Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: ****A 6/1982. (V. 6.) IpM rendelet.
Paragraph Index: 1557

2. A TÖLTėÁLLOMÁS TELEPÍTÉSE, VÉDė- ÉS ELHELYEZÉSI TÁVOLSÁGAI 2.1. A töltĘállomás és a területén levĘ egyéb szolgáltató építmények (szerviz, vendéglátóipari létesítmény, stb.) elhelyezése a vonatkozó elĘírások szerint. 2.2. A töltĘállomás építményei és a szomszédos - nem a töltĘállomáshoz tartozó - építmények megengedett legkisebb védĘtávolságai az 1. táblázat, a töltĘállomás építményei és berendezései között megengedett elhelyezési távolságok a 2. táblázat szerintiek. 2.3. Épületek alatt kialakított üzemanyagtöltĘ állomáson, a terepcsatlakozás szintjén kialakítható üzemanyagtöltĘ állomást kell érteni. 2.3.1. Épületek alatt, a terepcsatlakozás szintjén – tömegtartózkodásra, vagy fekvĘbeteg ellátásra szolgáló épületek, vagy magas épületek kivételével - alakítható ki üzemanyagtöltĘ állomás. 2.3.2. Az épületek alatt kialakított üzemanyagtöltĘ állomás területén, a kútoszlopok hatáskörzetében, valamint a töltĘakna és dómakna veszélyességi övezetében automatikus habsprinkler rendszert kell telepíteni. 1 MSZ EN 13012:2002 2008/28/II. szám 2.3.3. Az épületek alatt kialakított üzemanyagtöltĘ állomás területe feletti födém tĦzgátló födémként, az alatta lévĘ álmennyezet A1 anyagból kerüljön kialakításra. 2.4. A töltĘállomás - a veszélyességi övezetek tĦzveszélyességi osztályától függetlenül - „C” tĦzveszélyességi osztályú létesítmény. VédĘtávolságok

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes