Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-60 (Year: 2002, Number: 60)
Era: 1990-2004
Section: A nevelési helyiségek és az egyéb helyiségek belmagasságát az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) szerint kell meghatározni.
Paragraph Index: 147

4. Szerkezet 4.1. Épületszerkezet Az alapozást és talajvíz elleni szigetelést talajmechanikai szakvélemény alapján kell megtervezni. Az épületszerkezetek megvalósíthatók — hagyományos, — iparosított vagy — vegyes technológiával. A szerkezettervezésnél lehetõleg természetes anyagokat és bevonatokat kell alkalmazni. A tartószerkezetet és válaszfalszerkezeteket úgy kell kialakítani, hogy a késõbbi átalakítás lehetõségét biztosítsák. A nyílászáró szerkezeteket a fokozott igénybevétel és balesetveszély figyelembevételével kell kialakítani. Az ablakok biztosítsák a hatékony és balesetmentes szellõzést, megvilágítást, az egyszerû kezelhetõséget. A mélyen üvegezett szerkezeteket vagy ütésálló üvegezéssel vagy az üvegtörést és -kiesést gátló szerkezettel kell megvalósítani. A 6,00 méternél nagyobb menetmélységû terekben szükséges a másodlagos természetes megvilágítás biztosítása. Az acél ajtószárnyak csak az Országos Tûzvédelmi Szabályzat szerint elõírt tûzgátló ajtók lehetnek. A közösségi illemhelyek elválasztó falai lehetõleg lábakon álló könnyûszerkezetû elemek legyenek, ajtóit kívülrõl kulcscsal nyithatóvá kell tenni. Valamennyi áttört korlátot, rácsot, legfeljebb 12,0 cm nyílásszélességgel kell kialakítani. Törekedni kell a külsõ falak és tetõk nyári hõterhelésének a mérséklésére (pl. növényzet, külsõ árnyékolók, átszellõztetett tetõk, zöldtetõk stb.). (További elõírásokat az OTÉK tartalmaz.) 4.2. Épületgépészet Az intézményeket csak közmûvesített (szükség esetén helyi szennyvízkezeléssel) telekre lehet építeni. Valamennyi épületgépészeti követelménynél a nevelési programból kell kiindulni, és azokat a tervezési programban kell rögzíteni (ellátás színvonala, szakaszolás stb. szerint). (További elõírásokat az OTÉK tartalmaz.) Vízellátás — csatornázás Egyéb követelmény hiányában az alábbi vízfogyasztással kell számolni: — gyermekenként 35 liter/nap; — nevelõk és kisegítõ személyzet 50—70 liter/nap; — fõzõkonyha, melegítõkonyha esetén adagonként 80 liter/nap; — a zöldterület öntözése 5 liter/m2/nap; — a torna- és játszótér öntözése 2 liter/m2/nap. A mosdókat, mosogatókat, kiöntõket, falikutakat és vizeldéket tartalmazó helyiségekben padlóösszefolyó elhelyezése szükséges. A csatorna ágvezeték mérete a csatlakozást követõen legalább 50,0 mm-re bõvüljön. Az alapvezetékekbe, és/vagy ejtõvezetékekbe minden esetben szükséges tisztítóidom elhelyezése. Melegvíz-ellátás Használati meleg vizet kell biztosítani egyedi igény szerint valamennyi funkcionális egységben, ahová ezt a tervezési program megköveteli. A gyermekek által használt vizes berendezések melegvíz-ellátását központilag kevert vízzel kell megoldani. Gázellátás Gázellátást kell biztosítani a vonatkozó szabványok és hatósági elõírások betartásával valamennyi funkcionális egységhez, ahová ezt a tervezési program megköveteli. PB-gázellátás kazánházi és konyhai célra használható. Fûtés A fûtés szakaszolását az egyidejûség figyelembevételével a tervezési programban kell meghatározni (délelõtt, dél- 2002/60. szám után, este mûködõ funkcionális egységek, tanítási szünet, észak-déli elhelyezkedés stb.). Egyéb követelmény hiányában a helyiségek tartózkodási zónájára (az ablaktól 1,0 m távolságra a padló felett 50,0 cm-rel) vonatkoztatott átlagos léghõmérsékletet az alábbi értékkel kell tervezni: — mosdó, zuhany, orvosi szoba +24 ˚C; — csoportszoba, öltözõ, igazgatási és szociális helyiségek, könyvtár +22 ˚C; — tornaszoba, szertárak +18 ˚C; — mûhely, konyhaüzem, felnõtt illemhelyek, közlekedõk +16 ˚C. A fûtõberendezések biztosítsák a helyiségek balesetmentes használatát (pl. szivattyús melegvíz-fûtés). Lehetõséget kell teremteni az egyes rendeltetési egységek (pl. foglalkoztató, sport-, és szabadidõ egység stb.) egyedi hõmérséklet-szabályozására. A fûtõtestek felületi hõmérséklete ne haladja meg a 65 ˚C-ot, ellenkezõ esetben burkolatról kell gondoskodni. A fûtõtest burkolata megfelelõen „szellõs” legyen, hogy ne rontsa le a hõátadást, és tegye lehetõvé a takarítást. Szellõzés A gyermekek által használt helyiségek levegõcseréjét természetes szellõzéssel kell biztosítani. Lehetõség szerint biztosítani kell a folyamatos légcserét. Ahol a tervezési program, az OTÉK, a hatósági elõírások vagy az alkalmazott technológia megköveteli, azokon a helyeken mesterséges szellõzést kell alkalmazni, különös tekintettel a tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiségekben (pl. tornaszoba, aula stb.). A mesterséges szellõzésnél törekedni kell a légáram szabályozására, a huzatérzés elkerülésére, a zajtalanságra és az egyenletességre. A szociális helyiségek szellõzését lehetõleg természetes úton (ablakokkal, kürtõkkel), ilyen lehetõségek hiányában mesterségesen kell biztosítani. A mesterséges szellõzés elszívásos legyen, és a levegõ utánpótlását megfelelõ nyílásokkal kell biztosítani. (További elõírásokat az OTÉK tartalmaz.) Villamos berendezések és hálózatok Az elektromos ellátást minden funkcionális egység részére a tervezési program szerint biztosítani kell. Valamennyi villamos csatlakozást, szerelvényt, berendezést a vonatkozó létesítési szabványok és hatósági elõírások betartásával kell szerelni. A vészvilágítást központi szünetmentes áramforrásról vagy helyi akkumulátoros világítótestekkel kell megoldani. Gondoskodni kell a gyengeáramú hálózatról: — tûzjelzõ hálózat az elõírásoknak megfelelõen kötelezõ; — vagyonvédelem (igény szerint); — hangosítás, tv, antennarendszer (igény szerint, de lehetõleg a késõbbi fejlesztések érdekében a védõcsövezés beépítése); — számítógépes hálózat (igény szerint, de lehetõleg a késõbbi fejlesztések érdekében a védõcsövezés beépítése). Mesterséges megvilágítási értékek: — a 0,65 m magasságban lévõ munkafelület és a padlósík szükséges megvilágítása legalább: 400 lux, kívánatos: 500 lux; — falitáblára vonatkozó követelmény legalább: 400 lux, kívánatos: 500 lux; — közlekedõ, raktár egyéb legalább: 80-100 lux. Akusztika A helyiségek akusztikai méretezését a vonatkozó szabványok és hatósági elõírások szerint kell végezni. Különös gondot kell fordítani a tornaszoba, a többcélú nagyterem, a közlekedõk akusztikai méretezésére (hangelnyelõ felületek alkalmazása). (További elõírásokat az OTÉK tartalmaz.) Felvonó Felvonót az OTÉK, valamint a 108/2001. (XII. 23.) FVM—GM együttes rendelet szerint kell létesíteni.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/65df3ddffea846c04451beb3542725e6bbc0f6de/dokumentumok/32a06c8a0c86c323f8d55c76cc172f62f3eeb5d0/letoltes