Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-78 (Year: 2011, Number: 78)
Era: contemporary
Section: 4. melléklet a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 747

d) teljes kép kialakíthatósága az atomerõmû folyamatairól, különösen a nukleáris biztonságot érintõekrõl. 4.5.1.0300. A blokkvezénylõi rendszerek, rendszerelemek számára tervezett, folyamatos, szünetmentes villamos betáplálásnak az üzemviteli dokumentációkban meghatározott mértékben mûködõképesnek kell lennie az atomerõmûvi blokk minden tervezett üzemállapotában. 4.5.1.0400. A blokkvezénylõ megfelelõ munkafeltételeit folyamatosan biztosítani kell, valamint intézkedéseket kell tenni a vezénylõterem személyzetének védelme érdekében, hogy a blokkvezénylõ tervezési üzemzavari körülmények esetén is megközelíthetõ legyen, és az ott dolgozó személyzet sugárterhelése az elfogadható határértékek alatt maradjon. 4.5.1.0500. A blokkvezénylõben az információt szolgáltató jelzések képi megjelenítésének és hangjelzésének az üzemviteli dokumentációkban meghatározott mértékben folyamatosan mûködõképesnek kell lenniük. 4.5.1.0600. A tartalékvezénylõ funkcióképességét folyamatosan fenn kell tartani, és rendszeresen ellenõrizni kell. 4.5.1.0700. Biztosítani kell, hogy az üzemeltetõ személyzet minden részletre kiterjedõen megismerkedjen az üzemeltetést támogató mûszaki dokumentumok tartalmával, beleértve azok mindenkori változtatásait is. 4.5.1.0800. Az üzemeltetést támogató mûszaki dokumentumok aktuális verzióit az üzemeltetõ személyzet számára a vezénylõteremben és az üzemviteli tartózkodó helyiségekben elérhetõvé kell tenni. 4.5.1.0900. Az egyes, normál üzemeltetést támogató mûszaki dokumentumokban utalni kell azokra az üzemeltetõi dokumentumokra, melyek az üzemeltetéskor várható üzemi eseményeket, a tervezési üzemzavarokat kezelik. 4.5.2. Eltérés a normál üzemtõl, tervezési üzemzavari állapot 4.5.2.0100. A végrehajtási utasításokban és az eljárásrendekben szabályozni kell a paraméterek dokumentálásának rendjét arra az esetre, ha az üzemviteli és környezeti paraméterek eltérnek a megengedett korlátozásoktól. Az eljárásrendekben meg kell határozni az eltérések esetén elvégzendõ hatáselemzések, értékelések készítésének, a szükséges javító intézkedések meghatározásának szervezeti és adminisztratív kereteit. 4.5.2.0200. Az üzemeltetés operatív dokumentumaival összefüggõ változtatások, az ideiglenes módosítások, a normál üzemvitel kereteit meghaladó mûveletek, vizsgálatok, kísérletek, vagy mûszaki szükségességbõl elrendelt ideiglenes üzemviteli utasítások kidolgozásának folyamatát szabályozni kell. E dokumentumok jóváhagyási folyamatába az üzemviteltõl független, a nukleáris biztonságért felelõs szervezeti átmeneti tároló területén tartózkodót is be kell vonni. 4.5.2.0300. A normál üzemvitel kereteit meghaladó mûveletek, vizsgálatok, kísérletek, vagy mûszaki szükségességbõl elrendelt ideiglenes módosítások végrehajtását biztosító tevékenységeket csak a szabályozás szerint kidolgozott és jóváhagyott dokumentumok birtokában szabad megkezdeni. 4.5.2.0400. Minden ideiglenes módosítást egyértelmûen azonosítani kell az átalakítás helyszínén, minden érintett rendszer, rendszerelem kezelésére szolgáló kezelõszervnél, továbbá a velük kapcsolatos adminisztratív és mûszaki háttértevékenységet végzõ munkahelyen. Az üzemviteli személyzetet pontosan tájékoztatni kell az ideiglenes módosításokról és az atomerõmû üzemére gyakorolt hatásairól. 4.5.2.0500. Az atomerõmûvi blokk rendszereit, rendszerelemeit az érvényes üzemviteli dokumentációkban, folyamat és végrehajtási utasításokban foglaltaktól – az ideiglenes módosításokat meghatározó utasításokat is ideértve – eltérõ állapotba hozni még átmenetileg sem szabad. 4.5.2.0600. Az egyidejûleg fennálló ideiglenes módosítások számát a lehetõ legkevesebbre kell csökkenteni, és fennállásuk idõtartamát korlátozni szükséges. Az ideiglenes módosításként kezelt eltérõ állapotot a létrehozását indokoló kényszerítõ ok felszámolásával az elsõ, mûszakilag lehetséges idõpontban meg kell szüntetni, és vissza kell állítani az ideiglenes módosítást megelõzõ, terv szerinti állapotot, vagy az ideiglenes módosítást ideiglenes vagy végleges átalakításként kell kezelni. 4.5.2.0700. A nukleáris létesítmény biztonsági jelentésében elemzett, és a késõbb felismert lehetséges tervezési üzemzavarok kezelésére üzemzavar-elhárítási utasításoknak kell rendelkezésre állniuk. Az üzemzavar-elhárítási utasításoknak tartalmaznia kell az atomerõmûvi blokk biztonságos állapotának helyreállításához szükséges intézkedéseket. 4.5.2.0800. A kezelési, tesztelési utasításoknak tartalmazniuk kell azokat a teendõket, amelyeket tervezési üzemzavari helyzet bekövetkezésekor végre kell hajtani az atomerõmûvi blokk biztonságos állapotának helyreállításához. 4.5.2.0900. Az üzemzavar-elhárítási utasításokat ki kell dolgozni, és az ebbõl a célból elvégzett blokkspecifikus elemzésekkelkell alátámasztani. Az üzemzavar-elhárításiutasításoknak összhangbankell lenniük a többi üzemeltetési utasítással, többek között a védelmi jelzések esetén végrehajtandó utasításokkal és a súlyos baleset kezelésére vonatkozó útmutatókkal. 4.5.2.1000. Az üzemzavar-elhárítási utasításoknak biztosítaniuk kell, hogy a vezénylõtermi személyzet gyorsan felismerje azokat a helyzeteket, amelyekre az utasítás vonatkozik. Ehhez az utasítások belépési és kilépési feltételeit meg kell határozni, amelyek alapján a vezénylõtermi személyzet képes kiválasztani a megfelelõ utasítást, és képes navigálni és átváltani az utasításokról a súlyos baleset kezelésére vonatkozó útmutatókra. 4.5.2.1100. Tervezési üzemzavart követõen az atomerõmûvi blokkot újraindítani csak az eljárásrendekben és végrehajtási utasításokban leírtaknak, valamint a vonatkozó kezelési utasításoknak megfelelõen szabad. 4.5.3. Baleseti helyzet 4.5.3.0100. A tervezésen túli üzemzavarokra vonatkozó üzemzavar-elhárítási utasításoknak és a súlyos balesetek kezelésére vonatkozó útmutatóknak rendelkezésre kell állnia. 4.5.3.0200. Üzemzavar-elhárítási utasításokat kell biztosítani a tervezésen túli üzemzavarok kezelésére a zónasérülés kezdetének bekövetkezésig terjedõen, az elvesztett biztonsági funkciók helyreállítása vagy pótlása és a zóna sérülésének megelõzése érdekében. 4.5.3.0300. A súlyos balesetek kezelésére vonatkozó útmutatókat kell biztosítani a súlyos balesetek következményeinek enyhítése céljából arra az esetre, ha az elvesztett biztonsági funkciók helyreállítását vagy pótlását célzó intézkedések nem voltak sikeresek a zónakárosodás megelõzésében. 4.5.3.0400. A tervezési üzemzavarokra vonatkozó üzemzavar-elhárítási utasítások állapotorientált utasítások, vagy állapotorientált és eseményorientált utasítások kombinációinak kell lenniük. A tervezésen túli üzemzavarokra vonatkozó utasítás csak állapotorientált lehet. 4.5.3.0500. A súlyos baleset kezelésére vonatkozó útmutatókat szisztematikus módon, atomerõmû-specifikus megközelítést alkalmazva kell kidolgozni. A súlyos baleset kezelésére vonatkozó útmutatóknak olyan stratégiákat kell tartalmazniuk, amelyekkel a súlyos balesetek elemzéseiben azonosított eseménysorokat lehet kezelni. Az elemzések az atomerõmû súlyos balesetekkel szembeni sérülékenységének azonosítását, az atomerõmû képességeinek értékelését és a baleset-kezelési intézkedések kifejlesztését célozzák. 4.5.3.0600. Az üzemzavar-elhárítási utasításokat és a súlyos baleset kezelésére vonatkozó útmutatókat a lehetõségek szerint olyan formában kell verifikálni és validálni, amilyen formában alkalmaznifogják azokat, annak érdekében, hogy az atomerõmû számára biztosítsák a dokumentumok adminisztratív és mûszaki helyességét, valamint kompatibilitásukat azzal a környezettel, amelyben alkalmazni fogják õket. 4.5.3.0700. Az atomerõmû-specifikus validációhoz és verifikációhoz alkalmazott megközelítést dokumentálni kell. Az emberi tényezõk mûszaki elvei figyelembevételének hatékonyságát az utasításokban és az útmutatókban a validáció során kell vizsgálni. Az üzemzavar-elhárításiutasítások validációját reprezentatív szimulációra kell alapozni, ahol lehetséges, szimulátor alkalmazásával. 4.5.3.0800. Az üzemzavar-elhárítási utasításokat és a súlyos baleset kezelésére vonatkozó útmutatókat naprakész állapotban kell tartani. 4.5.3.0900. A mûszakos személyzetet és a telephelyi, mûszaki háttértámogató személyzetet rendszeres idõközönként képzésben kell részesíteni, az üzemzavar-elhárítási utasítások, és ha lehetséges, akkor a súlyos baleset kezelésére vonatkozó útmutatók alkalmazására is, és szimulátoros gyakorlatokat kell szervezni számukra. 4.5.3.1000. Az üzemzavar-elhárítási utasításokról a súlyos baleset kezelésére vonatkozó útmutatókra történõ áttérést a súlyos balesetek kezelésében gyakoroltatni kell. 4.5.3.1100. A súlyos baleset kezelésére vonatkozó útmutatók által megkövetelt, a szükséges biztonsági funkciók helyreállítása érdekében elengedhetetlen beavatkozásokat tervezni és rendszeresen gyakoroltatni kell. 4.5.3.1200. Baleseti állapot telephelyen belüli kezelésére vonatkozó további követelményeket a 4.12. pont tartalmaz. 4.6. A RENDSZEREK ÉS RENDSZERELEMEK MÛSZAKI ÁLLAPOTÁNAK FENNTARTÁSA 4.6.0.0100. Az engedélyes az üzemeltetési engedély kiadásának alapjául szolgáló elõírásoknak megfelelõen igazolja az elvárt biztonsági funkciók ellátásának képességét – ezen belül az elvárt teljesítményparaméterek szerinti teljesítõképességet – az alábbi módszerek összehangolt alkalmazásával:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/56c523463ad7f94a02051f34386ca5267722f5d2/dokumentumok/68e3ea36dfd4c52213be4a94d3f7ac14072c077f/letoltes