Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 9/2006. (II. 27.) IM rendelet
Paragraph Index: 1891

6. táblázat BeépítendĘ épület szintszáma Szerkezet csoport Szerkezet megnevezése N=1 N=2 N=3 TetĘtéri teherhordó és merevítĘ szerkezetek elemei (keretállások, székoszlopok, szelemenek, dúcok, könyökök, szélrácsok, kötĘgerendák stb.), amennyiben az használati téren kívül, vagy belül található D R 15 D R30 C R45 Amennyiben külsĘ térelhatároló funkcióval rendelkezik D RE 15 D R 30 E 15 C R 45 E 30 Tartószerkezetek Amennyiben belsĘ térelhatároló funkcióval rendelkezik D REI 15 D R30 EI 15 C R45 EI 30 Térelhatároló szerkezetek TetĘtéri térelhatároló szerkezetek (ferdetetĘ, vízszintes zárófödém) D E 15 D E 15 C E 30 Szakipari szerkezetek MagastetĘk hĘszigetelése, amennyiben az légréssel vagy egyéb, légréssel érintkezĘ éghetĘ anyaggal érintkezik D C A2 A táblázat alkalmazásának feltételei: 3.7.2. A tartószerkezetekre vonatkozó tĦzállósági határérték-követelményt az alábbi módon lehet kielégíteni: 3.7.2.1. A használati tér felĘli burkolat (vagy tĦzvédĘ álmennyezet, valamint önálló tĦzállósági határértékkel rendelkezĘ membrán) tĦzvédĘ képességével, amennyiben az a tartószerkezettel együtt biztosítja a tartószerkezetre elĘírt tĦzállósági követelményt; 3.7.2.2. A tartószerkezeti elemek és azok szerkezeti kapcsolatainak Eurocode szerinti erĘtani és tĦzállósági méretezésével. 3.7.2.3. Akkreditált laboratóriumban végzett tĦzállósági vizsgálattal igazoltan. 3.7.3. A tartószerkezet tĦzvédelmére alkalmazott burkolat tĦzvédĘ képessége az alábbi feltételek együttes teljesülésével vehetĘ figyelembe: 3.7.3.1. A burkolat mögött, a tartószerkezet felĘli oldalon gyújtóforrást okozható vezeték, berendezés nem található (gépészeti berendezés, elektromos vezeték, stb.); 3.7.3.2. Amennyiben a burkolat síkjába vagy a burkolat síkja mögé kerülĘ épületgépészeti és épületvillamossági szerelvények beépítési módja a burkolat folytonosságát nem szakítja meg; 3.7.3.3. Amennyiben a burkolatot áttörĘ és önmagukban gyújtóforrást nem okozó épületgépészeti vezetékek (csatornaszellĘzĘ, stb.) a burkolat síkjában a burkolat tĦzállósági határértékével megegyezĘ és a burkolatot áttörĘ vezeték jellegének megfelelĘ tĦzgátló tömítéssel és elzáró szerelvénnyel ellátottak; 3.7.3.4. TetĘsík ablakok alkalmazása esetén a káva burkolata a tĦzvédĘ burkolat módjára kialakított burkolattal megegyezĘ tĦzállósági határértékĦ és kialakítású legyen. 3.7.3.5. Amennyiben a tetĘszerkezet nyílásos homlokzati sík elé lógó szakaszát (eresz) alsó síkján és homlokvonalán teljes hosszában és szélességében a belsĘ burkolat tĦzállósági határértékével megegyezĘ, alsó tĦzhatás ellen védĘ tĦzgátló burkolattal kell ellátni. 3.7.4. A 6. táblázat alkalmazásának további feltételei: 3.7.4.1. A tetĘre való kijutás és a be nem épített tetĘtéri rész megközelíthetĘségét biztosítani kell. A be nem épített tetĘtéri részbe vezetĘ nyílászáró legalább EI 15 minĘségĦ legyen; 2008/28/II. szám 3.7.4.2. A beépített tetĘtér alatti födémszerkezet a tetĘtéri szerkezetek állékonyság-vesztése esetén Ęrizze meg teherviselĘ képességét. 3.7.4.3. TetĘtérben óvodák, valamint mozgásukban és cselekvĘképességükben korlátozott gyermekek részére létesített iskola, oktatási helyiségei nem alakíthatók ki. 3.8. Egyszintes csarnok épületek tĦzállósági fokozat követelményei

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes