Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 Lásd a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet.
Paragraph Index: 1314

s) hĘszigetelés. 7.1.1. CsĘvezeték csak jól hegeszthetĘ, nem éghetĘ anyagból készülhet. MĦanyag csĘvezeték is használható, ha legalább 0,3 m vastagságú földtakarás védi a felsĘ alkotó fölött. A mĦanyag csĘvezeték a tárolt éghetĘ folyadék hatásának - arra feljogosított szerv által igazoltan - ellenálló, a tárolt éghetĘ folyadék szikraérzékenységi osztályának (“Sztatikus feltöltĘdések” mĦszaki követelmény) megfelelĘ, - arra feljogosított szerv által igazoltan - antisztatizált legyen. A vezeték a szállított folyadék hatásának ellenálló és zsugorodásmentes legyen. Karimás csĘkötésekhez a tárolt éghetĘ folyadék hatásának ellenálló, és legalább B anyagú tömítést szabad használni. A csĘvezetékek és karimák legalább PN 10 nyomásfokozatúak legyenek A csĘvezeték és szerelvényei kialakítása és bekötése olyan legyen, hogy a hĘtágulásból vagy elhúzódásból származó törés vagy maradó alakváltozás veszélyét kizárja. CsĘvezetékek és szerelvények elhelyezése, kialakítása szempontjából a IX/4. fejezet elĘírásait is értelemszerĦen meg kell tartani. 7.1.2. A csĘvezeték olyan méretĦ legyen, hogy a sztatikus villamos feltöltĘdés elkerülésére a tartályba való beömlési ponttól számított relaxációs (töltéskiegyenlítĘ) csĘszakaszban a folyadékáramlás legnagyobb sebessége ne haladja meg az 1. táblázat szerinti értékeket. A relaxációs csĘszakaszba, vagy a tartály beömlĘcsonkjára csak olyan szerelvény helyezhetĘ, amelynek nyitott állásában a csĘszakasz keresztmetszetével azonos keresztmetszete van. A relaxációs csĘszakasz a tartálycsonkhoz csatlakozva a tartály belsejében is kialakítható. 2008/28/II. szám

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes