Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-98 (Year: 2011, Number: 98)
Era: contemporary
Section: 1. melléklet a 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 1339

5. A robbanási ütõhullám megengedett legnagyobb értékei a védendõ építményeknél, létesítményeknél 5.1. A pirotechnikai raktárépületen belül védendõ „RV-besorolású” vagy tûzveszélyességi osztályú építmények és szabadterek, valamint a védendõ külsõ létesítmények, építmények – robbanási centrum felé esõ – legközelebbi pontjainál, illetve tartózkodási helyein a robbanási ütõhullám nyomásmaximumának („p”) megengedett legnagyobb értékei az alábbiak: 5.1.1. 110 kPa-nál (0,1 bar túlnyomásnál) kisebb 5.1.1.1. az 1.2. pontban felsorolt külsõ létesítményeknél, építményeknél, 5.1.1.2. a vállalati robbanóanyag-megsemmisítõ telep környezetében levõ minden építménynél, 5.1.2. 110 kPa (0,1 bar túlnyomás) 5.1.2.1. az 1.1. pontban érintett külsõ létesítményeknél, építményeknél, 5.1.3. 120 kPa (0,2 bar túlnyomás) 5.1.3.1. a vállalati központi építményeknél (központi irodáknál, mûhelyeknél, raktáraknál, laboratóriumoknál és szociális épületeknél), 5.1.3.2. a 20 fõ feletti létszámú, nem pirotechnikai raktárépületeknél, 5.1.4. 130 kPa (0,3 bar túlnyomás) 5.1.4.1. a legfeljebb 20 fõs létszámú, nem pirotechnikai raktárépületeknél, 5.1.4.2. a 20 fõ feletti létszámú, pirotechnikai raktárépülethez tartozó, az Országos Tûzvédelmi Szabályzat kiadásáról

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/b0bec344d6254f9843c26ff91efc01828590c32e/dokumentumok/0463f94e3b32a3e20100037c8ed27d7e85cba71f/letoltes