hacsak nincsenek egyéb elvárások, nem szükséges automatikus érzékelĘket elhelyezni. 4.2.6.2. Az alacsony kockázatúnak minĘsülnek általában, az a)-e) pontokban foglalt terek - ettĘl eltérĘen, az egyedi kockázat mértékének megítélésével, a 2. rész IV. fejezetének 3.3. pontja szerinti egyeztetés során eltérĘ követelmények támaszthatók:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes