Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 946

d) legalább a 10 m távolságot megtartja, akkor a transzformátor felé nézĘ nyílászárókra nincs tĦzvédelmi követelmény. 3.6. A 2,0 MVA-nál nagyobb névleges teljesítményĦ transzformátorok esetében a 3. rész II. fejezet 2.5. pontjában meghatározott kĘágy helyett a kifolyó, égĘ olaj lehĦtésére és szétfolyásának megakadályozására, az olaj összegyĦjtésére, elvezetésére betonból olajgyĦjtĘ árkot, olajvezetéket és olajtároló gödröt lehet készíteni. 3.6.1. Az olajgyĦjtĘ árkot a transzformátor körül, annak függĘleges vetületétĘl legfeljebb 20 cm távolságban kell kialakítani, amely a kifolyt olajat összegyĦjti. Az olajgyĦjtĘ árkot nem szabad befedni, azt tisztán kell tartani. 3.6.2. Az olajgyĦjtĘ árokból az olaj tároló gödörbe vezetésére legalább 2 %-os lejtésĦ földalatti vagy fedett olajvezetéket kell kialakítani. 3.6.3. Az olajtároló gödröt a transzformátor fĘ berendezéseitĘl és építményektĘl olyan távolságban kell elhelyezni, hogy azokat a keletkezĘ olajtĦz ne veszélyeztesse. A gödör méretét úgy kell megválasztani, hogy a transzformátor, vagy a transzformátorállomás esetén a legnagyobb transzformátor olajtartalmának legalább 70 %-át képes legyen befogadni. 3.7. Az 1,6 MVA-nál nagyobb névleges teljesítményĦ transzformátorok – legalább a 3. rész II. fejezet 2.3. pontjában elĘírt mértékig – teljesen körüljárhatóak legyenek.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes