Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2007-70 (Year: 2007, Number: 70)
Era: 2004-2010
Section: Melléklet a 2007. évi XLVI. törvényhez
Paragraph Index: 18392

b) a futópálya vége fények legalább 75 %-a üzemképes legyen. A látás utáni tájékoztatások folyamatosságának biztosítása érdekében egymás mellett üzemképtelen fényegységek nem lehetnek. 10.4.12 Az 550 méter, vagy magasabb futópályamenti látástávolság érték mellett felszállásra felhasználni kívánt futópálya esetében alkalmazott tervszerű megelőző karbantartás rendszerének célja az, hogy az üzemelés bármely időszakában az összes futópálya fények üzemképesek legyenek és hogy bármely esetben a futópálya szegély és vége fények legalább 85 %-a üzemképes legyen. A látás utáni tájékoztatások folyamatosságának biztosítása érdekében egymás mellett üzemképtelen fény-egységek nem lehetnek. 10.4.13 Ajánlás — Az alacsony látástávolság mellett történő üzemeltetés alatt az illetékes hatóság korlátozhatja a repülőtér elektromos rendszerei közelében történő munkavégzést. 2007/70/II. szám

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/7e70cec03f34e3c2efd8610b865b65591eafd701/dokumentumok/a55dc160549d57fa4db0035e37c6a6a98dd1a0b9/letoltes