Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 a tĦz elleni védekezésrĘl, a mĦszaki mentésrĘl és a tĦzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
Paragraph Index: 1634

19. PÉBÉGÁZ-CSERETELEP A töltĘállomás területén csak „1” kategóriájú pébégáz – cseretelep telepíthetĘ, melyet létesíteni és használatba venni csak a vonatkozó jogszabályban elĘírt hatósági engedély birtokában szabad. 19.1. A töltĘállomás területén csak a vonatkozó mĦszaki követelmények szerinti „1” kategóriájú cseretelepet szabad létesíteni, amelyekben egyenként legfeljebb 1800 kg pébégáz tárolható. 19.2. A tárolóhely legalább 3 oldalról nyitott (drótfonattal, stb. határolt) és jól szellĘzött legyen. Rakfelülete, padozata sík, sztatikus feltöltĘdést nem okozó, szikrát nem adó és A1-A2 anyagú legyen, vagy a töltĘállomás útburkolatának a szintjétĘl legalább 0,1 m-re emelkedjen ki. A tárolóhely 5 m-es körzetében gondozott díszgyep lehet. 19.3. A tárolóhely védĘtávolságai az 1. táblázat, elhelyezési távolságai a 2. táblázat szerint. 19.4. A töltĘállomás területén létesített cseretelepet nem kell külön kerítéssel körülvenni akkor, ha, a pébégázpalack-tároló (szekrény, ketrec stb.) kialakítása olyan, hogy elzárása után a palackok vagyonvédelmét lehetĘvé teszi, vagy a töltĘállomás folyamatos üzemeltetésĦ. 19.5. A töltĘállomás területén létesített pébégáz-cseretelepen sötétedés utáni üzemeltetéshez a tárolóhely megvilágítása 5,0 lux és hordozható robbanásbiztos kézilámpa legyen. 19.6. A töltött és a kiürült pébégázpalackok egy pébégázpalack-tárolón belül együtt is tárolhatók úgy, hogy a kiürült pébégázpalackokat meg kell jelölni. 2008/28/II. szám TĥZVÉDELMI MĥSZAKI KÖVETELMÉNYEK ÉGHETė FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK TÁROLÁSA VIII. FEJEZET GÁZ ÉS OLAJIPARI KÖVETELMÉNYEK*

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes