Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 703

c) a tĦzvédelmi szakhatóság és a megrendelĘ (vevĘ) hozzájárul a kialakításhoz a 2. rész IV. fejezetének 3.3. pontja szerinti egyeztetés során. 4.8.3. A vezetékek mechanikai sérülés elleni védelme érdekében a vezetékeket a kábeltálcákon rögzíteni kell, vagy csatornákba, vagy csövekbe húzva kell vezetni. 4.8.3.1. A vezetékek mechanikai szilárdságának meg kell felelniük a felszerelés módjával. 4.8.3.2. Hurokáramkörök tervezésekor ügyelni kell arra, hogy a hurok két ága egyetlen véletlen esemény hatására ne károsodhasson (egy jármĦ elvágja egyszerre a hurok mindkét ágát, stb.). Ha ez a veszély fennáll, akkor ez ellen vagy mechanikai védelemmel, vagy az ágak, megfelelĘ elkülönítésével kell védekezni. 4.8.4. Elektromágneses zavarok ellen, a károsodások és a téves riasztások elkerülése érdekében a berendezést (beleértve a vezetékezést is) nem szabad olyan helyen elhelyezni (vezetni), ahol várhatóan erĘs elektromágneses zavarok léphetnek fel. Ha ezt nem lehet biztosítani, akkor megfelelĘ elektromágneses védelemrĘl kell gondoskodni. 4.9. HangjelzĘk és fényjelzĘk elhelyezése. 4.9.1. Az építményben létesített tĦzjelzĘ berendezés célja, bármely védelmi jelleg esetén, hogy a tĦz keletkezésének észlelése után azt jól beazonosíthatóan, más jelzésektĘl elkülöníthetĘen, jelezze a helyiségben, tĦzszakaszban, épületben, építményben tartózkodók számára. Ennek érdekében hangjelzĘket kell telepíteni a következĘ esetekben:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes