Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2009-183 (Year: 2009, Number: 183)
Era: 2004-2010
Section: Melléklet a 11/2009. (XII. 15.) MeHVM rendelethez
Paragraph Index: 139

b) kisfeszültségû szabadvezeték esetén 2 méter megközelítési távolság is megengedett, de a vezetékeket úgy kell létesíteni, mintha keresztezés történne. Föld alatti elektronikus hírközlési vezeték és kisfeszültségû szabadvezeték oszlopa belterületen 0,8 méterre, külterületen3 méterreközelíthetimegegymást,amelytávolságbelterületenkivételesen0,3 méterrecsökkenthetõ,ha a megközelítõ oszlopnak saját oszlopföldelése nincs, az elektronikus hírközlési vezeték védõmûtárgyban van elhelyezve és a védõmûtárgy hossza biztosítja, hogy a védelem nélküli elektronikus hírközlési vezeték és a szabadvezeték föld alatti része közötti távolság legalább 2 méter. A közép- és nagyfeszültségû szabadvezeték oszlopa és a föld alatti elektronikus hírközlési vezeték pedig a 7.2. pont szerinti keresztezési elõírásban meghatározott távolságra közelítheti meg egymást. Villamos vezetõanyagot tartalmazó föld alatti elektronikus hírközlési vezetéket a nagyfeszültségû villamos energia kábel legfeljebb 1 méterre közelíthet meg. Ha az 1 méteres távolság helyhiány miatt nem tartható és a nagyfeszültségû villamos energia kábel zárlati áramának földben folyó része 5 kA-nél kevesebb, továbbá az erõsáramú indukció nem okoz veszélyeztetést, abban az esetben, külön védõintézkedéssel, az erõsáramú kábel toldási helyeit kivéve a távolság legfeljebb 0,5 méterre csökkenthetõ. Villamos vezetõanyagot nem tartalmazó föld alattielektronikushírközlésivezetéketnagyfeszültségûvillamosenergiakábellegfeljebb0,5méterreközelíthetmeg. Villamos vezetõanyagot tartalmazó föld alatti elektronikus hírközlési vezetéket a középfeszültségû villamos energia kábel legfeljebb 1 méterre közelíthet meg. Ha az 1 méteres távolság helyhiány miatt nem tartható, akkor elválasztó védõmûtárgy elhelyezésévela távolság 0,5 méterig csökkenthetõ. Abban az esetben, ha helyhiány miatt a 0,5 méteres távolság sem tartható be és a középfeszültségû villamos energia kábel nem csatlakozik túlfeszültség-védelem nélküli szabadvezetékes hálózathoz, akkor – külön védõintézkedéssel – a megközelítési távolság 0,3 méterig lecsökkenthetõ. Villamos vezetõanyagot nem tartalmazó föld alatti elektronikus hírközlési vezetéket középfeszültségû kábel legfeljebb 0,3 méterre közelíthet meg. 7.4. Az elektronikus hírközlési vezeték a villamos energia szabadvezetékkel közös oszlopsoron (tartószerkezeten) is elhelyezhetõ az oszlopok (tartószerkezetek) terhelhetõségének és állagának figyelembevételével, a tartószerkezet üzemeltetõje – villamos energia termelõi-, magán- és közvetlen vezeték esetén, ha az üzemeltetõ és a tulajdonos személye elválik, üzemeltetõje és tulajdonosa (a továbbiakban együtt: üzemeltetõje) – hozzájárulása esetén. Ebben az esetben a közös oszlopsoros villamos energia és a hírközlési hálózatok biztonságos üzemeltetésérõl a villamos energia- és a hírközlési hálózatot üzemeltetõknek – a biztonságtechnikai szempontokat is figyelembevevõ – üzemviteli megállapodást kell kötni. Nem saját tulajdonú hálózat esetén az üzemeltetõ a megállapodás megkötésérõl a tulajdonost értesíti. 8. Távhõvezeték-hálózat vagy annak részét képezõ vezeték, valamint az elektronikus hírközlési építmény keresztezése és megközelítése 8.1. Keresztezés Az elektronikus hírközlési vezeték és távhõvezeték-hálózat vagy annak részét képezõ vezeték (a továbbiakban: távhõellátásivezeték)keresztezéseeseténakeresztezésszöge30foknálkisebb,illetve150 foknálnagyobbnemlehet. 8.1.1 Föld alatti keresztezés Föld alatti elektronikus hírközlési vezeték távhõellátási vezetéket felülrõl és alulról egyaránt keresztezhet. A védõmûtárgy nélküli föld alatti elektronikus hírközlési vezeték és a védõmûtárgy nélküli föld alatti távhõellátási vezeték között a függõleges távolság legalább 0,4 méter, védõmûtárgy alkalmazása esetén, a függõleges távolság legfeljebb 0,2 méterre csökkenthetõ. Az elõre szigetelt, korszerû hibajelzõ rendszerrel ellátott, közvetlenül földbe fektethetõ távhõellátási vezetékeket az elektronikus hírközlési vezetékkel való keresztezés szempontjából védõszerkezetben levõnek kell tekinteni. 8.1.2. Föld feletti keresztezés Az elektronikus hírközlési vezeték és a távhõellátási vezeték között a függõleges távolság legalább 0,5 méter. 8.2. Megközelítés 8.2.1. Föld alatti megközelítés A föld feletti elektronikus hírközlési vezeték tartószerkezetét védõmûtárgy nélküli földalatti távhõellátási vezeték legfeljebb 0,7 méter vízszintes távolságra közelítheti meg, védõmûtárgy alkalmazása esetén a vízszintes távolság legfeljebb 0,5 méterre csökkenthetõ. Védõmûtárgy nélküli föld alatti elektronikus hírközlési vezetéket a védõmûtárgy nélküli távhõellátási vezeték legfeljebb 0,5 méter vízszintes távolságra közelítheti meg, de az elektronikus hírközlési vezeték (védõmûtárgyban vagy a nélkül) csak a távhõellátási vezeték homokágyán kívülre kerülhet. Védõmûtárgy alkalmazása esetén, a föld alatti elektronikus hírközlési vezetéket, vagy védõmûtárgyát a föld alatti távhõellátási vezeték védõmûtárgya legfeljebb 0,2 méter vízszintes távolságra közelítheti meg. 8.2.2. Föld feletti megközelítés Védõmûtárgy nélküli föld feletti elektronikus hírközlési vezeték és föld feletti távhõellátási vezeték között a vízszintes távolság legalább 1,0 méter. Az elektronikus hírközlési vezetéket úgy kell elhelyezni, hogy a távhõellátási vezeték karbantartását, cseréjét lehetõvé tegye. Védõmûtárgyak alkalmazása esetén, a védõmûtárgyak közötti vízszintes távolság korlátlanul csökkenthetõ, amennyiben a rendeltetésszerû mûködtetést nem zavarja. 9. Elektronikus hírközlési építmény keresztezése és megközelítése elektronikus hírközlési építménnyel 9.1. Föld feletti keresztezések Föld feletti elektronikus hírközlési vezetékek keresztezésekor az egyes vezetékek között a legkedvezõtlenebb esetben is legalább 0,2 méter távolságnak kell lenni. Amennyiben a keresztezõ vezetékek légkábelek, a távolság 0,1 méterre csökkenthetõ. 9.2. Föld alatti keresztezés Földalattielektronikushírközlésivezetékekkeresztezésekorazegyesvezetékekközöttlegalább0,2 métertávolságnak kell lenni. Védõcsõben (alépítményben, közmûalagútban) elhelyezett vezetékek esetében a keresztezési távolság 0,2 méter alá csökkenthetõ, tetszõleges távolságú lehet. 9.3. Megközelítés Föld feletti elektronikus hírközlési vezetékek esetében a keresztezésre elõírt távolságokat kell betartani, kivéve az azonos szolgáltató vezetékei esetét, amire megkötés nincs. Föld alatti elektronikus hírközlési vezetékeknél azonos szolgáltató vezetékei esetében megkötés nincs, különbözõ szolgáltató esetében 0,1 méter távolságot kell tartani. Az elektronikus hírközlés vezetékes összeköttetéseivel összefüggõ mûtárgyak, tartozékok és helyhez kötött egyéb építmények legfeljebb 0,5 méterre közelíthetik meg egymást.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/109b2b915eab0ace3acd6e4d284b6b39917c2631/dokumentumok/b6ac20c5dba88facc0607d06cec8f4fdb903b00b/letoltes