Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 232

d) a tömlĘre vonatkozó mĦszaki (példa: az 1. osztályú, 75 mm belsĘ átmérĘjĦ, 15 m hosszú bekötetlen tömlĘ megnevezése: tĦzoltó nyomótömlĘ 1-75-15m-OTSZ; a 3. osztályú, 52mm belsĘ átmérĘjĦ, 20 m hosszú bekötött tömlĘ megnevezése: tĦzoltó nyomótömlĘ 3-52-20m- K-OTSZ; az 1. osztályú, 38 mm belsĘ átmérĘjĦ, 15 m hosszú magasnyomású bekötött tömlĘ megnevezése: magasnyomású tĦzoltó nyomótömlĘ 1-38H-15m-K-OTSZ). 9. TÖMLė SZERELVÉNYEK. 9.1. Abban az esetben, ha a tömlĘkapcsokat a tömlĘ gyártója szereli fel, a tömlĘrendszer biztonságosságát az 1. rész VI. fejezetének 11. függeléke alapján vizsgálva a gyártónak kell ellenĘriznie a forgalmazó, felhasználó felé történĘ kiszállítás elĘtt. Eszerint nem lehet semmilyen szivárgásra utaló jel, a tömlĘ és kapocs egymástól nem mozdulhat el. Meghatározott körülmények között nem a tömlĘ gyártója szereli kapcsokkal a tömlĘt. Ebben az esetben a forgalmazónak, vagy ha a tömlĘt a felhasználó kötötte be, akkor a felhasználónak kell gondoskodnia, hogy a tömlĘ biztonságosságát megvizsgálják. 9.2. A tömlĘ gyártójának a magyarországi forgalmazáshoz olyan kapcsokkal kell ellátnia a tömlĘt, amelyek megfelelnek a hatályos jogszabály vagy honosított szabvány elĘírásainak. 10. FELÜLVIZSGÁLAT, IDėSZAKOS NYOMÁSPRÓBA. 10.1. A használatba vett tömlĘszerelvényt minden olyan használati alkalmat követĘen, amikor sérülés gyanítható, vagy javítás után, valamint a gyártó által megadott, de legalább a vonatkozó jogszabály által meghatározott gyakorisággal felül kell vizsgálni, és idĘszakos nyomáspróbának alávetni. 10.2. A felülvizsgálat és nyomáspróba menete: 10.2.1. a tömlĘszerelvényt tisztítás után szemrevételezéssel kell ellenĘrizni; a sérült köpenyĦ, a kapocs bekötéseknél erĘsen kopott tömlĘt javítani vagy selejtezni kell; ellenĘrizni kell a tömlĘn és a kapcsokon a jogszabály által elĘírt feliratok meglétét; az elĘírt jelölések hiányában a tömlĘszerelvényt biztonságossági okokból nem szabad nyomáspróbázni, 10.2.2. a szemrevételezéssel megfelelĘnek minĘsített tömlĘszerelvényt idĘszakos nyomáspróbának kell alávetni az 1. rész VI. fejezetének 12. függeléke alapján; a nyomáspróba értékeit a 1. rész VI. fejezetének 9. táblázata tartalmazza; amennyiben a 75 mm névleges belsĘ átmérĘnél nagyobb belsĘ átmérĘjĦ tömlĘszerelvények gyártó által megengedett üzemi nyomása nagyobb az 1. rész VI. fejezetének 9. táblázatában megadott értéknél és a tömlĘszerelvények alkalmazási körülményei ezt indokolttá teszik, a felülvizsgálatot a gyártó által megadott üzemi nyomáson kell elvégezni.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes