Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 a tĦz elleni védekezésrĘl, a mĦszaki mentésrĘl és a tĦzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
Paragraph Index: 1715

6. GėZ-LEVEGė ELEGY ELVEZETÉSE 6.1. Általános elĘírások 6.1.1. A tartályok töltésekor kiszorított gĘz-levegĘ elegyet úgy kell elvezetni, hogy az ott tartózkodókra és a környezetre veszélyt ne jelentsen. 6.1.2. A kiszorított gĘz-levegĘ elegyet - ha veszélyt nem okoz el kell vezetni a szabadba, vagy - vissza kell vezetni abba a tartályba (szállító-, tárolótartályba, stb.), amelybĘl töltik (gázingaeljárás), vagy – visszanyerĘ berendezésbe kell vezetni, vagy - elégetéssel (fáklyázással) meg kell semmisíteni. 6.1.3. A 6.1.2. pont szerinti folyamatok valamelyikét a tĦz- és robbanás-, valamint a környezetvédelmi követelmények figyelembevételével kell kiválasztani. 6.1.4. Ha a tartályok töltésekor kiszorított gĘz-levegĘ elegy veszélytelenül nem vezethetĘ el, akkor gázingaeljárást kell alkalmazni. 6.1.5. A gĘz-levegĘ elegy szabadba vezetésénél egyes esetekben különleges intézkedéseket kell hozni (a gépjármĦforgalom korlátozása, villamos és egyéb nem robbanásbiztos berendezések leállítása, a gĘz-levegĘ elegy behatolásának megakadályozása csatornákba, aknákba és egyéb szomszédos mélyebben fekvĘ helyiségekbe, stb.). 6.2. Gázingaeljárás 6.2.1. Gázingaeljárás használatakor a gázátvezetĘ vezetéket és csatlakozásait úgy kell méretezni, hogy a tartályokban meg nem engedett túlnyomás vagy vákuum ne léphessen fel. Ha a lehetséges túlnyomás vagy vákuum kellĘ biztonsággal nem állapítható meg, akkor a megengedett nyomások megtartása érdekében a gázingával összekapcsolt tartályokat a túlnyomás, vagy vákuum ellen biztonsági berendezéssel (légzĘszeleppel) védeni kell. 6.2.2. A gázingavezeték szerelvényeire az 5.4.3. pont elĘírásai érvényesek, ha olyan éghetĘ folyadéktartalmú tartályokat kötnek össze, amelyekbĘl robbanásveszélyes gĘz-levegĘ elegy képzĘdhet (1.2. pont). 6.2.2.1. A gázingarendszernek és csatlakozó berendezéseinek üzemelésük alatt nem lehet nyílásuk a szabadba. Ha a tartályt gázingaeljárással töltik, akkor úgy kell szerelvényezni, hogy a töltés alatt csak a gázingavezetéken keresztül lélegezzen a lefejtett tartályba. 6.2.2.2. Olyan tartályok esetén, amelyeket legfeljebb 20.10-3 m3/s (1200 l/min) térfogatárammal szállító szivattyúval töltenek, a gázinga-csatlakozás névleges átmérĘje legalább 50 mm legyen. A gázingavezeték átmérĘje legalább 2 bar próbanyomású tartályokra 40 mm, a kisebb, mint 2 bar, de több, mint 0,3 bar próbanyomású tartályok esetében pedig legalább 50 mm legyen. 2008/28/II. szám 6.2.2.3. A gázingaeljárással tölthetĘ tartály csatlakozóhelyein jól olvasható feliratot kell elhelyezni, amely szerint a töltés csak ennek az eljárásnak az alkalmazásával végezhetĘ. 6.3. Visszanyerés és elégetés 6.3.1. Robbanásveszélyes helyek 6.3.1.1. A gĘz-levegĘ elegyek visszanyerĘ berendezéseinek belsejét a 0-ás zónába kell sorolni. Ha a visszanyerĘ elégetĘ berendezéshez csatlakozik, akkor a csatlakozó vezetékbe detonációzárat kell elhelyezni. 6.3.1.2. A visszanyerĘ vagy elégetĘ berendezések vezetékeinek a robbanásveszélyes terei alacsonyabb veszélyességĦ zónába sorolhatók, ha a robbanásveszélyes légtér keletkezésének valószínĦségét csökkentjük a 6.3.2. pont szerint. 6.3.2. Robbanásveszélyes légtér kialakulásának megakadályozása 6.3.2.1. Abban a vezetékben, amely a visszanyerĘ vagy elégetĘ berendezések elhasznált levegĘjét szállítja, a robbanásveszélyes légtér kialakulását meg kell akadályozni:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes