Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 Lásd a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet.
Paragraph Index: 1315

1. táblázat A csĘ belsĘ átmérĘje mm A tárolt folyadék megengedett legnagyobb áramlási sebessége m/s 4,9 3,5 2,9 2,5 1,8 1,3 1,0 A táblázatban közbeesĘ, vagy fel nem tüntetett csĘátmérĘre vonatkozó áramlási sebességet v2 x d = 0,64 összefüggéssel kell meghatározni, ahol v: az áramlási sebesség, m/s, d: a csĘ belsĘ átmérĘje, m. A relaxációs (töltéskiegyenlítĘ) csĘszakasz hosszának számítása a függelék szerint. Megjegyzés: A számítás elvégzése akkor kötelezĘ, ha a töltĘ-vezetékrendszerben az áramlási sebesség a táblázatban adott értékeket meghaladja. A táblázatban közbeesĘ, vagy fel nem tüntetett csĘátmérĘre vonatkozó áramlási sebességet v2 x d = 0,64 összefüggéssel kell meghatározni, ahol v: az áramlási sebesség, m/s, d: a csĘ belsĘ átmérĘje, m. A relaxációs (töltéskiegyenlítĘ) csĘszakasz hosszának számítása a függelék szerint. Megjegyzés: A számítás elvégzése akkor kötelezĘ, ha a töltĘ-vezetékrendszerben az áramlási sebesség a táblázatban adott értékeket meghaladja. 7.2. Alsó búvónyílás Az alsó búvónyílás névleges belsĘ átmérĘje legalább 0,6 m legyen. A búvónyílás lehet téglalap vagy négyzet alakú is. Alsó éle a tartály fenéklemezével egy síkban, de legfeljebb 0,4 m-re legyen. Üledékes folyadékot tároló tartályon a karbantartási munkák megkönnyítésére búvónyílásszerĦen kialakított, nagyméretĦ tisztítónyílások is elhelyezhetĘk. 100 m3 névleges Ħrtartalom fölött célszerĦ 2 db búvónyílást építeni. 7.3. FelsĘ búvónyílás A felsĘ búvónyílás a tetĘn a külsĘ lépcsĘ végén, a pihenĘ mellett, a belsĘ létra fölött legyen. Névleges belsĘ átmérĘje legalább 0,6 m, és távolsága a palásttól olyan legyen, hogy a belsĘ létra biztonságosan megközelíthetĘ legyen. 7.4. KülsĘ lépcsĘ, vészlétra A tetĘ megközelítésére külsĘ lépcsĘ vagy vészlétra legyen felszerelve. 8 m és nagyobb palástmagasságú tartály esetén, a tartályon lépcsĘ kötelezĘ. A lépcsĘ vonalvezetése tetszĘleges lehet. A lépcsĘfokok csúszásmentesek legyenek. A lépcsĘn korlát legyen elhelyezve, amely csatlakozzon a felsĘ korláthoz. A lépcsĘ felsĘ végén vízszintes, korláttal védett, csúszásmentes pihenĘ legyen. 10000 m3 és nagyobb névleges Ħrtartalom felett a lépcsĘvel szemben vészlétra kialakítása kötelezĘ. A vészlétrát a tartálypalásthoz kell erĘsíteni úgy, hogy biztosan, mereven rögzítve legyen, és a védĘkosara a felsĘ korláthoz csatlakozzon. 2008/28/II. szám 7.5. BelsĘ létra MerevtetĘs tartály esetén a belsĘ létra a tartály belsejében, a felsĘ búvónyílás alatt, függĘlegesen legyen elhelyezve, a tartálypalásthoz biztosan és mereven rögzítve. A belsĘ létrához védĘkosár nem szerelhetĘ. 7.6. Korlát a tartály peremén A tartály peremén körbefutó korlát legyen elhelyezve. A korlát magassága legalább 1 m, a járófelülettĘl számítva. A korlát belsĘ robbanás esetén ne akadályozza a tetĘlemez leszakadását. 7.7. TöltĘ és ürítĘ csĘvezeték elzárószerelvénnyel A töltĘ és az ürítĘ csĘvezeték a tartály rendeltetésének megfelelĘen közös is lehet, de készülhet külön (egy vagy több) töltĘ- és az ürítĘcsĘ is. A töltĘ- és az ürítĘcsöveket úgy kell a tartályhoz csatlakoztatni, hogy a tartálycsonkra, vagy tartálypalástra meg nem engedett erĘhatást ne adjanak át. A tartályhoz kapcsolódó csĘcsonkok a tartálypalást síkjától legfeljebb 0,5 m-re álljanak ki. A csonkokat kétoldalú hegesztéssel a tartálytest varrataitól legalább 50 mm távolságban kell elhelyezni. A tartályból kiinduló töltĘ és ürítĘ csĘvezetéknek két-két elzáró szerelvénye legyen. Az elzáró szerelvények legalább PN 10 nyomásfokozatúak legyenek és anyaguk megfelelĘ hidegszívósságú, dinamikus hatásoknak ellenálló nem éghetĘ anyag legyen. Az egyik elzáró szerelvényt közvetlenül a csatlakozó csĘcsonk után, a másikat, pedig a felfogótéren kívül kell elhelyezni. Az elzárószerelvények távmĦködtetésĦek is lehetnek. A felfogótérben elhelyezett elzáró szerelvény zárófelületei legalább B anyagból készüljenek. Az elzáró szerelvény nyitott vagy zárt állása rátekintéssel ellenĘrizhetĘ legyen. A védĘgyĦrĦs tartályok védĘgyĦrĦben levĘ csonkjára helyezett elzáró szerelvénye a védĘpalást külsĘ részérĘl mĦködtethetĘ legyen. 7.8. Fenékelszívó-csĘvezeték elzáró szerelvénnyel A fenékelszívó csĘvezeték célja a tartály teljes kiĦrítése vagy víztelenítése. A tartály fenekét a fenékleszívó-csonk szívónyílásánál mélyedéssel (zsomp) kell kialakítani a folyadék teljes elszívására. A tartály és a fenékelszívó-csĘvezeték közé, ha az az ürítĘcsĘvezetékbe van kapcsolva, elzáró szerelvényt kell beépíteni. Ha a tartálynak külön fenékelszívócsĘ vezetéke van, akkor azon egy elzáró szerelvényt a felfogótéren belül, egy másodikat, pedig a felfogótéren kívül kell elhelyezni. Az elzáró szerelvények kiválasztása és elhelyezése a 3.3. pont szerint. Automatikus víztelenítĘ berendezés használata megengedett. 7.9. NyomáskiegyenlítĘ légzĘszelep vagy szellĘzĘ 7.9.1. A tartály töltése vagy kiürítése, valamint a folyadék felmelegedése vagy lehĦlése alkalmával keletkezĘ túlnyomás, vagy vákuum kiegyenlítésére minĘsített típusú lángáthatolásgátlóval felszerelt nyomáskiegyenlítĘ légzĘszelepet (légzĘszelepeket) kell a tartályra szerelni. A légzĘszelep csak akkor mĦködik rendeltetésszerĦen, ha a tartály minden nyílása tömören le van zárva. A lángáthatolás-gátlót és a légzĘszelepet az átáramló gĘz-levegĘ elegy mennyiségébĘl adódó nyomásesésre kell méretezni. A légzĘszelep és a lángáthatolás-gátló elfagyásveszélye esetén fĦtött kivitelĦ szerkezeteket kell használni. 7.9.1.1. A légiószelep a következĘ páratér-nyomástartományokban nyisson: nyomásemelkedéskor 1,01-1,02 bar, nyomáscsökkenéskor 0,997-0,995 bar. 7.9.1.2. A lángáthatolás-gátló és a légzĘszelep (szellĘzĘ) a keresztmetszetének megfelelĘ csatlakozó csĘtoldatra a tartálytetĘ legmagasabb pontján legyen elhelyezve. 7.9.2. 100 °C feletti nyílttéri lobbanáspontú folyadék tárolásakor légiószelep helyett lángáthatolás-gátlóval felszerelt szellĘzĘ is használható. 2008/28/II. szám 7.9.3. 150 °C feletti nyílttéri lobbanáspontú folyadék tárolásakor lángáthatolás-gátló felszerelése nem szükséges. 7.9.4. Az úszótetĘs és a belsĘ úszótetĘs tartály töltése vagy kiürítése alkalmával - a lábakra leülĘ úszótetĘ alatt keletkezĘ túlnyomás vagy vákuum elkerülésére – nyomáskiegyenlítĘ szerkezetet kell az úszótetĘre szerelni. 7.9.5. A légzĘszerelvények a várható igénybevételek mellett megfelelĘ szilárdságúak, alaktartók és a tárolt anyag gĘzeivel szemben ellenállók legyenek. 7.9.6. A légzĘszerelvényeket a csatlakozócsonkjuknak megfelelĘ keresztmetszetĦ rövid csĘtoldatra kell beépíteni, lehetĘleg a védett rendszer legmagasabb és a kezelĘ által megközelíthetĘ pontjára. 7.9.7. A tartálycsoportok légzĘszerelvényei elé vagy után indokolt esetben a csatlakozócsonkkal azonos szabad keresztmetszetĦ záróelem építhetĘ be, amely nyitott állapotban rögzíthetĘ, és nyitott vagy zárt állapota egyértelmĦen megállapítható és ellenĘrizhetĘ. 7.9.8. A tartályokban az atmoszférikus állapotot légzĘ beépítésével lehet tartani, ha a tartályban tárolt anyag párolgása a környezetet nem károsítja. 7.9.8.1. A légzĘbĘl kilépĘ gázok elvezetésére szolgáló vezeték anyagát a tartályban tárolt légzĘvezeték anyagát a tartályban tárolt éghetĘ folyadék és a környezeti légtér jellemzĘinek megfelelĘen kell kiválasztani és méretezni. 7.9.8.2. A légzĘ karimával csatlakozzon a tartályhoz és csapadékvíz behatolás elleni kialakítású legyen. 7.9.8.3. A légzĘt az I-II. tĦzveszélyességi fokozatú anyagok tárolásakor, vagy a 7.12. pontban meghatározott esetekben gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezettel is el kell látni. E szerkezet önálló szerelvényként vagy egyedi tervezésĦ elemként kapcsolódhat a légzĘvezetékhez. 7.9.8.4. A csatlakozócsonkot, a légzĘt és a gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezetet a 7.12. pont figyelembe véve kell méretezni. 7.9.9. A tartályokban az atmoszférikustól eltérĘ megengedett túlnyomást, vagy vákuumot (inertgázpárna, stb. esetén) légzĘszelep(ek) alkalmazásával kell beállítani és tartani. 7.9.10. A 7.9.9. pont szerinti üzemmód esetén gondoskodni kell róla, hogy a tartály üzemi nyomása (töltéskor, ürítéskor, mintavételkor, stb.) megmaradjon. 7.9.11. A légzĘszerelvény(eke)t úgy kell méretezni, hogy a tartályt kiszolgáló szivattyúk legnagyobb térfogatáramánál, a hĘmérséklet ingadozásakor, és a tartály technológiai kapcsolatai (bevezetések, elvezetések) révén a tartályban a megengedettnél nagyobb túlnyomás vagy vákuum ne alakulhasson ki. A tápoldali és az elvezetés oldali be- és visszaáramlások ellen korlátozó szerelvények is használhatók. 7.9.11.1. A légzĘcsonk átmérĘjét méretezni kell, de belsĘ átmérĘje legalább 50 mm legyen. 7.9.11.2. A tartályokban megengedhetĘ túlnyomás és vákuum értékek túllépésének megakadályozására a légzĘ és a légtelenítĘ, valamint az ezzel sorbakapcsolt gyújtóhatásátterjedést gátló elemek együttes ellenállását a méretezésnél számításba kell venni. 7.9.11.3. Szigeteletlen, föld feletti, merevtetĘs tartályok esetében a légzĘszelepek (be- és kilépĘ vagy kombinált szelepek) méretezésekor a térfogatáramokat a következĘ összefüggések alapján kell meghatározni: 2008/28/II. szám

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes