Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 921

c) a többvezetĘs (egyenáramú vagy egyfázisú) rendszerek középvezetĘiben; 6.4.2. SzúrópróbaszerĦen megtekintéssel vizsgálni szükséges van-e a nullavezetĘben kötelezĘ túláramvédelmi szerv az olyan egyfázisú vezetékrendszerekben, amelyeknél a nullavezetĘ a túláramvédelem tápoldali kapcsához csatlakozó részen nincs külön színnel megjelölve. 6.5. A vezetékek színjelzése A 3. rész I. fejezet 6.2. pont szerinti helyeken megtekintéssel ellenĘrizni kell, hogy az egyes szigetelt vezetékek színe a felülvizsgálat vagy a létesítés idején elĘírt színjelzésnek megfelel-e. 6.6. A vezetékek elhelyezése A 3. rész I. fejezet 6.2. pont szerinti helyeken megtekintéssel ellenĘrizni kell a vezetékek a létesítési biztonsági elĘírások szerinti elhelyezését. 6.7. Vezetékkötések és csatlakozások A vezetékkötéseket és csatlakozásokat szúrópróbaszerĦen kell ellenĘrizni. 6.8. A vezetékek szigetelési ellenállása 6.8.1. A felülvizsgálat során a vizsgált hálózatot szükség szerint az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségĦ erĘsáramú villamos berendezések követelményeire vonatkozó elĘírások szerinti szakaszokra kell bontani, és meggerrel vagy más hasonló szigetelésvizsgálóval meg kell mérni az egyes szakaszok üzemszerĦen feszültség alatt álló részeinek a földhöz képest lévĘ szigetelési ellenállását. A megger vagy szigetelésvizsgáló feszültsége ne legyen kisebb, 2008/28/II. szám mint a vezetékrendszer üzemi- és ne legyen nagyobb, mint a vezetékrendszer névleges szigetelési feszültsége. 6.8.2. A hálózati szakasz szigetelése megfelelĘ, ha ellenállása szárazhelyiségben 0,2, idĘszakosan nedves marópárás helyiségben vagy szabadtéren 0,1 megohm, vagy ennél nagyobb. 6.8.3. Azokban a berendezésekben, amelyekben állandó szigetelésellenĘrzĘ rendszer van kiépítve, ennek ellenĘrzése helyettesítheti a szigetelési ellenállás mérését. 6.8.4. Nullázott hálózatban a szigetelési ellenállás mérésének nem kell kiterjednie:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes