Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 673

2. táblázat ÉrzékelĘk alkalmazásának magassági korlátai A helyiség magassága (m) ÉrzékelĘ fajtája  4,5 4,5-6,0 6,0-7,5 7,5-9,0 9,0-12,0 12,0-20,0 20,0-25,0 >25 HĘérzékelĘ A1 (MSZ EN 54-5) MF MF MF FMF1 NMF NMF NMF NMF HĘérzékelĘ A2 (MSZ EN 54-5) MF MF FMF1 NMF NMF NMF NMF NMF HĘérzékelĘ B, C, D, E, F, G (MSZ EN 54-5) MF FMF1 NMF NMF NMF NMF NMF NMF PontszerĦ füstérzékelĘ (MSZ EN 54-7) MF MF MF MF FMF2 FMF3 NMF3 NMF3 Vonali füstérzékelĘ (MSZ EN 54-12) MF MF MF MF FMF4 FMF5 FMF5 NMF5 Jelmagyarázat: MF — megfelelĘ FMF — feltételesen megfelelĘ NMF — nem megfelelĘ Megjegyzés: Csak értékvédelem esetén, az érdekelt felek közötti egyeztetés során születĘ megállapodás esetén. Az érzékelĘk által védett terület nagysága nem haladhatja meg a 80 m2-t. Más mĦködési elvĦ füstérzékelĘkkel (vonali füstérzékelĘ, aspirációs érzékelĘ) közösen Az érzékelĘk által védett terület nagysága nem haladhatja meg a 60 m2-t. Az érdekelt felek közötti 2. rész IV. fejezet 3.3. fejezet szerinti egyeztetés során születĘ megállapodás esetén. KiegészítĘ sor alkalmazásával és/vagy más mĦködési elvĦ füstérzékelĘkkel (pontszerĦ füstérzékelĘ, aspirációs érzékelĘ) közösen. A táblázatban szereplĘ eszközöknek vagy a hivatkozott szabványnak feleljenek meg, vagy azzal legalább azonos mértékĦ biztonságot nyújtsanak. 2008/28/II. szám 4.7.3. ÉrzékelĘk által védett területen a pontszerĦ füst- és hĘ érzékelĘk számát és elhelyezését úgy kell megválasztani, hogy a 2. rész IV. fejezetének 2. táblázatában megadott „A” területet ne lépjük túl. 4.7.3.1. A pontszerĦ füstérzékelĘk két zónától függĘ vagy két érzékelĘtĘl függĘ elrendezése során a 2. táblázatban megadott maximális ellenĘrzési területeket legalább 30 %-kal csökkenteni kell. 4.7.3.2. A pontszerĦ hĘ érzékelĘk két zónától függĘ vagy két érzékelĘtĘl függĘ elrendezése során a 2. táblázatban megadott maximális ellenĘrzési területeket 50 %-kal kell csökkenteni. 4.7.3.3. A kétzónás- vagy kétjelzĘs függĘségnél a két egymástól függĘen mĦködtetett jelzĘ közötti távolság nem lehet kevesebb, mint 2.5 méter. 4.7.3.4. KettĘnél több érzékelĘ vagy 2-nél több zóna függĘsége a tĦzjelzés állapot eléréséhez megindokolt eseteket kivéve nem megengedett. 4.7.3.5. Több tĦzjellemzĘt észlelĘ érzékelĘk esetén, (füst, hĘ, stb.) az ellenĘrizendĘ helyiség magasságától és alapterületétĘl függĘen az érzékelĘkre a 2. rész IV. fejezetének 2. táblázatában megadott ellenĘrzési terület érvényes. 4.7.3.6. Több tĦzjellemzĘt észlelĘ érzékelĘk nem számítanak integrált kétjelzĘs függĘségnek, mivel a különbözĘ szenzorok helyi szétválasztása nem lehetséges. 4.7.3.7. Olyan jelzĘk alkalmazása esetén, amelyek különbözĘ tĦzjellemzĘket detektálnak, a tĦzjelzés állapotáig eltelt idĘ meghosszabbodhat. 4.7.3.8. A többszenzoros füstérzékelĘt egy füstérzékelĘként kell figyelembe venni. 4.7.3.9. Egyes érzékelĘknél lehetĘvé tudják tenni az érzékelĘn belül egyes szenzorok kikapcsolását, miközben a megmaradó nem lekapcsolt jelzĘrész továbbra is teljesíti a normatív elĘírást, pl. egy többszenzoros füstérzékelĘt átkapcsol hĘ érzékelĘre. Amennyiben ezt a funkciót használják, úgy ezt a jelzĘt hĘ érzékelĘként kell tervezni. 4.7.3.10. Csak ha ezen elĘírások szerint történt a tervezés, akkor szabad ezt az üzemmódot a 2-es jogosultsági szinten (MSZ EN 54-2) kiválasztani. Egyébként a lehetséges átkapcsolási funkciót a különbözĘ üzemmódokra a legalább 3-as jogosultsági szinten kell felszabadítani vagy lezárni.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes