Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 Lásd a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet.
Paragraph Index: 1321

4. ábra A lépcsĘs üzemi és biztonsági légzĘszelep jellemzĘ mĦködési-biztonsági paraméterei Pu - az üzemi nyomás Pvn = Pvsz - a nyitó-, és/vagy szivárgási nyomás vákuumban Pvb - a beszívási nyomás vákuumban (erre vonatkozik a Va értéke) Pmeg - a tartály vákuumra megengedett nyomásértéke Pvak - a légzĘszelep nyomásakkumuláció a nyitás és beszívás között Va - a légzĘszelep beszívási teljesítménye Ptn = Ptsz - a nyitó, vagy szivárgási nyomás túlnyomás esetén Pll - a lefúvási nyomás túlnyomás esetén (erre vonatkozik Ve értéke) Pmeg - a tartály túlnyomásra megengedett nyomásértéke Plsk - a légzĘnyomás akkumulációja a nyitás és lefúvás között Ve - a légzĘszelep lefúvási teljesítménye Az 1 index az üzemi, a 2 index, pedig a biztonsági légzĘszelep paramétereit jelzi. 7.9.18. A légzĘszerelvények kilépĘnyílásai a föld felett olyan magas legyen, hogy a tartály feltöltésekor kiáramló gĘz-levegĘ elegy veszélymentes elvezetése a 4. sz. rész, IX/1. fejezet szerint. 2008/28/II. szám 7.9.19. Ha a tartályokat az IX/1. fejezet szerinti gázingaeljárással töltik, akkor a tartályok töltéskor csak a gázátfejtĘ csövön keresztül lélegezhetnek. A tartályok szabadba vezetett nyílásai és kilégzĘi a gázátfejtés alatt zárva legyenek. 7.9.20. A légzĘszerelvényeket gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezettel kell ellátni a 7.13. pont szerint. 7.9.21. Ha a légzĘszelep elfagyás veszélye a közeg és/vagy szerkezeti kialakítása folytán nem zárható ki, akkor a szelepet fagy ellen védeni kell. 7.9.22. Az úszótetĘs és a belsĘ úszótetĘs tartályok úszótetejének légzĘszerkezetei az úszótetĘ alátámasztására való felülésekor mechanikus szerkezettel teljes keresztmetszetükben nyíljanak, és a tetĘ felúszásakor zárjanak. Az 1000 m3 névleges Ħrtartalomnál, vagy 100 m2 tartályfelületnél nagyobb tartályok esetén legalább 2 db légzĘszerelvényt kell felszerelni és ezeket a tartályt töltĘ, vagy lefejtĘ szivattyúk legnagyobb térfogatáramára kell méretezni. 7.9.22.1. Ha az úszótetĘ tömítése alatt kialakulható gáztérben túlnyomás keletkezhet, akkor ezt a teret is légzĘszerelvénnyel kell ellátni. 7.9.22.2. A légzĘszerkezeteknek szikrát adó fémes felütközése ne legyen. 7.10. Vészhelyzet elleni védelem szerkezetei 7.10.1. A legnagyobb veszélyt a tartálypalást szétnyílása jelenti, ezért ez elleni védekezés céljából a megfelelĘen méretezett - a gyengített tartálytetĘ- és tartálypalást-csatlakozással kivitelezett tartályszerkezet (repülĘtetĘ) vagy - a szabad keresztmetszetet biztosító – vákuumálló - hasadótárcsa vagy hasadópanel, robbanóajtó beépítése szükséges. 7.10.2. A vészlefúvatás céljára csak egyedi vagy típusengedéllyel és gyártómĦvi bizonylattal ellátott szerelvény(ek) építhetĘ(k) be. Az engedélyeknek és bizonylatoknak a szerelvény beépítési feltételeit és üzemeltetési, ellenĘrzési elĘírásait is tartalmazniuk kell. 7.11. SzintmérĘ, mintavevĘ és túltöltés elleni szerkezetek 7.11.1. A tartályokat szintmérĘ berendezésekkel kell ellátni. Nyitott üzemĦ, legfeljebb 200 m3 névleges Ħrtartalmú tartályokon, mechanikus elven mĦködĘ szintmérĘ (mérĘszalag, mérĘpálca, úszós szintállás mutató, stb.) használható. A 200 m3-nél nagyobb névleges Ħrtartalmú tartályoknál a szintmérést a 8.3. pont szerint kell kivitelezni. 7.11.2. A merevtetĘs tartálynál a mérĘnyílást a tartály tetején kell elhelyezni, a külsĘ lépcsĘ vagy létra közelében úgy, hogy a tartály szélétĘl való távolsága legalább 0,5 m legyen, a nyílás belsĘ átmérĘje, pedig legalább 0,15 m legyen. A mérĘszalaggal érintkezĘ részek gyújtószikrát nem okozó anyagokból készüljenek. A nyílás fedele légmentesen zárható és könnyen oldható kivitelĦ legyen. A nyílásfedél átcsapódásakor bekövetkezĘ szikraképzĘdés megakadályozására gyújtószikrát nem okozó anyagú ütközĘt kell használni. A mérĘnyílást keresztmetszetének megfelelĘ csatlakozó csĘtoldatra kell elhelyezni, hogy szükség esetén a csavarkötés feloldásával bármikor cserélhetĘ legyen. 7.11.3. Az úszótetĘs és a belsĘ úszótetĘs tartálynál a mérĘ- és mintavevĘ csĘ átmérĘje legalább 150 mm legyen, amely egyben az úszótetĘ vezetĘje is lehet. FelsĘ végének kiképzése a 7.11.2. pont szerint. 7.11.4. Az úszótetĘs tartály tetején mintavévĘ nyílás bárhol elhelyezhetĘ a 7.11. pont szerint kivitelezve. 7.11.5. Rétegmintavételi helyek 7.11.5.1. A függĘlegesen elkülönülĘ (rétegzĘdĘ) minĘségĦ folyadékot tartalmazó tartályokban, az egyes jellemzĘ szinteken, az üzemvitel rendszeres ellenĘrzéséhez mintavételi helyek és mintavevĘ szerkezetek alakíthatók ki. 2008/28/II. szám 7.11.5.2. A mintavevĘ helyek és eszközök kiképzése lehet egyedi és központi kezelĘi szintre összefogott kialakítású. 7.11.5.3. Az egyedi mintavevĘ helyeket biztonságosan kezelhetĘ módon kell elhelyezni és kialakítani. 7.11.5.4. Több szintĦ rétegmintavétel sorozatra alkalmas berendezést elsĘsorban a tartályon belül, vagy szerkezeti okokból a tartályon kívül lehet beépíteni. A különbözĘ magasságból vett mintákat csĘvezetéken, vagy csĘvezeték kötegben kell a kezelĘszintre levezetni, rögzíteni, és ellátni a mintavevĘ szerelvényekkel. KülsĘ szerelés esetén, dermedĘ anyaghoz szigetelés vagy helyi hĘntartás szükséges. Az úszótetĘs és a belsĘ úszótetĘs tartály palástján elhelyezett rétegminta-vételezĘ belsĘ felületi kiképzése olyan legyen, hogy káros hatást ne okozzon a tetĘ tömítĘ szerkezetében. Új rétegmintavevĘ rendszernél elĘnybe kell részesíteni a zárt rendszerĦ kialakítást. 7.11.6. A tartályokat el kell látni túltöltés elleni védelemmel. 7.12. FöldelĘcsatlakozás és villámvédelem A tartály és berendezéseinek villámvédelmérĘl, érintésvédelmérĘl és sztatikus töltés elleni védelmérĘl gondoskodni kell. 7.13. Gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezetek 7.13.1. A gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezetek osztályozása, követelményei és használati feltételei a 4. sz. rész, IX/1. fejezet szerint. 7.13.2. Nem kell gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezet

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes