Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 953

6. TĥZJELZÉS ÉS TĥZOLTÁS. 6.1. Beépített automatikus tĦzjelzĘ berendezést kell létesíteni a 3 kV-os és ennél nagyobb névleges feszültségĦ erĘmĦvi kapcsolóberendezés helyiségében, továbbá a 120 kVos és nagyobb névleges feszültségĦ transzformátorok elhelyezésére szolgáló helyiségében. 6.2. Az atom- és hĘerĘmĦvek (200 MVA névleges teljesítmény felett) szabadtéri transzformátorainak védelmére, olyan tĦzoltóvíz-hálózatot kell létesíteni, amelynél a vízkivétel szempontjából legkedvezĘtlenebb tĦzcsapnál is legalább, 5 bar kifolyási nyomás biztosított. 6.3. A MVA-nál nagyobb beépített névleges összteljesítmény feletti transzformátorállomásokon – a legnagyobb transzformátor külsĘ fĘméreteibĘl számított burkoló felületére (az alapfelületet kivéve) számított – 48 l/perc x m2 fajlagos térfogatáram mellett, a 10 perc oltási idĘnek megfelelĘ oltóvízmennyiséget kell biztosítani. 6.4. A 400 kV-os és nagyobb névleges feszültségĦ, valamint a feszültségtĘl függetlenül a 250 MVA és nagyobb névleges egységteljesítményĦ transzformátorokhoz beépített oltóberendezést kell létesíteni, ha a transzformátor tüze a környezetében levĘ, a transzformátoréval azonos vagy nagyobb értékĦ berendezéseket veszélyezteti, és ez a veszélyeztetés más módon (különösen védĘtávolsággal, lángvédĘfallal) nem szüntethetĘ meg. 6.5. A 120 kV és nagyobb névleges feszültségĦ belsĘtéri transzformátorok védelmére, beépített oltóberendezést kell létesíteni. 6.6. A 15 MVA-nál nagyobb névleges teljesítményĦ, levegĘhĦtésĦ szinkrongép védelmére (turbógenerátor, hidrogenerátor, kompenzátor, motor) beépített, gázzal oltó berendezést kell létesíteni. Nem kell létesíteni beépített, gázzal oltó berendezést azoknál a gépeknél, amelyek villamos szigetelĘanyaga – az álló- és forgórészen egyaránt – legalább az „F” hĘállósági osztályba tartozik vagy nehezen éghetĘnek minĘsül. 6.7. A 120 kV névleges feszültség feletti transzformátorállomások területén – kivéve a 3. rész II. fejezet 6.2., valamint 6.4. pontjában meghatározott eseteket – 4 db B-tĦzosztályú legalább II B tĦztípus oltására alkalmas szállítható tĦzoltó készüléket kell elhelyezni és készenlétben tartani. 6.8. A 120 kV névleges feszültségĦ transzformátorállomások területén 2 db B-tĦzosztályú legalább II B tĦztípus oltására alkalmas szállítható tĦzoltó készüléket kell elhelyezni és készenlétben tartani. 6.9. A 120 kV alatti névleges feszültségĦ és a 10 MVA-nál nagyobb névleges teljesítményĦ transzformátorállomások területén 1 db B-tĦzosztályú legalább II B tĦztípus oltására alkalmas szállítható tĦzoltó készüléket kell elhelyezni és készenlétben tartani. 6.10. A transzformátorállomások belsĘtéri kapcsolóhelyiségeiben:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes