Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 a tĦz elleni védekezésrĘl, a mĦszaki mentésrĘl és a tĦzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
Paragraph Index: 1647

6. HASADÓ-NYÍLÓ FELÜLETEK LÉTESÍTÉSE 6.1. A 140 kW egység vagy 1400 kW összteljesítményĦ gázfogyasztó berendezés helyiségében - ha a fajlagos légtérterhelés 1100 W/m3 felett van - a keletkezĘ esetleges robbanás túlnyomásának levezetésérĘl a szabadtérrel határos - a falakon vagy a födémen kialakított - hasadó-nyíló felület létesítésével kell gondoskodni. A hasadó-nyíló felület kialakítása a vonatkozó követelmények szerint. 6.2. Ha az épület jellege, statikai szerkezete a hasadó-nyíló felület kialakítását nem teszi lehetĘvé, a hasadó-nyíló felület helyett a robbanásveszélyes gázkoncentráció kialakulását megakadályozó gázérzékelĘt, valamint arról vezérelt vész-szellĘzĘ berendezést kell alkalmazni, 2800 W/m2 fajlagos légtérterhelés felett 2 db egymástól függetlenül mĦködĘ gázérzékelĘt kell beépíteni. 6.2.1. A gázérzékelĘ a használt gáz

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes