Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 1054

f) az épülettĘl független villámhárító levezetĘi sehol sem közelítik meg az épületet úgy, hogy 3. rész III. fejezet 3. cím 5.1. pontjában meghatározott veszélyes megközelítés alakuljon 2008/28/II. szám ki; az épülettĘl független villámhárító levezetĘinek számára és elrendezésére nem vonatkoznak az áramút hosszát korlátozó elĘírások 5.3. A levezetĘk szerkezete. 5.3.1. A levezetĘket úgy kell rögzíteni, hogy az idĘjárás és a karbantartással járó igénybevételek hatásai következtében az eredeti helyzetük ne változzon meg. 5.3.1.1. Ha a levezetĘ épülethez viszonyított helyzete „d” fokozatú, akkor olyan szigetelĘ tartókra kell szerelni, amely megfelel a 3. rész III. fejezet 3. cím 4.2. pontjának e) alpontjában meghatározott követelményeknek. 5.3.1.2. Az épülettĘl független villámhárítóhoz tartozó levezetĘket a védendĘ épülettĘl független tartószerkezetre vagy másik épületre kell elhelyezni vagy rögzíteni. 5.3.2. A közös felfogórendszerhez tartozó levezetĘk szerkezetének a következĘ követelményeknek kell megfelelnie:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes