Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-78 (Year: 2011, Number: 78)
Era: contemporary
Section: üzemeltetésérõl, ellenõrzésérõl és az ellenõrökrõl szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendeletben elõírtakon túl
Paragraph Index: 441

3. vagy annál alacsonyabb biztonsági osztályú NNY < 20 bar-os csõvezeték. 1.8.1.0300. A nukleáris biztonsági hatósági engedélyezési eljárás alá nem tartozó nyomástartó berendezéseket – létesítésüket megelõzõen – a nukleáris biztonsági hatóságnak be kell jelenteni. A nukleáris biztonsági hatóság ezek létesítésének,továbbá e rendelet hatálya alá tartozó már üzemben levõ összesnyomástartó berendezés és csõvezeték üzemeltetésének körülményeit ellenõrizheti, és a szükséges biztonsági intézkedések betartására kötelezheti az engedélyest. 1.8.1.0400. A nukleárisbiztonságihatóságiengedélyezésieljárásalátartozó nyomástartóberendezésgyártását követõ elsõ vizsgálatait, továbbá üzemeltetése alatt az idõszakos és soron kívüli vizsgálatokat a nukleáris biztonsági hatóság feljogosítása alapján és rendszeres ellenõrzése mellett az engedélyes ellenõrzõ szervezete – kutatóreaktor esetén ellenõrzõ munkavállaló – vagy az engedélyestõl független, feljogosított ellenõrzõ szervezet (a továbbiakban együtt: ellenõrzõ szervezet) végezheti. 1.8.1.0500. Az ellenõrzõ szervezetnek és munkavállalóinak függetlennek kell lennie az ítélet alkotását befolyásoló hatásoktól, különösen az elvégzett ellenõrzések eredményében érdekeltek hatásától. 1.8.1.0600. Az ellenõrzõ szervezetnek rendelkeznie kell az ellenõrzés mûszaki és adminisztratív feladatainak szakszerû elvégzéséhezszükséges munkavállalókkalés felszereléssel,így képesnekkell lennie a mûszaki követelményeknekvaló megfelelés megítélésére, valamint az ellenõrzések dokumentálására. 1.8.1.0700. Az ellenõrzõ szervezet erõforrásainak és kompetenciájának meglétét, az elsõ, az idõszakos és a soron kívüli vizsgálatok végrehajtását, valamint a gépkönyvek kezelését a nukleáris biztonsági hatóság ellenõrzi. 1.8.1.0800. A nukleáris biztonsági hatóság az atomerõmûben üzemelõ nukleáris biztonsági hatósági engedélyezési eljárás alá tartozó, nyomástartó berendezések idõszakos vizsgálataiból kijelöli, és a fõjavítás megkezdése elõtt közli az engedélyessel, hogy az atomerõmûvi blokk fõjavítása alatt mely beütemezett idõszakos vizsgálatokat fogja ellenõrizni, az engedélyes a közlés alapján a végrehajtást megelõzõ munkanapon bejelenti a nukleáris biztonsági hatóságnak a vizsgálat elvégzésének idõpontját. 1.8.1.0900. Az atomerõmûben üzemelõ nukleáris biztonsági hatósági engedélyezési eljárás alá tartozó nyomástartó berendezések idõszakos ellenõrzési programjainak mûszaki követelményrendszerét, az anyagvizsgálat terjedelmét, a vizsgálati eredmények elfogadási kritériumrendszerét rögzítõ dokumentumokat és a fõvízkör idõszakos ellenõrzési programját a nukleáris biztonsági hatóság a 18. § (2) bekezdése szerinti eljárásban hozott döntésével hagyja jóvá. 1.8.1.1000. Üzemelõ nukleáris létesítményben új nyomástartó berendezés létesítését átalakításnak kell tekinteni. Nukleáris biztonsági hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezés engedélyezését az átalakításra vonatkozó szabályok szerint, az adott nukleáris létesítményre vonatkozó Nukleáris Biztonsági Szabályzatokban a nyomástartó berendezésekre és csõvezetékekre megfogalmazott követelmények figyelembevétele mellett kell elvégezni. 1.8.1.1100. Az 1.8.1.0100. pontszerintinyomástartóberendezéslétesítéseeseténatervezõhatározzameg abiztonsági osztályba sorolás figyelembevételével a gyártómûvi ellenõrzés módját és terjedelmét, az idõszakos ellenõrzési programot és annak ciklusidejét. Az idõszakos vizsgálatokat és azok ciklusidejét a nukleáris biztonsági hatóság azátalakításiengedélyben,a3.kategóriájúátalakításeseténpediga18.§ (2) bekezdéseszerintieljárásbanhagyjajóvá. 1.8.1.1200. A nukleáris biztonsági hatóság hivatalból indított eljárás keretében megtilthatja új nyomástartó berendezés üzembevételét, amennyiben

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/56c523463ad7f94a02051f34386ca5267722f5d2/dokumentumok/68e3ea36dfd4c52213be4a94d3f7ac14072c077f/letoltes