Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2010-1 (Year: 2010, Number: 1)
Era: contemporary
Section: 2. melléklet az 1/2010. (I. 8.) KHEM rendelethez
Paragraph Index: 1123

b) egyéni azonosító nélkül. 1. KONSTRUKCIÓS KÖVETELMÉNYEK 1.1. Általános rész 1.1.1. A kötelezõ tûzriasztó rendszereknek folyamatosan mûködõképeseknek kell lenniük. 1.1.2. A 2.2. pont értelmében megkövetelt tûzérzékelõknek automatikusan kell mûködniük. Kiegészítõ, kézi mûködtetésû tûzérzékelõk felszerelhetõk. 1.1.3. A rendszernek és alkotóelemeinek képeseknek kell lenniük elviselni a hajókon megszokott feszültségingadozásokat, túlfeszültséget, környezeti hõmérséklet-változásokat, rezgést, nedvességet, rázkódást, ütést és korróziót. 1.2. Energiaellátás 1.2.1. A tûzriasztó rendszer mûködéséhez szükséges energiaellátásnak és elektromos áramköröknek önellenõrzõknek kell lenniük. Bármely bekövetkezõ hibának látható és hallható, a tûzriasztástól megkülönböztethetõ figyelmeztetõ jelzést kell mûködésbe hoznia a vezérlõpulton. 1.2.2. A tûzriasztó rendszer elektromos részét legalább két áramforrásra rá kell kötni, amelyek közül az egyiknek egy vészhelyzeti energiaellátó rendszernek kell lennie (vagyis vészhelyzeti áramforrás és vészhelyzeti kapcsolótábla). Két különálló tápellátásnak kell rendelkezésre állnia kizárólag erre a célra. Ezeknek egy, a tûzriasztó rendszer vezérlõpultjában vagy annak közelében elhelyezett automatikus kapcsolóhoz kell vezetniük. Az egynapos utazásokra alkalmas hajókat, amelyeknek vízvonalon mért L hosszúsága legfeljebb 25 méter, valamint a önjáró áruszállító hajókat elegendõ egy különálló vészhelyzeti áramellátással felszerelni. 1.3. Tûzérzékelõ rendszer 1.3.1. A tûzérzékelõket tûzérzékelési zónák szerint csoportosítani kell. 1.3.2. A tûzérzékelõrendszerekmáscélranem használhatók.Eltérés alkalmazásávalaz ajtóknaka 15.11. cikk8. pontjaszerinti bezárása és a hasonló funkciók aktiválhatók és kijelezhetõk a vezérlõpulton. 1.3.3. A tûzérzékelõ rendszereket olyan módon kell kialakítani, hogy az elsõ kijelzett tûzriasztás ne akadályozza meg a többi érzékelõ által kiváltott riasztást. 1.4. Tûzérzékelési zónák 1.4.1. Ha a tûzérzékelõket nem lehet távolról külön-külön azonosítani, akkor a tûzérzékelési zóna legfeljebb egy fedélzetet figyelhet meg. Ez nem vonatkozik a zárt lépcsõházakat megfigyelõ tûzérzékelési zónákra. A tûz kialakulásának észlelésében bekövetkezõ késlekedések elkerülése érdekében korlátozni kell az egyes tûzérzékelésizónákhoztartozózárthelyekszámát.Egy-egy tûzérzékelésizónáhozlegfeljebbötvenzárthelytartozhat. Ha a tûzérzékelõ rendszer egyes tûzérzékelõi távolról külön-külön azonosíthatók, akkor a tûzérzékelési zónák több fedélzetet és bármilyen számú zárt helyet megfigyelhetnek. 1.4.2. Azokon a személyhajókon, ahol a tûzérzékelõ rendszer egyes tûzérzékelõi távolról nem azonosíthatók, a tûzérzékelési zóna legfeljebb a 15.11. cikk 10. pontja szerint meghatározott területbõl állhat. Az ehhez a tûzérzékelési zónához tartozó egyes kabinokban felszerelt tûzérzékelõ aktiválódásának ki kell váltania egy fény- és hangjelzést adó jelzést a folyosón, a kabinon kívül. 1.4.3. A hajókonyháknak, motortereknek és kazánházaknak külön tûzérzékelési zónákat kell alkotniuk. 1.5. Tûzérzékelõk 1.5.1. Tûzérzékelõként kizárólag hõ-, füst- vagy ionérzékelõk alkalmazhatók. Más típusú érzékelõk kizárólag kiegészítõ érzékelõként használhatók. 1.5.2. A tûzérzékelõnek típusjóváhagyással kell rendelkezniük. 1.5.3. Az összes automatikus tûzérzékelõt úgy kell kialakítani, hogy megfelelõ mûködésérõl próbával meg lehessen gyõzõdni, és minden alkatrészcsere nélkül újból mûködõképessé lehessen tenni. 1.5.4. A füstérzékelõket úgy kell beállítani, hogy reagáljanak a láthatóságnak a füst által elõidézett 2–12,5 százalékos csökkenésére. A hajókonyhákban, motorterekben és kazánházakban felszerelt füstérzékelõknek az érzékenységi határukon belül kell reagálniuk, teljesítve a szemlebizottság követelményeit, tehát a nem eléggé vagy túlságosan érzékeny érzékelõk használatát kerülni kell. 1.5.5. A hõérzékelõket úgy kell beállítani, hogy a hõmérséklet 1 °C/min-nél lassúbb ütemû növekedése esetén 54 °C és 78 °C közötti hõmérsékleten reagáljanak. Gyorsabb ütemû hõmérséklet-növekedés esetén a hõérzékelõnek olyan hõmérséklet-tartományon belül kell reagálnia, amellyel elkerülhetõ az érzékelõ nem kielégítõ vagy túlzott érzékenysége. 1.5.6. A szemlebizottság jóváhagyásával a hõérzékelõk engedélyezhetõ üzemi hõmérséklete 30 °C-kal megnövelhetõ a maximális hõmérséklet felett a motorterek és a kazánházak felsõ részében. 1.5.7. A lángérzékelõk érzékenységének elégségesnek kell lennie a lángok érzékelésére megvilágított háttérben. A lángérzékelõket fel kell szerelni a hamis riasztások kiszûrésére alkalmas rendszerrel is. 1.6. Tûzérzékelési rendszer és vezérlõpult 1.6.1. A tûzérzékelõ aktiválódásának látható és hallható tûzriasztó jelzést kell mûködésbe hoznia a vezérlõpulton és a visszajelzõ készülékeken. 1.6.2. A vezérlõpultot és a visszajelzõ készülékeket olyan helyen kell felszerelni, ahol állandóan tartózkodik a legénység vagy a fedélzeti személyzet valamely tagja. Egy visszajelzõnek lennie kell a kormányállásban. 1.6.3. A visszajelzõ készülékeknek legalább azt a tûzérzékelési zónát jelezniük kell, amelyben a tûzérzékelõ aktiválódott. 1.6.4. A tûzérzékelõkészülékekenvagy azokközelébenel kellhelyezniegyértelmû információkata megfigyelt körzetekrõlés a tûzérzékelési zónák helyérõl. 2. Felszerelési követelmények 2.1. A tûzérzékelõket olyan módon kell felszerelni,hogy ezzel biztosítsák a rendszer lehetõ legjobb mûködését. Kerülni kell az olyan helyeket a fedélzeti talpgerendák és a szellõzési tengelyek közelében vagy más olyan helyeket, ahol a légáramlás kedvezõtlenül befolyásolhatja a rendszer mûködését, valamint azokat a helyeket, ahol ütések vagy mechanikai sérülések érhetik a készülékeket. 2.2. A mennyezetre szerelt tûzérzékelõket a válaszfalaktól legalább 0,5 méterre kell elhelyezni. A tûzérzékelõk és a válaszfalak közötti távolságot a következõ táblázat szerint kell meghatározni: A hajózási hatóság jóváhagyhat más távolságokat olyan szemle alapján, amelynek során az érzékelõk tulajdonságairól kellõen meggyõzõdik. Tûzérzékelõ típusa Tûzérzékelõre esõ megengedett legnagyobb padlóterület Tûzérzékelõk közötti megengedett legnagyobb távolság Tûzérzékelõ és a válaszfalak közötti megengedett legnagyobb távolság Hõ 37 m2 9 m 4,5 m Füst 74 m2 11 m 5,5 m 2.3. A tûzriasztó rendszer elektromos kábelei csak akkor vezethetõk el a motortereken és kazánházakon vagy más tûzveszélyes helyeken keresztül, ha ez szükséges a tûzérzékeléshez az említett helyeken vagy a megfelelõ áramellátáshoz történõ csatlakoztatáshoz. 3. Vizsgálat 3.1. A tûzriasztó rendszereket szakértõnek meg kell vizsgálnia

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/7329b4f3e9e299090f09eb5f8d4d93e3e0bd4498/dokumentumok/7a31f587703ba0815b40a53569b4bf7f7e834456/letoltes