Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-78 (Year: 2011, Number: 78)
Era: contemporary
Section: 3. melléklet a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 644

b) a radioaktív anyagot tartalmazó rendszerelemek esetén legyen biztosított a térfogatok hermetikussága. 3.3.11.1400. A gépész, villamos és irányítástechnikai rendszerek és rendszerelemek tervezésének biztosítania kell, hogy a konstrukció és a kihorgonyzás rugalmas-képlékeny tartományban mûködve energiadisszipáló képességgel rendelkezzen. A rideg sérülési módot megfelelõ konstrukciós megoldásokkal ki kell zárni. A rendszerelemeknek stabilnak kell lenniük, a felborulás és megcsúszás lehetõségét ki kell küszöbölni. A szomszédos rendszerek, rendszerelemek, és a körülvevõ tartószerkezet kölcsönhatását, egymással való ütközését meg kell akadályozni. A normál üzemi és tervezési üzemzavari tranziensekáltal kiváltott elmozdulások,alakváltozásoknem okozhatnaknem megengedhetõ igénybevételeket. 3.3.11.1500. A gépész, villamos és irányítástechnikai rendszerek és rendszerelemek tervezésénél a felállítás helyére jellemzõ válaszspektrumot, vagy gyorsulás-idõfüggvényt kell mértékadónak tekinteni, amelyet a szabványoknak megfelelõen kell képezni telephely-specifikus adatok felhasználásával. 3.3.11.1600. A rendszerelemek megfelelõségének értékelését ki kell terjeszteni a feszültségek, az alakváltozások, az elmozdulások és a mûködõképesség ellenõrzésére. 3.3.11.1700. Az atomerõmûvi blokkot földrengésjelzõ és regisztráló rendszerrel kell megtervezni és ellátni. Amennyiben olyan rendszer létesül, amely földrengés esetén automatikus védelmi mûködést indít, akkor annak megbízhatóság tekintetében illeszkedni kell a védelmi rendszerhez. 3.3.11.1800. Speciális üzemzavar- és balesetkezelési eljárásokat, intézkedéseket kell kidolgozni földrengés esetére. Az eljárásokban és intézkedési tervekben szabályozni kell az atomerõmûvi blokk üzemének és kiszolgálásának megszervezését, a földrengést követõ állapot értékelését, az üzemi földrengést követõ ellenõrzések körét és módszerét, az újraindítás feltételeit. 3.3.11.1900. Üzemelõ atomerõmûvi blokk földrengés-biztonságifelülvizsgálatát a nemzetközi gyakorlatban bevált és elfogadott módszerek szerint kell elvégezni. A szükséges megerõsítéseket egységes szabványrendszer szerint kell tervezni és megvalósítani. A földrengés-biztonsági intézkedések végrehajtása után elért kockázatcsökkenést valószínûségi módszerekkel kell értékelni. Speciális belsõ veszélyek 3.3.11.2000. Elemezni kell a telephelyen, valamint az atomerõmû zárt épületszerkezetein belül cseppfolyós közeget szállító- vagy tárolórendszerek meghibásodásait az esetleg kikerülõ közeg mennyiségi és minõségi jellemzõi szerint. Meg kell határozni az elárasztási veszélynek kitett helyiségeket, és az azokban potenciálisan érintett, nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszereket és rendszerelemeket. Biztosítani kell azt, hogy a kikerülõ közeg ne akadályozza meg a biztonsági funkciók teljesülését, valamint, hogy a közeget megfelelõen össze lehessen gyûjteni, és biztonságos módon el lehessen vezetni. 3.3.11.2100. A belsõ tûz hatásaira vonatkozó követelményeket a 3.3.12. pont határozza meg. Szélsõséges idõjárási körülmények 3.3.11.2200. A szélsõséges idõjárási körülmények minden típusára meg kell határozni a méretezési eseményt figyelembe véve a 3.2.5.0700. és a 3.2.5.1000–1200. pontokban foglaltakat. Az idõjárási hatások közül vizsgálni kell legalább a nagy erejû széllökések, extrém mennyiségû csapadék, felhalmozódott jég- és hótorlaszok, villám, extrém módon magas és alacsony hõmérséklet, árvíz és aszály gyakoriságát és potenciális hatásait. 3.3.11.2300. Az események hatásainak tervezése során számításba kell venni a szélsõséges idõjárási körülmények ésszerûen feltételezhetõ kombinációit és a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek, rendszerelemek körén kívüli rendszerek és rendszerelemek meghibásodásának a biztonsági funkciókra gyakorolt hatását az adott idõjárási körülmények között. Elektromágneses hatások 3.3.11.2400. Ha a telephelyen vagy annak környezetében jelentõs energiasûrûségû rádiófrekvenciás vagy mikrohullámú elektromágneses sugárforrás található, akkor vizsgálni kell annak hatását a nukleáris biztonság szempontjábólfontosrendszerekre,rendszerelemekre.Ha ilyen hatáslehetõségefennáll,akkoraz atomerõmûviblokk tervezésekor védelmi intézkedésekrõl kell gondoskodni. Ipari és közlekedési tevékenység hatásai 3.3.11.2500. Elemezni kell az atomerõmû és a telephelyen vagy azon kívül elhelyezkedõ létesítmények potenciális veszélyeztetõ hatásait a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerekre, rendszerelemekre. Amennyiben ilyen hatások nem zárhatók ki, megfelelõ intézkedéseket kell tenni azok kompenzálására. 3.3.11.2600. Elemezni kell az atomerõmû környezetében zajló közúti és vízi közlekedési, szállítási tevékenység potenciális hatásait, és az ebbõl eredõ kockázatot, különös tekintettel a veszélyes anyagok szállítására. 3.3.11.2700. Az atomerõmû telephelyén és annak környezetében azonosítani kell és meg kell határozni a jellemzõit minden olyan állandó vagy ideiglenes objektumnak, amely tûz vagy robbanás forrásává válhat, és értékelni kell, hogy az mennyiben veszélyezteti az atomerõmûvet. Szükség esetén meg kell tenni a megfelelõ védõintézkedéseket. 3.3.12. Tûzvédelem 3.3.12.0100. A nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszereket és rendszerelemeket úgy kell tervezni és elhelyezni, hogy a tûz gyakorisága és hatásai minimálisak legyenek, valamint az atomerõmû leállításának, a maradványhõ eltávolításának,a radioaktív anyagok elszigetelésének,környezetbe kikerülés megakadályozásánakés az atomerõmûvi üzemállapot monitorozásának képessége a tûz során és utána biztosítva legyen. 3.3.12.0200. A nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszereket és rendszerelemeket magába foglaló építmények tûzállósági paramétereinek meg kell felelniük a hatályos, általános tûzvédelmi követelményeknek, és azon túlmenõen mindannak, amit az építmény nukleáris biztonságának szempontjai indokolttá tesznek. 3.3.12.0300. A nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszereket és rendszerelemeket tartalmazó építmények redundáns rendszereket és rendszerelemeket magába foglaló helyiségeit önálló tûzszakaszként kell kialakítani. Amennyibenez a megközelítésnem megvalósítható,akkoraktív és passzívtûzvédelmi eszközökkelellátott tûzcellákat kell alkalmazni, a tûzkockázati elemzésnek megfelelõen. 3.3.12.0400. Tûzveszélyelemzést kell végezni és naprakész állapotban tartani annak igazolása érdekében, hogy a tûzbiztonsági célok teljesülnek, a tûzbiztonsági tervezési elvek érvényesülnek, a tûzvédelmi intézkedések tervezése megfelelõ, és minden szükséges adminisztratív intézkedést helyesen azonosítottak. 3.3.12.0500. A tûzveszélyelemzést determinisztikus alapon kell elvégezni, az elemzés során minimálisan figyelembe kell venni:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/56c523463ad7f94a02051f34386ca5267722f5d2/dokumentumok/68e3ea36dfd4c52213be4a94d3f7ac14072c077f/letoltes