Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-144 (Year: 2011, Number: 144)
Era: contemporary
Section: „1. melléklet a 12/2002. (II. 7.) KöViM rendelethez
Paragraph Index: 722

9. SzellĘzĘrendszerek (R 32) .1 Több mint 36 személy szállítására alkalmasnak nyilvánított hajók B., C. ÉS D. KATEGÓRIÁJÚ ÚJ HAJÓK: .1. A szellĘzĘrendszernek a SOLAS 1974/1978 1998. március 17-én hatályba lépett II/32. szabálya 1. bekezdésén kívül meg kell felelnie e pont 2.2.–2.6. és 2.8–2.9. bekezdéseinek is. B., C. ÉS D. KATEGÓRIÁJÚ ÚJ ÉS B. KATEGÓRIÁJÚ MEGLÉVė HAJÓK: .2 A szellĘzĘrendszert úgy kell elrendezni, hogy a különbözĘ terekbe vezetĘ csatornák a függĘleges fĘzónában maradjanak. .3 Ahol a szellĘzĘrendszerek megbontják a fedélzetet, a II-2/A/12.1 bekezdés fedélzeti tĦzállóságra vonatkozó elĘírásain kívül további óvintézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy csökkentsék annak valószínĦségét, hogy a rendszeren keresztül füst vagy forró gázok jussanak az egyik fedélközbĘl a másikba. A pontban megfogalmazott szigetelési követelmények mellett a függĘleges csatornákat szükség esetén a 4. pont megfelelĘ táblázatai szerint kell szigetelni. B., C. ÉS D. KATEGÓRIÁJÚ ÚJ HAJÓK: .4 A szellĘzĘcsatornákat a következĘ anyagokból kell készíteni: .1 a 0,075 m2-nél nagyobb keresztmetszetĦ csatornák és az egynél több fedélközt kiszolgáló függĘleges csatornák acélból vagy egyéb egyenértékĦ anyagból készüljenek; .2 a.1.4.1 alpontban említett függĘleges csatornák kivételével, a 0,075 m2-nél kisebb keresztmetszetĦ csatornák nem éghetĘ anyagból készüljenek. Ahol ezek a csatornák „A” vagy „B” kategóriájú térelválasztókat bontanak meg, figyelmet kell fordítani arra, hogy a térelválasztó tĦzállóságát biztosítsák; .3 azon csatornák rövid szakaszait, amelyek keresztmetszete általában nem haladja meg a 0,02 m2-t, hosszúsága pedig a 2 m-t, nem szükséges nem éghetĘ anyagból készíteni, amennyiben megfelelnek a következĘ feltételeknek: .1 a csatorna a hajózási hatóság jóváhagyásával kevésbé tĦzveszélyes anyagból készül; .2 a csatornát csak a szellĘzĘrendszert záró végzĘdéseinél alkalmazzák, és .3 a csatorna a hosszúsága mentén mért 600 mm-nél nincs közelebb az „A” vagy „B” kategóriájú térelválasztók megbontásához, ideértve a „B” kategóriájú mennyezetet is.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/c32ab8d99c007dcb9acded70b61a9abcd7c4c18b/dokumentumok/1bc11e20c361193e8ac16fac172659245b6b735e/letoltes