Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-78 (Year: 2011, Number: 78)
Era: contemporary
Section: 3. melléklet a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 665

d) a konténment légterébe kikerülõ hasadási termékek, hidrogén, oxigén és egyéb anyagok kezelésére és eltávolítására szolgáló eszközöket. 3.3.18.0200. A konténment tervezésekor figyelembe kell venni az atomerõmûvi blokk tervezési alapjába tartozó valamennyi üzemzavari folyamatot. Ezen túlmenõen, a tervezési alap kiterjesztéseként figyelembe vett folyamatok kezelésére, következményeinek enyhítésére szolgáló mûszaki megoldásokat is ki kell alakítani, különös tekintettel a konténment épségének megõrzésére és a keletkezõ robbanásveszélyes gázelegyek semlegesítésére. 3.3.18.0300. A konténment határoló falán áthaladó csõvezetéket két, megbízhatóan és függetlenül mûködtetett soros elrendezésû hermetizáló szerelvénnyel – az egyiket a konténmenten belül, a másikat azon kívül elhelyezve – kell ellátni. A hermetizáló szerelvényeknek vagy távmûködtetéssel ellátottaknak, vagy zárt állapotban reteszeltnek kell lenniük, és állapotukról helyzetjelzésnek kell megjelennie a blokkvezénylõben. A szerelvényeket a konténment falához a lehetõ legközelebb kell elhelyezni. A hermetizáló szerelvények specifikációját normál üzem, várható üzemi események és tervezési üzemzavarok figyelembevételével kell meghatározni. 3.3.18.0400. A konténmentet úgy kell tervezni, hogy lehetõség legyen

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/56c523463ad7f94a02051f34386ca5267722f5d2/dokumentumok/68e3ea36dfd4c52213be4a94d3f7ac14072c077f/letoltes