Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 606

c) a tĦzriasztást jelzĘ eszközök mĦködtetését az épületen belül (azaz, legalább egy hangjelzĘnek mĦködĘképesnek kell maradnia)12. 4.3.2.5. A rendszernek olyannak kell lennie, hogy bármely jelzĘáramkör két hibája esetén nem eshet ki a védelembĘl 10.000 m2-nél nagyobb terület vagy több mint 5 tĦzszakasz (amelyik érték a kisebb, azt kell alkalmazni)13. 4.3.2.6. Ha a tĦzjelzĘ berendezés kiegészítĘ berendezések mĦködését is indítja, akkor a vezetékhibák hatására vonatkozóan lehetnek még további korlátozások, melyek a tĦzjelzĘ berendezés tervezésére is hatással lehetnek. Ezeket a megszorításokat a kiegészítĘ berendezés telepítési követelményei között kell megadni. Minden ilyen követelményt már 2. rész IV. fejezet 3.3. pontja szerinti egyeztetés során és a tĦzjelzĘ rendszer tervezésekor kell figyelembe venni. 4.3.2.7. Egy áramkörön levĘ két hibát úgy kell tekinteni, mint azt az esetet, amikor két vagy több hiba keletkezik egy beavatkozás hatására. Egyes épületekben olyan mértékĦ lehet a kockázat, hogy az elĘzĘekben meghatározott területek túl nagyok lehetnek. A 2. rész IV. fejezet 3.3. pontja szerinti egyeztetés során további korlátozásokról lehet dönteni, amelyeket azután tervdokumentációban kell szerepeltetni. 4.3.3. A tĦzjelzĘ berendezést úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy hibajelzés keletkezzen az alábbi eszközök felé menĘ kábelezés bármely zárlata vagy szakadása esetén:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes