Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-78 (Year: 2011, Number: 78)
Era: contemporary
Section: 6. melléklet a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 1184

b) a fûtõelemkötegek, vagy az átmeneti tároló szerkezeti elemének helytelen behelyezése vagy eltávolítása se növelhesse nagyobb mértékben a reaktivitást, mint a szubkritikusságra meghatározott – bizonytalansági tényezõvel megnövelt – érték. A kiégett üzemanyag hûtésére vonatkozó tervezési követelmény 6.2.2.0300. A kiégett üzemanyag megfelelõ és megbízható hûtése érdekében a hõelvezetést passzív, minimális karbantartást igénylõ rendszerekkel kell biztosítani. Megfelelõ tervezéssel ki kell zárni, hogy az átmeneti tároló bármely alkatrészének nem tervezett elmozdulása a hûtõközeg-áramlás csökkenésével járó meghibásodást okozzon. Igazolni kell a normál üzem, várható üzemi események és tervezési üzemzavarok esetére a hûtési követelmények teljesülését. 6.2.2.0400. Az átmeneti tároló hõelvezetését úgy kell megtervezni, hogy a rendszer a keletkezõ hõt

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/56c523463ad7f94a02051f34386ca5267722f5d2/dokumentumok/68e3ea36dfd4c52213be4a94d3f7ac14072c077f/letoltes