Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-78 (Year: 2011, Number: 78)
Era: contemporary
Section: 3. melléklet a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 646

b) a tûz és egyéb valószínûleg bekövetkezõ feltételezett kezdeti esemény valószínû kombinációját. 3.3.12.0600. A tûzveszélyelemzésben be kell mutatni, hogy hogyan vették figyelembe a tûz és a tûzoltó rendszerek mûködése lehetséges következményeinek hatását. 3.3.12.0700. A tûzveszélyelemzést valószínûségi alapú tûzkockázati elemzéssel kell kiegészíteni. Az 1. szintû valószínûségi biztonsági elemzésben a tüzeket elemezni kell annak érdekében, hogy értékeljék a tûzvédelmi intézkedéseket, és azonosítsák a tüzek által okozott kockázatokat és a kockázatcsökkentési lehetõségeket. 3.3.12.0800. Minden tûzszakaszt vagy tûzcellát tûzjelzõvel kell felszerelni. A blokkvezénylõben a tûz pontos helyérõl tájékoztató jelzést kell biztosítani. Ezeket a rendszereket szünetmentes biztonsági energiabetáplálással és megfelelõ tûzálló kábelezéssel kell ellátni. 3.3.12.0900. Állandó beépítésû vagy mozgatható, automata vagy kézi oltórendszereket kell telepíteni, amelyeket úgy kell tervezni és elhelyezni, hogy törésük, téves vagy szándékolatlan mûködtetésük ne legyen jelentõs hatással anukleárisbiztonságszempontjábólfontosrendszerekésrendszerelemekbiztonságifunkciójánakteljesíthetõségére. 3.3.12.1000. A tûzivíz elosztórendszerének, az épületen kívüli és belüli csõvezetékeinek biztosítaniuk kell az atomerõmû nukleáris biztonság szempontjából fontos területeinek lefedettségét. A lefedettséget a tûzveszélyelemzéssel kell igazolni. 3.3.12.1100. A szellõzõrendszereket úgy kell elrendezni, hogy tûz esetén minden tûzszakasz betöltse az elválasztó funkcióját. 3.3.12.1200. A szellõzõrendszerek azon részeinek, amelyek a tûzszakaszokon kívül helyezkednek el, ugyanolyan tûzállósági besorolással kell rendelkezniük, mint a tûzszakasz, vagy megfelelõ osztályú tûzvédelmi csappantyúval kell biztosítani elszigetelésüket. 3.3.12.1300. Azokat a tereket, ahol a tûz radioaktív kibocsátást okozhat, tûzjelzéssel és – lehetõség és indokoltság szerint – beépített tûzoltó berendezéssel kell ellátni. Az ilyen terekben az elrendezést, a tûzvédelmi elválasztásokat, a szellõzõrendszereket és a beépített tûzoltó berendezéseket úgy kell megtervezni és telepíteni, hogy megelõzhetõ legyen a kontamináció terjedése, és a tûzterhelés az ésszerûen elérhetõ legalacsonyabb szintû legyen. Ahol a radioaktív hulladék kezelése során éghetõ anyagok kerülnek felhasználásra, olyan beépített oltóberendezést kell alkalmazni, melynek az oltóanyaga az alkalmazott éghetõ anyagnak megfelelõ. 3.3.12.1400. Elemezni kell a radioaktív hulladékok autooxidációjának lehetõségét és potenciális hatásait. 3.3.12.1500. Az atomerõmûvi blokk és rendszereinek, rendszerelemeinek tervezése, létesítése során be kell tartani a más jogszabályokban megfogalmazott, a nukleáris létesítményekre is vonatkozó tûzvédelmi elõírásokat. 3.3.12.1600. Robbanásveszélyes közeg használata és tárolása esetén az érintett rendszerek, rendszerelemek védettségének és a szükségesvédõövezet kijelölésénekösszhangbankelllenniea közeg veszélyességével,és meg kell felelnie a jogszabályoknak és az alkalmazható szabványoknak. 3.3.13. Leszerelés 3.3.13.0100. A tervezés során figyelembe kell venni az atomerõmûvi blokk végleges leállításából és leszerelésébõl adódó követelményeket:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/56c523463ad7f94a02051f34386ca5267722f5d2/dokumentumok/68e3ea36dfd4c52213be4a94d3f7ac14072c077f/letoltes