Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-98 (Year: 2011, Number: 98)
Era: contemporary
Section: 1. melléklet a 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 1335

1. A telepítési távolság meghatározása 1.1. A pirotechnikai raktárépület telepítésénél a létesítmény és a környezetében levõ más, védendõ létesítmények között, azok irányaiban, legalább olyan védõtávolságokat kell tartani – ha külön elõírás eltérõen nem rendelkezik –, hogy a pirotechnikai raktárépület legközelebbi, legnagyobb védõtávolságot igénylõ „RV-besorolású” építményeiben, az esetleg bekövetkezõ robbanás lökési hullámának nyomásmaximuma a védendõ létesítmények kerítésének, építési telekhatárának vagy nyomvonalának legközelebbi pontjánál ne lépje túl az 1.4. pont 1.4.1.–1.4.5. alpontjában megengedett értéket. A védendõ létesítmények irányaiban megtartandó biztonsági távolságokat az 1.4. pontban meghatározott képletek alapján kell kiszámítani, és a feltételezhetõ robbanás centrumától kell mérni. 1.2. Az 1.1. pont szerinti védõtávolságot 50%-kal meg kell növelni, ha a pirotechnikai raktárépületet belterület mellé, külterületi lakott terület, vagy országos közút (autópálya, autóút, egyéb fõközlekedési út), közforgalmú vasút, honvédelmi létesítmény és repülõtér, illetõleg különleges védelmet igénylõ más létesítmény (különösen torony, távközlési létesítmény, függõhíd, gyárkémény, villamosmû, vízmû-telep és közcsõhálózat, kõolaj-, kõolajtermék- vagy gázvezeték külszíni létesítménye) közelébe tervezik telepíteni. 1.3. A pirotechnikai raktárépület „RV-besorolású” építményeinek környezetében – mind a létesítményen belüli „RV-besorolású” vagy tûzveszélyességi osztályú építmények, mind pedig a külsõ létesítmények, építmények irányában – megtartandó védõtávolságokat az alábbi képletbõl kiindulva, számítással kell meghatározni:     R k C C C C M E p n i n n           ... ahol: 1.3.1. „R”: a védõtávolság, méterben (az 1.1. pont fogalmi meghatározása szerint), 1.3.2. „M”: az egyidejûleg felrobbantható robbanóanyag-mennyiség, kg-ban, 1.3.3. „E”: a felrobbantható robbanóanyag TNT-egyenértéke (a robbanóanyagok TNT-egyenértékének kiszámítási módját, és az egyes robbanóanyagok TNT-egyenértékeit a 4.1.–4.5. pont tartalmazza), 1.3.4. „p”: a robbanásiütõhullám normál reflexiós dinamikus nyomásmaximuma,kPa-ban (abszolút nyomás), amelyet a védendõ építményre, létesítményre követelményként támasztott számszerû értékben kell a képletbe behelyettesíteni (a követelményeket az 5. pont tartalmazza), 1.3.5. „n” és „k”: nagy számú robbantási kísérlet alapján megállapított tényezõk, amelyek a robbanási nyomások függvényében változnak (a számszerû értéküket a 6. pont tartalmazza), 1.3.6. „C1”, „C2” és „Ci”: különösen a robbanásiütõhullám terjedési irányában – a robbanáscentruma és a védendõ hely között – levõ falak, védõfalak, védõsáncok, domborzat, erdõ csillapítási tényezõi (számszerû értékeit a 7. pont tartalmazza). 1.4. Az „RV-besorolású” építmények és a védendõ építmények, létesítmények között megtartandó védõtávolságok kiszámításához – a védendõ építményekre megengedett robbanási nyomásmaximumok és az azokhoz tartozó „n” és „k” tényezõknek a fenti képletbe való behelyettesítése útján kapott – alábbi képleteket kell alkalmazni: 1.4.1. a 110 kPa megengedett nyomásmaximumhoz tartozó védõtávolság kiszámításához   R C C C M E i 0 83         , ... , 1.4.2. a 120 kPa megengedett nyomásmaximumhoz tartozó védõtávolság kiszámításához   R C C C M E i 0 69 4 1         , ... , 1.4.3. a 130 kPa megengedett nyomásmaximumhoz tartozó védõtávolság kiszámításához   R C C C M E i 0 69 4 1 3 3         , , ... , 1.4.4. a 150 kPa megengedett nyomásmaximumhoz tartozó védõtávolság kiszámításához   R C C C M E i 0 69 4 1         , ... , 1.4.5. az 500 kPa megengedett nyomásmaximumhoz tartozó védõtávolság kiszámításához   R C C C M E i 0 33 3 85 0 25         , , ... ,

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/b0bec344d6254f9843c26ff91efc01828590c32e/dokumentumok/0463f94e3b32a3e20100037c8ed27d7e85cba71f/letoltes