Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 490

g) a közvetlenül az oltóberendezéshez csatlakozó szerelvényeket (visszacsapó, elosztó-, ürítĘ- és biztonsági szelepek stb.). 2.5.2. Az oltóközpontot külön helyiségben, a védett tér közelében kell elhelyezni, de az árasztandó helyiségben is elhelyezhetĘ, ha annak légtere 2000 m3-nél nagyobb. Ebben az esetben az oltóközpontot a helyiség többi részétĘl sodronyhálóval vagy nem éghetĘ anyagú válaszfallal kell elkülöníteni. 2.5.3. Az oltóközpont padozata környezeténél ne legyen alacsonyabban. 2.5.4. Az oltóközpontnak legyen szellĘzése. Természetes szellĘzéskor az alsó és a felsĘ szellĘzĘnyílás a szabadba nyíljon és az alsó nyílásnak (szellĘzĘ alagút) a szabad tér felé legalább 2%-os lejtése legyen. Az alsó szellĘzĘnyílás a helyiség legalacsonyabb pontján legyen. Ha az 2008/28/II. szám oltóközpont bejárata nem a szabadba nyílik, akkor a bejáratnál olyan kiemelhetĘ, legalább 0,2 m magas küszöböt kell építeni, amely az alsó szellĘzĘnyílás felsĘ szélénél magasabb. 2.5.5. Az oltóközpont hĘmérséklete 0 és +30 °C között legyen. 2.5.6. Az oltóközpontban elhelyezhetĘk a tartalék szén-dioxid-palackok és a tömegmérésre használatos mérleg is. 2.6. CsĘvezetékek, utánfúvó. 2.6.1. A csĘvezeték jól hegeszthetĘ acélból készüljön (a varrat nélküli, szavatolt minĘségĦ acélcsövek, a varrat nélküli acélcsövek méretei és számított tömege és a normál és vékony falú, csĘmenetvágásra alkalmas méretĦ acélcsövekre vonatkozó mĦszaki követelmények szerint). 2.6.2. A csĘvezetékek külsĘ korrózió ellen védve legyenek, a belsĘ részeket pedig beépítés elĘtt ki kell tisztítani és a fúvókák felszerelése elĘtt levegĘvel ki kell fúvatni. 2.6.3. A csĘvezetékeket falon kívül, az ürítĘnyílások és a kiömlĘ szerelvények felé legalább 5%- os lejtéssel kell szerelni. Ha ez nem valósítható meg, akkor a tömegáram számításakor a számított nyomásértéket módosítani kell (6. táblázat). 2.6.4. A gyĦjtĘcsĘ próbanyomása legalább a palackok próbanyomásával legyen azonos. Az elosztóvezeték próbanyomása legalább 80 bar, a kifúvó-vezeték próbanyomása legalább 20 bar túlnyomás legyen. 2.6.5. A gyĦjtĘcsĘ, az elosztó- és a kifúvó-vezeték, valamint a fúvókák átbocsátó keresztmetszetét a tervezett össztömegáramból kell meghatározni. 2.6.6. Az utánfúvó rendszer olyan legyen, hogy a szén-dioxid befagyás és dugulás nélkül áramolhasson ki. 2.7. Szerelvények, fúvókák. 2.7.1. A szerelvények és a fúvókák anyaga óntartalmú ötvözet ne legyen. 2.7.2. A palackszelep gyorsnyitó rendszerĦ és fajlagos átbocsátó keresztmetszete legalább 2,6 mm2/kg legyen, próbanyomása pedig egyezzen meg az alkalmazott palack próbanyomásával. 2.7.3. A palackszelep kivezetĘ csatlakozása és a palackhoz csatlakozó menet a vonatkozó mĦszaki követelmények szerint. 2.7.4. A palackszelep lefúvó szerelvényének átbocsátó keresztmetszete legalább 12 mm2, nyitási nyomása pedig legfeljebb a palack tervezési nyomásával azonos legyen. Hasadólemezes megoldáshoz csak a gyártó minĘségi bizonyítványával ellátott hasadólemez használható. 2.7.5. Biztonsági szelepeket kell használni minden zárt csĘszakaszban (az elosztószelepes gyĦjtĘcsövön, stb.). Ennek nyitási nyomása legfeljebb a palack tervezési nyomásával legyen azonos. A biztonsági szelep átbocsátó keresztmetszete akkora legyen, hogy a szerelvényekben a próbanyomásnál nagyobb nyomás ne keletkezhessen. Hasadó-lemezes megoldás nem használható. 2.7.6. A palackszelep és a gyĦjtĘcsĘ közé visszacsapó szelepet kell elhelyezni. A palack eltávolításakor a visszacsapó szelep a gyĦjtĘcsövön kell maradjon. A visszacsapó szelep fajlagos átbocsátó keresztmetszete legalább 1,7 mm/kg legyen. Próbanyomása legalább a csatlakozó szerelvények próbanyomásával legyen egyenlĘ. 2.7.7. Az elosztószelep követelményei a szén-dioxiddal oltó berendezéshez való elosztószelepre vonatkozó mĦszaki követelmények szerint. A 40 NÁ típus legfeljebb 24 db, az 50 NÁ legfeljebb 38 db (30 kg töltetĦ) palack csatlakoztatásához használható. 2008/28/II. szám 2.7.8. ÜrítĘ- (víztelenítĘ-) szerelvényt kell beépíteni minden víztelenítésre kerülĘ csĘszakaszba. Az ürítĘszerelvény nyomás alatt is balesetmentesen nyitható legyen. Próbanyomása egyezzen meg az ürítĘszerelvényt tartalmazó csĘvezetékszakasz próbanyomásával. 2.8. Indítóberendezés. 2.8.1. Az indítás kézi vagy önmĦködĘ lehet. Az önmĦködĘ indítóberendezés vezérlése mechanikus ( többek között a hĘhatásra szétváló kapocsra vonatkozó mĦszaki követelmények felhasználásával) vagy villamos (az V. sz. fejezet szerinti tĦzjelzĘ berendezés kimenĘjelével vezérelt, stb.) lehet. A kézi indítás az oltóközpontban legyen végezhetĘ. Az indításhoz legfeljebb 100 N erĘ kifejtésére legyen szükség. 2.8.2. A közvetlen indításra (szelepek nyitására) felhasználható: - az elsĘ- (nyitó-) súly helyzeti energiája, - a pneumatikus vagy hidraulikus rendszer, és a - piropatron (robbanópatron). 2.8.3. Az önmĦködĘ berendezés tegye lehetĘvé a szén-dioxid-telep megbízható és a kívánt mĦködési módnak megfelelĘ indítását, valamint - szükség esetén - a különbözĘ vezérléseket (szellĘzés leállítás, nyílások zárása stb.). 2.8.4. Szükség esetén - ha az oltóközpont nem közelíthetĘ meg könnyen és gyorsan - kézi távindítás is használható. Az indítószerelvényt indokolatlan mĦködtetés ellen védeni kell (betörhetĘ üveglappal, stb.). 2.8.5. Az indítás folyamatában az elosztószelepek ne nyíljanak késĘbb, mint a palackszelep. 2.8.6. Az indítóberendezés - a szén-dioxid-telep helyi kézi indítója kivételével - kikapcsolható legyen (karbantartás idején, stb.). 2.9. JelzĘberendezés. 2.9.1. Ha a védett helyiségben állandó jelleggel személyek tartózkodnak, vagy ha különleges körülmények azt megkövetelik, akkor elárasztás elĘtt a helyiségben hang- és fényjelzĘ berendezést kell mĦködtetni, és az indítóberendezést olyan késleltetĘvel kell felszerelni, amely a szén-dioxid kiáramlását - a helyiségben levĘk menekülése céljából (5. sz. rész I/6. fejezet) - legfeljebb 1 percig megakadályozza. 2.9.2. A jelzĘberendezés egyértelmĦ, megbízható optikai és akusztikai jelzéseket adjon. 2.9.2.1. Az oltóberendezés indítását a védett helyiségben és/vagy az állandó ügyelet helyén jelezni kell. Több szén-dioxid-telep és/vagy többféle indítási lehetĘség esetén azt is jelezni kell az ügyelet helyén, hogy az oltóberendezésnek mely része mĦködött. 2.9.2.2. ÖnmĦködĘ szivárgásjelzéskor jelezni kell a 10%-os szén-dioxid-tömeghiányt. 2.9.2.3. Optikai jelzéssel jelezni kell az indítóberendezés és a jelzĘberendezés villamosenergia-ellátásának a meglétét. 2.9.2.4. A hangjelzés oly módon legyen törölhetĘ, hogy újabb jelzéskor ismét mĦködjön. 2.10. Áramellátás. Az indító és a jelzĘberendezés áramellátását minden más fogyasztótól független biztosítójú áramkörrĘl kell megvalósítani. Ha az önmĦködĘ indítórendszer villamos vezérlésĦ, akkor kettĘs villamos betáplálás vagy tartalék áramforrás legyen. 3. MEGJELÖLÉS, FELIRATOK. 3.1. Megjelölés. 3.1.1. A szén-dioxid-telepen jól látható és maradó módon a következĘket kell feltüntetni: 2008/28/II. szám

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes