Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2001-42 (Year: 2001, Number: 42)
Era: 1990-2004
Section: 2 25/1997. (XII.12.) KHVM rendelet a hajózási hatósági eljárások díjairól
Paragraph Index: 237

14. Fejezet CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZZAL MÛKÖDÕ HÁZTARTÁSI BERENDEZÉSEK 14.01. cikk Általános rendelkezések 1. A cseppfolyósított gázzal mûködõ berendezések egy vagy több nyomástartó edénybõl, egy vagy több nyomásszabályzóból, elosztóhálózatból és fogyasztókészülékekbõl álló palackos berendezések. Nem kell a berendezés részének tekinteni a külön tárolt tartalék, és üres palackokat, amelyekre a 14.05. cikk vonatkozik. 2. A berendezéseket kizárólag kereskedelmi forgalomban lévõ háztartási cseppfolyósított gázzal (propán-bután gázkeverékkel) szabad üzemeltetni. 14.02. cikk Berendezések 1. A cseppfolyósított gázzal mûködõ berendezések minden része legyen alkalmas a propán-bután gázkeverékkel történõ üzemeltetésre, és a hatályban lévõ mûszaki elõírásoknak (szabványoknak) megfelelõen legyen kivitelezve és beépítve. 2. A cseppfolyósított gázzal üzemelõ berendezések csak háztartási célokra szolgálhatnak a lakóterekben, és a kormányállásban, valamint ugyanerre a célra a személyhajókon. 3. A hajón lehetõség van, több egymástól elkülönített gázberendezés üzemeltetésére is. Rakománytérrel, vagy beépített tartállyal elválasztott lakótereket nem szabad ugyanarról a berendezésrõl táplálni. 4. A cseppfolyósított gázzal üzemelõ berendezés egyetlen része sem helyezhetõ el a géptérben. 14.03. cikk Gázpalackok 1. Csak 5-tõl 35 kg-ig terjedõ töltési tömegû gázpalackok használhatók. Személyhajók esetében a hajózási hatóság nagyobb töltési tömegû palackokat is engedélyezhet. 2. A palackok a hatályos elõírásoknak megfelelõek legyenek. A palackok olyan hivatalos pecséttel (bélyeggel) rendelkezzenek, amely tanúsítja, hogy átvételük az elõírt próbák alapján történt meg. 14.04. cikk A gázellátó berendezések elhelyezése és felszerelése 1. A palackos gázberendezéseket a lakótéren kívül, szabadon álló, vagy beépített szekrényben kell elhelyezni oly módon, hogy azok a fedélzeten ne akadályozzák a közlekedést. Nem helyezhetõk el a mellsõ, vagy hátsó habvéd mellett. A szekrényt 2001/42. szám kizárólag akkor szabad a fedélzeti felépítményekbe beépíteni, ha az a belsõ terek felé gáztömör, és csak a felépítmények külsõ oldaláról nyitható. Az elrendezés során ügyelni kell arra, hogy a fogyasztókészülékekhez menõ csõvezetékek hossza a lehetõ legrövidebb legyen. Egyidejû gázellátás céljából csak annyi palackot szabad csatlakoztatni, amennyit a fogyasztó berendezés igényel. Egynél több palackot csak átváltó, vagy rákapcsoló szelep alkalmazásával szabad csatlakoztatni. Berendezésenként legfeljebb négy palackot lehet bekötni. A hajón egy berendezés, a pótpalackokkal együtt, legfeljebb hat palackból állhat. Azokon a személyhajókon van lehetõség hat palack bekötésére, ahol az utasok részére büfék, konyhák, vagy éttermek vannak kialakítva. Egy berendezés, a tartalék palackokkal együtt, legfeljebb kilenc palackból állhat. A nyomásszabályozó, vagy kétfokozatú szabályozás esetén a szabályzó elsõ fokozata tartósan, a bekötött palackokkal azonos szekrényben legyen beépítve. 2. A palackos berendezések elrendezésekor figyelembe kell venni, hogy tömítetlenség esetén kiszabaduló gáz a szekrénybõl a szabadba kerüljön, ne hatolhasson be a hajó belsõ részeibe, vagy ne kerüljön érintkezésbe gyulladást okozó hõforrással. 3. A szekrények nehezen gyulladó anyagból, és a megfelelõ szellõzés biztosítása érdekében alul és felül szellõzõ nyílásokkal készüljenek. A palackok a szekrényekben álló helyzetben, elmozdulás, kiborulás ellen biztosítva legyenek elhelyezve. 4. A szekrények kialakítása, és elhelyezése során figyelembe kell venni, hogy a palackok hõmérséklete az 50 ºC-ot ne haladja meg. 5. A szekrények külsõ oldalán fel kell tüntetni a „Cseppfolyósított gázberendezés” feliratot, valamint a dohányzást és a nyílt láng használatát tiltó, a Hajózási Szabályzat 3.44 cikke szerinti, legalább 10 cm átmérõjû jelzést. 14.05. cikk Tartalék és üres palackok A tartalék, és üres palackokat, amelyek nincsenek a gázberendezés szekrényében, a lakótéren és a kormányálláson kívül, e fejezet 14.04. cikkének megfelelõen kialakított szekrényben kell tárolni. 14.06. cikk Nyomásszabályozók 1. A fogyasztókészülékeket a palackokkal csak egy vagy több nyomásszabályozóval felszerelt elosztóhálózaton keresztül szabad összekötni, amelyek a palackban lévõ gáz nyomását a fogyasztási nyomásra csökkentik. A nyomáscsökkentés egy, vagy két fokozatban lehetséges. Minden nyomásszabályozót tartósan be kell állítani a 14.07. cikk szerint meghatározott nyomásra. 2001/42. szám 2. Az utolsó nyomásszabályozóba, vagy az után, olyan védõkészüléket kell beépíteni, vagy felszerelni, amely a nyomásszabályzó meghibásodása esetén a túlnyomástól automatikusan megvédi a fogyasztói vezetéket. Ha tömítetlenség miatt e védõkészülék gázt bocsát ki, akkor azt a szabadba kell kivezetni, és meg kell akadályozni, hogy a gáz a hajó belsõ tereibe jusson, vagy gyulladást okozó hõforrással kerüljön érintkezésbe. E célra, ha szükséges, külön csõvezetéket kell kiépíteni. 3. A biztonsági szelepeket, és a lefúvató vezetékeket védeni kell a víz behatolásával szemben. 14.07. cikk Gáznyomás 1. Kétfokozatú szabályozás esetén a közepes gáznyomás a légköri nyomás felett legfeljebb 2,5 bar lehet. 2. A gáz nyomása az utolsó nyomásszabályozóból történõ kilépést kõvetõen, a légköri nyomás felett, legfeljebb 0,05 bar lehet, 10 % tûréssel. 14.08. cikk Csõ- és tömlõvezetékek 1. A beépített csõvezeték acélból vagy rézbõl készüljön. A palackok csatlakozóvezetékei a propán-bután gázkeverékhez megfelelõ, nyomásálló tömlõkbõl, vagy spirálcsövekbõl legyenek kialakítva. A nem állandó jelleggel beépített fogyasztókészülékeket legfeljebb 1 m hosszú, megfelelõ tömlõkkel kell bekötni 2. A vezetékek feleljenek meg a hajón, szokásos üzemi körülmények között elõforduló minden, elsõsorban korróziós, és szilárdsági, igénybevételnek, továbbá tulajdonságaik, és elrendezésük révén, a gáz mennyisége, és nyomása szempontjából biztosítsák a fogyasztókészülékek megfelelõ ellátását. 3. A csõvezetékekben lehetõség szerint kevés csõkötés forduljon elõ. A csõvezetékek, és a kötések gáztömörek legyenek, és ne veszítsék el tömörségüket bármilyen elõforduló kilengés és megnyúlás esetén sem. 4. A csõvezetékeket, szakszerûen rögzítve, jól hozzáférhetõen kell vezetni, és meg kell védeni minden olyan helyen, ahol ütésnek, vagy súrlódásnak lehet kitéve, különösen olyan helyeken, ahol a csöveket a hajótest acél válaszfalain, vagy más fémbõl készült falakon vezetik át. Az acélcsövek egész felületét korrózióvédelemmel kell ellátni. 5. A tömlõvezetékek, és csõkötéseik minden olyan igénybevételnek álljanak ellen, amely a hajón, a szokásos üzemi körülmények között elõfordulhat. Nem feszülhetnek, túlzottan nem melegedhetnek, és teljes hosszuk mentén ellenõrizhetõk legyenek. 14.09. cikk Elosztóhálózat 1. A teljes elosztóhálózat mindig elzárható legyen a könnyen, és gyorsan hozzáférhetõ fõelzáró szeleppel. 2001/42. szám 2. Minden egyes gázfogyasztó készüléket külön leágazó vezetékhez kell csatlakoztatni, és valamennyi ágvezetékre saját elzáró szerelvényt kell felszerelni. 3. Az elzáró szelepek felszerelése során figyelembe kell venni, hogy azok védettek legyen az idõjárás, és az ütések hatásától. 4. Minden nyomásszabályozó után próbacsatlakozást kell kialakítani. Elzáró szerelvény beépítésével biztosítani kell, hogy a nyomáspróba során a próbanyomásnak a nyomásszabályozó ne legyen kitéve. 14.10. cikk Gázfogyasztó készülékek, és azok szerelése 1. Kizárólag olyan gázfogyasztó készülék üzemeltethetõ, amelyet az illetékes felügyeleti hatóság propán-bután gázkeverékre engedélyezett. Olyan szerelvénnyel legyen ellátva, amelyek hatásosan megakadályozzák az el nem égett gázok kiáramlását az üzemi-, vagy a gyújtóláng megszûnése, kialvása esetén. 2. A gázfogyasztó készüléket úgy kell elhelyezni, és bekötni, hogy ne tudjon felborulni, vagy véletlenszerûen elmozdulni, és kizárt legyen a csatlakozó vezeték véletlen leszakadása. 3. Szabadba vezetõ füstgázvezetékbe kell bekötni a fûtõkészülékeket, vízmelegítõket, és hûtõgépeket. 4. Gázfogyasztó készülék kormányállásban történõ elhelyezése csak akkor engedélyezhetõ, ha a kialakítása olyan, hogy gázszivárgás esetén a gáz nem juthat be a mélyebben fekvõ terekbe, elsõsorban a távvezérlõ berendezés átvezetésein keresztül a géptérbe. 5. A hálóhelyiségekben csak akkor helyezhetõ el gázkészülék, ha az égés során a helyiség levegõjét nem használhatja fel. 6. Az olyan a gázkészüléket, amelynél az égés a helyiség levegõjének felhasználásával megy végbe, megfelelõen nagy térben kell elhelyezni. 14.11. cikk Szellõztetés és az égéstermékek elvezetése 1. Az olyan terek szellõzését, amelyekben a helyiség levegõjét használó gázfogyasztó készülék van elhelyezve, a levegõ bevezetésére és elvezetésére szolgáló megfelelõ méretû, legalább 150 cm2 szabad keresztmetszetû, nyílásokkal kell biztosítani. 2. Szellõzõnyíláson nem lehet zárószerkezet, és nem nyílhat hálóhelyiségbe. 3. Az égéstermékek elvezetésére szolgáló készülékek kialakítása tegye lehetõvé az égéstermékek maradéktalan elvezetését. Üzembiztosak legyenek, és nem éghetõ 2001/42. szám anyagokból készüljenek. A füstgáz elvezetését hátrányosan nem befolyásolhatják a helyiség szellõztetésére szolgáló ventilátorok. 14.12. cikk Kezelési és biztonsági elõírások A hajó megfelelõ helyén kezelési utasítást kell elhelyezni, amely legalább az alábbiakat tartalmazza: „Az elosztóhálózatra nem csatlakoztatott palackok elzáró szelepét még akkor is zárva kell tartani, ha a palackok üresek.” „A tömlõket ki kell cserélni, ha azt állapotuk indokolja.” „Minden palackot be kell kötni, vagy az érintett leágazó vezetéket el kell tömíteni.” 14.13. cikk Átvétel A cseppfolyósított gázzal mûködõ berendezés üzembe állítása elõtt, és minden változtatás, vagy karbantartás után, továbbá a 14.15. cikk szerinti bizonyítvány minden egyes megújításánál a teljes berendezést, a szemlebizottság által elismert szakértõnek, kell átvennie. Az átvételnél a szakértõnek ellenõriznie kell, hogy a berendezés megfelel-e az ebben a fejezetben foglalt követelményeknek. Errõl készült jelentését meg kell küldenie a szemlebizottságnak 14.14. cikk Próbák A gázberendezést az alábbi feltételeknek megfelelõen kell próbálni: 1. Közepes nyomású vezetékek esetén az elsõ nyomáscsökkentõ 14.09. cikk 4. pont szerinti elzáró szerelvénye és az utolsó nyomáscsökkentõ elõtti elzáró szerelvény között lévõ szakaszon: (a) Nyomáspróba levegõvel, inert gázzal, vagy folyadékkal, amelynek nyomása a légköri nyomás feletti 20 bar; (b) Tömörségi próba levegõvel, vagy inert gázzal 3,5 bar nyomással a légköri nyomás felett. 2. Az üzemi nyomás alatt álló csõvezetékek esetén az egyetlen, vagy az utolsó nyomáscsökkentõ 14.09. cikk 4. pont szerinti elzáró szerelvénye és a fogyasztókészülékek elõtti elzáró szelepek között lévõ szakaszon: Tömörségi próba levegõvel, vagy inert gázzal a légköri nyomás feletti 1 bar túlnyomással. 3. Vezetékek az egyetlen, vagy az utolsó nyomáscsökkentõ 14.09. cikk 4. pont szerinti elzáró szerelvénye és a fogyasztókészülékek kezelõszervei között: Tömörségi próba 0,15 bar nyomással a légköri nyomás felett. 2001/42. szám 4. Az 1.b., 2. és 3. szerinti próbáknál a vezetékek akkor tekinthetõk gáztömörnek, ha a hõmérséklet kiegyenlítõdéséhez elegendõ várakozási idõ elteltével, az ezt követõ 10 perc során a próbanyomás nem csökken. 5. A palackok csatlakozói, a csõkötések, és a szerelvények csatlakozói, amelyek a palackban uralkodó nyomásnak vannak kitéve, valamint a nyomáscsökkentõ, és a fogyasztói vezeték közötti csatlakozó: Tömörségi próba üzemi nyomással, egy habképzõ anyag alkalmazása. 6. A fogyasztókészülékeket névleges teljesítménnyel üzembe kell helyezni, és ellenõrizni kell, hogy az égés különbözõ állásoknál szabályos, és zavartalan. A kifogástalan mûködés szempontjából ellenõrizni kell a gyújtásbiztosítást. 7. A 6. pont szerinti próbákat követõen minden egyes, a füstgázcsõbe bekötött fogyasztókészüléknél meg kell gyõzõdni arról, hogy zárt ablakok, és ajtók, valamint a szellõzõ berendezések mûködtetése mellett, 5 percig névleges teljesítményen történõ üzemeltetés után, nem távozik-e el füstgáz az áramlásbiztosítónál. Ha nem csak pillanatnyi gázkilépésrõl van szó, akkor annak okát azonnal fel kell deríteni. A gázkészüléket mindaddig tilos üzemeltetni, ameddig minden hibát el nem hárítottak. 14.15. cikk A tanúsítás érvényességének meghosszabbítása 1. A hajóbizonyítványban tanúsítani kell, hogy a cseppfolyósított gázzal üzemelõ mindegyik berendezés megfelel e fejezet rendelkezéseinek. 2. A megfelelõséget a 14.13. cikk szerinti átvétel eredménye alapján, a szemlebizottság tanúsítja. 3. A tanúsítás érvényességének idõtartama legfeljebb három év. Megújítására a 14.13. cikk szerinti újabb átvétel esetén van mód. Kivételesen, a tulajdonosnak, vagy meghatalmazottjának megalapozott kérelmére, a szemlebizottság a tanúsítás érvényességét, a 14.13. cikk szerinti átvétel nélkül, legfeljebb három hónappal meghosszabbíthatja. Ezt a meghosszabbítást be kell jegyezni a hajóbizonyítványba. 2001/42. szám

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/d34d8bd1ff03ebc2235b2e6bb1a67e7aaae8ee73/dokumentumok/84be7bd87235639a34b631652d739990a3a40cc3/letoltes