Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 456

c) Havi ellenĘrzés ca) napi és heti ellenĘrzés cb) manométer mutatók és manométer szelepek ellenĘrzése cc) szivattyú próbaüzem, elektromos meghajtás esetén min. 15 perc, belsĘ égésĦ motor esetén min. 30 perc (kivéve a habanyag bekeverĘ szivattyút) cd) szivattyú szivárgási veszteségének megállapítása ce) belsĘ égésĦ motor tömlĘcsatlakozásainak szivárgásmentessége cf) szivattyú elektromos motorjának áramfelvétele a megengedett maximális teljesítménynél (elegendĘ a 90%-os teljesítményig történĘ meghatározás is) cg) tartalék áramforrás ellenĘrzése ch) elektromos felügyeleti berendezések ellenĘrzése ci) riasztás átjelzése tĦzoltóságnak cj) ellenĘrzési igazolás kiállítása a tĦzoltóság és a biztosító részére 4.2.3. A rendszeres ellenĘrzésre automatikus felügyelĘ rendszer-szoftver is mĦködtethetĘ. 4.2.4. Az esetleges hibákat haladéktalanul ki kell javítatni. 4.2.5. A berendezés mĦködésérĘl és karbantartásáról naplót kell vezetni, a naplóba be kell vezetni minden, a berendezésre vonatkozó megjegyzést, eseményt, a próbák megtörténtét és eredményét az idĘpont (óra, perc) feltüntetésével. 4.3. Karbantartás:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes