Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: készítményeket, amelyek a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a
Paragraph Index: 2190

7. RAKTÁROZÁS ÉS TÁROLÁS 7.1. Egy helyiségben az „A” és „B” tĦzveszélyességi osztályba tartozó különbözĘ halmazállapotú anyagok vagy a „C” és „D” tĦzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal együtt – amennyiben vonatkozó mĦszaki követelmények ettĘl eltérĘen nem rendelkezik – nem tárolhatók. 7.2. Az „A” és „B” tĦzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, „C” tĦzveszélyességi osztályba tartozó éghetĘ folyadékot kiszerelni, csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek hiányában olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás és hatékony szellĘzést biztosítottak. 7.3. Az „A” és „B” tĦzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, valamint a „C” és „D” tĦzveszélyességi osztályba tartozó éghetĘ folyadékot csak jogszabályban, vonatkozó mĦszaki követelményben meghatározott zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni. 7.4. Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb éghetĘ anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hĘt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, együtt tárolni nem szabad. Az öngyulladásra hajlamos anyag hĘmérsékletét naponta, vagy – ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik – folyamatosan ellenĘrizni kell és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni. 7.5. Az „A” és „B” tĦzveszélyességi osztályba tartozó anyag, valamint a „C” tĦzveszélyességĦ éghetĘ folyadék egyedi és gyĦjtĘcsomagolásán – amennyiben jogszabály ettĘl eltérĘen nem rendelkezik – az anyag tĦzveszélyességi osztályát szövegesen, vagy piktogrammal kell jelölni. A jelölést a gyártó vagy a csomagoló, kiszerelĘ, vagy a forgalomba hozó, valamint – a felhasználáshoz külföldrĘl közvetlenül érkezĘ anyag, éghetĘ folyadék esetében – a felhasználó köteles elvégezni. 7.6. A kereskedelmi létesítményekben az „A” és „B” tĦzveszélyességi osztályba tartozó anyagok elhelyezésének módját és mennyiségét az üzemeltetĘnek írásban kell meghatároznia. 7.7. Veszélyes áruk szállításával összefüggĘ átmeneti (ideiglenes) tárolás esetén a vonatkozó mĦszaki követelményekben elĘírtakat kell alkalmazni. 7.8. TetĘtérben és talajszint alatti helyiségben „A” és „B” tĦzveszélyességi osztályba tartozó anyagot tárolni nem szabad. 7.9. Az épület tetĘterében, padlásán éghetĘ anyagot csak úgy és olyan mennyiségben szabad elhelyezni, hogy azok a tetĘszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetĘszerkezet éghetĘ anyagú elemeitĘl és a kéménytĘl legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el. 7.10. A 200 m2 feletti üzemi és tárolóhelyiség födém-, tetĘszerkezete, valamint a tárolt anyag között legalább 1 méter távolságot kell biztosítani. 7.11. A raktározás, tárolás területét éghetĘ hulladéktól, száraz növényzettĘl mentesen kell tartani. 7.12. Az „A” és „B” tĦzveszélyességi osztályba tartozó anyagot és az éghetĘ folyadékot raktározni, tárolni csak nem éghetĘ anyagból készült állványon, polcon szabad. 7.13. TĦzgátló elĘtérben mindennemĦ tárolás tilos.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes