Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-144 (Year: 2011, Number: 144)
Era: contemporary
Section: „1. melléklet a 12/2002. (II. 7.) KöViM rendelethez
Paragraph Index: 659

7. Különleges berendezések a gépterekben (R 11) B., C. ÉS D. KATEGÓRIÁJÚ ÚJ ÉS B. KATEGÓRIÁJÚ MEGLÉVė HAJÓK: .1 A szükséges szellĘzést és a hajó rendeltetésszerĦ és biztonságos mĦködését figyelembe véve a felülvilágítók, ajtók, szellĘzĘk, a szívószellĘztetést lehetĘvé tevĘ kéménynyílások és egyéb, a géptérben lévĘ nyílások számát a lehetĘ legkisebbre kell csökkenteni. .2 A felülvilágítókat acélból kell készíteni, és nem tartalmazhatnak üvegpaneleket. MegfelelĘ intézkedésekkel biztosítani kell a füst eltávozását, amennyiben a védett terekben tĦz keletkezik. B., C. ÉS D. KATEGÓRIÁJÚ ÚJ HAJÓK: .3 Az ajtókat, a gépi mĦködtetésĦ vízmentes ajtók kivételével, úgy kell kialakítani, hogy a helyiségben keletkezĘ tĦz esetén biztosan zárhatóak legyenek, a zárást gépi mĦködtetésĦ záró berendezések végzik; vagy az ajtók lehetnek olyan önzáródó ajtók, amelyek még 3,5°-os dĘlés mellett is be tudják zárni az ajtókat, továbbá üzembiztos ajtózáró berendezéssel és távmĦködtetésĦ nyitószerkezettel vannak felszerelve. B., C. ÉS D. KATEGÓRIÁJÚ ÚJ ÉS B. KATEGÓRIÁJÚ MEGLÉVė HAJÓK: .4 A géptér határoló falaiba nem szabad ablakokat beépíteni. Ez nem zárja ki, hogy üveget használjanak fel a gépterek vezérlĘhelységeinek kialakítása során. .5 Olyan berendezéseket kell létrehozni, amelyek a következĘ feladatok ellátására alkalmasak: .1 a felülvilágítók nyitása és zárása, a kémény azon nyílásainak zárása, amelyek általában a szellĘzést teszik lehetĘvé, a szellĘzĘ csappantyú zárása; .2 a füst kiengedése; .3 a gépi mĦködtetésĦ ajtók zárása vagy a nem gépi mĦködtetésĦ vízmentes ajtók esetén az ajtón elhelyezett nyitószerkezet mĦködtetése; .4 a szellĘzĘkészülék leállítása; és .5 a nyomó és szívó szellĘzĘk, az tüzelĘanyag-átszivattyúzó szivattyúk, a tüzelĘanyag-szivattyúk és egyéb hasonló szivattyúk leállítása. A 2003. január 1-jén vagy azt követĘen épített hajók esetében az egyéb hasonló szivattyúk a kenĘolaj üzemi szivattyúit, a meleg olajat keringtetĘ szivattyúkat és az olajszeparátorokat jelentik. E pont .6 bekezdését azonban nem kell az olajos fenékvíz szeparátorokra alkalmazni. .6 Az .5 alpontban és a II-2. fejezet A részének 10.2.5 pontjában elĘírt berendezéseket az érintett tereken kívül kell elhelyezni olyan helyen, ahol nem válnak üzemképtelenné, ha az általuk kiszolgált térben tĦz keletkezik. E berendezéseket, illetve bármelyik elĘírt tĦzoltórendszer vezérlĘberendezéseit egy helyre kell telepíteni, vagy a lehetĘ legkevesebb helyre kell csoportosítani. E helyeket úgy kell kialakítani, hogy a nyitott fedélzetrĘl biztonságosan megközelíthetĘk legyenek. .7 Amennyiben egy szomszédos tengelyalagúttól az A. kategóriájú géptérbe alacsony szinten lehet bejutni, a tengelyalagútban a vízmentes ajtó közelében egy könnyĦ, acélból készült, mindkét oldalról mĦködtethetĘ tĦzbiztos ajtót kell elhelyezni.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/c32ab8d99c007dcb9acded70b61a9abcd7c4c18b/dokumentumok/1bc11e20c361193e8ac16fac172659245b6b735e/letoltes