Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 468

h) a munkát végzĘ(k) neve és az észlelt és kijavított hibákat. 2008/28/II. szám 4.5. Az oltóberendezés elĘrelátható üzemen kívül helyezését (és ismételt üzembe helyezését) 8 nappal elĘbb, elĘre nem látott kikapcsolását pedig, azonnal be kell jelenteni az illetékes tĦzoltóságnak. 4.6. Gázzal oltó esetében oltóanyag pótlására a védett tĦzszakaszban lévĘ (mértékadó) oltóanyag mennyiség 100% megfelelĘ és töltött, tartalék palackot kell állandóan készenlétben tartani, ha a védett térben a tevékenység folyamatos és/vagy nem szüneteltethetĘ az oltóanyag pótlásának idejére. 4.7. A kezelést csak az oltóberendezés mĦködésére kioktatott személyeknek szabad végezni. A berendezés kezelési utasítását és az üzemeltetési naplót meg kell Ęrizni, és a hatóság részére ellenĘrzéskor be kell mutatni. 5. FELÜLVIZSGÁLAT. 5.1. Az üzemeltetĘ köteles legalább évenként a teljes berendezést tĦzvédelmi karbantartói szakvizsgával rendelkezĘ, a berendezés felülvizsgálati-karbantartási elĘírásait ismerĘ személlyel felülvizsgáltatni. 5.2. A felülvizsgálat során a mĦszaki specifikációk, és gyártói elĘírások figyelembevételével ellenĘrizni kell a következĘket:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes