Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 732

8. táblázat Telepítési jegyzék Zóna/ Elem (hagyományos rendszer) Hurok/Cím (analóg rendszer) Védett helyiség megnevezése/ Védett helyiség alapterülete Automatikus érzékelĘk Kézi jelzésadók Egyéb eszközök (hangjelzĘk, fényjelzĘk, másodkijelzĘk, modulok, stb.) Megjegyzés 5.1.2. Rajzok 5.1.2.1. A beépített tĦzjelzĘ berendezés tervéhez telepítési, bekötési és összefüggési rajzok tartoznak. 5.1.2.2. A telepítési rajzoknak tartalmazniuk kell a (legalább M=1:200 méretarányú) léptékhelyes alaprajzokat és jellemzĘ metszeteket. 5.1.2.3. A metszettĘl abban az esetben lehet eltekinteni, ha a rajzokon lévĘ adatokat (belmagasság, gerendák helyzete és mérete, födém vagy a tetĘ dĘlése, tetĘ felülvilágítók helye, stb.) a mĦszaki leírás félreérthetetlenül, szövegesen már tartalmazza. 5.1.2.4. A rajzokon jelölni kell a helyiségek megnevezését és alapterületét, továbbá a kábelvezetést, a rendezĘk helyét, a tĦzjelzĘ központ, az automatikus érzékelĘk és kézi jelzésadók, a hangjelzĘk, a másodkijelzĘk, és az egyéb eszközök telepítési helyeit. 5.1.2.5. Az automatikus érzékelĘk és kézi jelzésadók, a hangjelzĘk, a másodkijelzĘk, és az egyéb eszközök telepítési helye mellett fel kell tüntetni a jelzĘáramkör, és zóna számát és a jelzésadó, valamint érzékelĘ áramköri sorszámát is. 5.1.2.6. A bekötési rajzok, a telepítést, szerelést megkönnyítendĘ, tartalmazzák a jelzĘáramkörök központba kötésének és lezárásának, továbbá az érzékelĘk, kézi jelzésadók, és egyéb eszközök bekötésének mĦszaki paramétereit, megoldásának módját. 5.1.2.7. Összefüggési rajzokon jelölni kell jelzĘ áramkörönként az érzékelĘket, kézi jelzésadókat, és az egyéb eszközöket, továbbá a vezérelt eszközöket. A rajzot nem kell léptékhelyesen készíteni, azonban a védett létesítmény épületeinek, építményeinek, szintjeinek, tĦzszakaszainak kiterjedését jelölni kell. 2008/28/II. szám 5.2. Automatikus érzékelĘk elhelyezése. 5.2.1. Minden védett helyiségbe vagy térrészben legalább egy érzékelĘt kell elhelyezni. PontszerĦ érzékelĘk esetén a védett terület bármely pontjának vízszintesen mért távolsága a legközelebbi érzékelĘig ne legyen nagyobb, mint a 2. rész IV. fejezetének, 2. ábráján (pontszerĦ füstérzékelĘ esetén), vagy 3. ábráján (pontszerĦ hĘérzékelĘ esetén) megadott érték. Vonali füstérzékelĘk esetén a védett terület bármely pontjának vízszintesen mért távolsága a legközelebbi sugártól ne legyen nagyobb a 2. rész IV. fejezetének 3. táblázat értékeinél. 5.2.2. Elhelyezés és szerelési távolság sík valamint dĘlt mennyezet esetén az érzékelĘket nem szabad a mennyezetben süllyesztve elhelyezni, kivéve az ilyen szerelési módra kialakított érzékelĘket. 5.2.3. Ha a védett területen eltérĘ hĘmérsékletĦ rétegzĘdések vannak, akkor a füst várhatóan már jóval a mennyezet alatt szétterül, és réteget alkot. Ha a szétterülés magassága már elĘre valószínĦsíthetĘ, akkor a mennyezet közelében elhelyezett érzékelĘkön kívül további érzékelĘket kell elhelyezni a várható füstrétegzĘdés magasságában. 5.2.4. A pontszerĦ füstérzékelĘk felfüggesztésére vonatkozó követelményeket a 2. rész IV. fejezetének 8. táblázata tartalmazza, a vonali füstérzékelĘk felfüggesztésére vonatkozóan a 2. rész IV. fejezetének 9. táblázatát kell figyelembe venni.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes