Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 1 Jelenleg a 15/2000. (XI.16.) KöViM rendelet
Paragraph Index: 1565

5. CSėVEZETÉKEK 5.1. A töltĘállomás technológiai csĘvezetékeit – föld alatti tartály esetén – föld alatt kell elhelyezni. 5.1.1. A csĘvezetékek jól hegeszthetĘ acél vagy a szállított folyadéknak ellenálló, a szállított folyadék szikraérzékenységi osztályának (Sztatikus feltöltĘdések, veszélyességi szintek) megfelelĘ - arra feljogosított szerv(ek) által igazoltan - antisztatizált mĦanyag legyen. 5.1.2. A csĘvezetékek

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes