Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 495

o) a mĦködés tényének és helyének jelzését, a nyílászárók lezárását - ha az nem az oltógáz nyomásával van vezérelve -, az egyéb mĦködések próbáját (szellĘzés leállítása, áramtalanítás, utánfúvás indítási feltétele stb.). 4.2.4. EllenĘrizni kell (a palackok egyenkénti vagy csoportos felemelésével) a töltethiány- (szivárgás-) jelzés mĦködését. Ezt követĘen éles próbát kell tartani, indítási rendszerenként legalább 1 db palack tényleges nyitásával. 4.3. IdĘszakos vizsgálat. 4.3.1. Naponta ellenĘrizni kell a szén-dioxid mennyiségét. A megengedettnél nagyobb széndioxid-hiány esetén a kezelési utasítás szerint kell eljárni. 4.3.2. Havonta szemrevételezéssel meg kell vizsgálni a fúvókák, a csĘvezeték és az oltóközpont állapotát, el kell végezni a víztelenítést, és ki kell próbálni a riasztó-, az indító- és a jelzĘrendszer mĦködését. 2008/28/II. szám 4.3.3. Félévenként el kell végezni az oltóberendezés karbantartását, tömegméréssel ellenĘrizni kell a tartalék szén-dioxid és az egyéb tarkalék anyagok mennyiségét. Ezeket jegyzĘkönyvben kell rögzíteni. 4.3.4. Évenként teljes felülvizsgálatot kell végezni. A felülvizsgálatkor ellenĘrizni kell a következĘket: - az oltóberendezés általános állapotát, - a karbantartási munkákat, - a naplót, - az ismételt vizsgálatot igénylĘ berendezések legutolsó próbájának az idĘpontját (a csĘvezetékek nyomáspróbáját, stb.). El kell végezni továbbá az oltóberendezés üzemképességének az ellenĘrzésére való vizsgálatot, éles próbával egybekötve. A felülvizsgálatról értesíteni kell a területileg illetékes I. fokú tĦzvédelmi hatóságot. 5. ÜZEMBE HELYEZÉS, ÜZEMELTETÉS. 5.1. Az oltóberendezés terveinek jóváhagyása. 5.1.1. Oltóberendezést csak a tervezĘ megítélése vagy az illetékes hatóság elĘírása alapján szabad létesíteni. 5.1.2. Új típusú oltóberendezés gyártásához az illetékes hatóság engedélye szükséges. Az engedélyezési kérelemhez az oltóberendezés 5.1.4. pont szerinti terveit kell benyújtani 2-2 példányban. 5.1.3. Az oltóberendezés kiviteli, felújítási vagy átalakítási terveit az 5.1.4. pont szerinti összeállításban - 2-2 példányban - az illetékes hatóságnak kell benyújtani jóváhagyás céljából. 5.1.4. A tervdokumentációnak a következĘket kell tartalmaznia:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes