Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 9/2006. (II. 27.) IM rendelet
Paragraph Index: 1911

11. táblázat A tĦzszakasz tĦzállósági fokozata I. II. III. IV. V A tĦzszakasz TĦzveszélyességi osztálya TĦzterhelése A maximálisan megengedett tĦzszakasz-terület 250 MJ/m2 alatt - - - 250-500 MJ/m2 között - - - 501-1500 MJ/m2 között - - - „A”–„B” 1500 MJ/m2 fölött - - - 500 MJ/m2 alatt Korlátlan - - 501-1500 MJ/m2 között - - „C” 1500 MJ/m2 fölött - - 250 MJ/m2 alatt Korlátlan korlátlan - 250-500 MJ/m2 között Korlátlan korlátlan - 501-1500 MJ/m2 között - „D” 1500 MJ/m2 fölött - 250 MJ/m2 alatt Korlátlan korlátlan „E” 250-500 MJ/m2 között Korlátlan korlátlan 4.4.1. Amennyiben az ipari épület középmagas besorolású, a maximálisan megengedett tĦzszakasz-területek 30 %-al, amennyiben magas besorolású, 50 %-al csökkentendĘk. 4.4.2. Amennyiben az épület egészére kiterjedĘ automatikus oltóberendezés létesül, a maximálisan megengedett tĦzszakasz-területek 100 %-al növelhetĘk. 2008/28/II. szám 4.5. A tárolási tĦzszakaszok megengedett tĦzszakasz-területei

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes