Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 936

1. ÁLTALÁNOS TELEPÍTÉSI ELėÍRÁSOK 1.1. Az e fejezet hatálya alá tartozó villamos berendezések építményét a környezĘ építményektĘl legalább a rájuk vonatkozó jogszabályban elĘírt távolságra kell telepíteni. OlajszigetelésĦ transzformátorok építményét (helyiségét, tĦzszakaszát) a tĦzveszélyes (jelzése: „C”) tĦzveszélyességi osztályba kell besorolni. Az egyéb villamos berendezéseket tartalmazó építményt, helyiséget a mérsékelten tĦzveszélyes (jelzése: „D”) tĦzveszélyességi osztályba kell besorolni. 1.2. Az oszloptranszformátor-állomás és a 800 kg-nál kisebb mennyiségĦ olajat tartalmazó szabadtéri villamos berendezés elhelyezési távolsága a következĘ legyen:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes