Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 a tĦz elleni védekezésrĘl, a mĦszaki mentésrĘl és a tĦzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
Paragraph Index: 1706

d) levegĘ hozzáadásával az elegyet az alsó robbanási határ alá csökkenti. 5.3.4. CsĘvezetékekben a detonációzár és a gyújtás lehetséges helye között 150 mm névleges átmérĘig legalább 10 bar névleges nyomású, 150 mm névleges átmérĘ felett legalább 16 bar névleges nyomású csöveket és idomokat kell beépíteni. 150 mm névleges átmérĘjĦ csĘvezetékig tetszés szerinti sugarú könyökívek, valamint T- és egyéb idomok meg vannak engedve. 150 mm névleges átmérĘ fölött az idomdarabok íve a csĘátmérĘnek legalább 1,5-szöröse legyen. 5.3.5. A detonáció elleni biztosítások nyomásra igénybe vett részeinek bizonylatolt szakadási nyúlása ä5 > 12% (könnyĦfémre ä > 5%) legyen. 2008/28/II. szám 5.3.6. A detonáció elleni biztonság feleljen meg a robbanásbiztonság követelményeinek is. 5.4. Használati feltételek A gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezetet a védendĘ tartályon, berendezésen vagy lehetĘleg annak közelében kell elhelyezni oly módon, hogy könnyen karbantartható legyen. 5.4.1. TĦzhatásnak tartósan ellenálló szerkezetek 5.4.1.1. TĦzhatásnak tartósan ellenálló szerkezetek szükségesek légzĘberendezésekhez és minden egyéb nyíláshoz, amelyek a tartály gĘzterét a külsĘ levegĘvel összekötik. 5.4.1.2. TĦzhatásnak tartósan ellenálló szerkezeteket közvetlenül a tartályra kell elhelyezni, de lehetséges rövid csĘvezetékre is felszerelni. 5.4.1.3. TĦzhatásnak tartósan ellenálló szerkezeteket úgy kell beépíteni, hogy a gĘz-levegĘ elegyet függĘlegesen felfelé vezessék el. 5.4.1.4. Tartós tĦzhatás elleni biztosítások párhuzamos elrendezése meg van engedve. A szerelvények egymástól való legkisebb távolsága, tengelytĘl tengelyig, átmérĘjüknek legalább ötszöröse legyen. 5.4.2. Robbanási hatásnak ellenálló szerkezetek 5.4.2.1. A robbanási hatásnak ellenálló szerkezetek csĘvégzĘdésének biztosításaként - a tartályok légzĘberendezéseinek beszívószelepein, stb. - szükségesek. Robbanástér biztosításaként a belsĘ égésĦ motorok, forgattyúházához (kipufogójához) építendĘk be. CsĘrobbanás biztosításként szivattyú és tartály közötti rövid csĘszakaszba vagy termikus utóégetĘ berendezés elé kell elhelyezni. 5.4.2.2. A gyújtóforrás lehetséges helye és a csĘrobbanás biztosítás között nem szabad lánggyorsítóként ható elemeket, hirtelen keresztmetszet szĦkítéseket vagy bĘvüléseket, szĦrĘket és hasonlókat elhelyezni. Ez a korlátozás nem vonatkozik a csĘvezetékkel azonos keresztmetszetĦ zárószerelvényre, ha azt üzemszerĦen nyitva tartják. 5.4.3. Detonációnak ellenálló szerkezetek 5.4.3.1. Detonációnak ellenálló szerkezetek szükségesek különösen: A tartály légzĘvezeték-csatlakozásához, ha a detonációval szemben ellenálló szerkezethez a gĘzlevegĘ elegy elvezetésére csĘvezeték csatlakozik, amely megfelel az 5.3.3. pont elĘírásainak. Olyan töltĘ- és lefejtĘvezetékekhez, amelyek üzemszerĦen nincsenek állandóan éghetĘ folyadékkal feltöltve, és robbanásveszélyes elegyet tartalmazhatnak. Ez különösen azoknál a töltĘ- és lefejtĘvezetékeknél lényeges, amelyeket felülrĘl vezetnek a tartályba és lenyúlnak egészen a tartály aljáig. 5.4.3.2. Kivételt képeznek az 5.4.3.1. pont alól a tartály töltésére és ürítésére vagy a gázvisszavezetésre szolgáló oldható csĘ- és tömlĘcsatlakozások, ha ezek közvetlenül egy robbanási hatásnak ellenálló, vagy tartós tĦzhatás ellen védett szerkezettel ellátott kapcsolóberendezéshez csatlakoznak. 5.4.4. Gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezetek elhagyása Nem szükséges gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezet a következĘ esetekben: 5.4.4.1. Olyan tartálynyílásokhoz, amelyeknél a tárolási körülmények következtében robbanásveszélyes légtér kialakulása nem várható, vagy ha a tartály a belsejében bekövetkezĘ robbanásnak felhasadás nélkül ellenáll. Nem szükséges továbbá:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes