Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 9/2006. (II. 27.) IM rendelet
Paragraph Index: 1890

5. jelĦ táblázat V. tĦzállósági fokozatú tĦzszakasz esetén Az épület szintszáma N=1 Szerkezet csoport Szerkezet megnevezése TĦzvédelmi osztály TĦzállósági határérték (perc) Teherhordó pillérek D R15 Teherhordó falak D REI-M 15 Teherhordó falak, pillérek Falszerkezetek merevítĘ elemei D R 15 Teherhordó tĦzgátló falak (függĘleges és tetĘszinti homlokzati tĦzterjedés elleni gátakkal) Nem létesíthetĘ Nem teherhordó tĦzgátló falak (függĘleges és tetĘszinti homlokzati tĦzterjedés elleni gátakkal) Nem létesíthetĘ TĦzfalak (függĘleges és tetĘszinti homlokzati tĦzterjedés elleni gátakkal) A1 REI-M 120 TĦzgátló födémek (vízszintes, homlokzati tĦzterjedés elleni gátakkal) Nem létesíthetĘ TĦzgátló ajtók (csak tĦzfalban) D EI 60 TĦzgátló csappantyúk (csak tĦzfalban) EI-S 60 TĦzgátló szerkezetek TĦzgátló tömítések, kiegészítĘk (csak tĦzfalban) EI 60 Nem teherhordó lépcsĘházi falak Nem létesíthetĘ Középfolyosók, zárt oldalfolyosók határoló falszerkezetei D – LépcsĘk és lépcsĘpihenĘk tartószerkezetei és járófelületének alátámasztó szerkezete Nem létesíthetĘ Falburkolata D-s2, d1 Álmennyezetek D-s2, d0 Padlóburkolatok Dfl-s1 Álpadlók szerkezete D REI 15 Menekülési útvonalat határoló (nem tĦzgátló) szerkezetek HĘ- és hangszigetelések menekülési útvonalak határoló szerkezetein belül E 2008/28/II. szám Pinceszintek közötti és pince fölötti födémek Nem létesíthetĘ Emeletközi födémek Nem létesíthetĘ Teherhordó gerendák D R 15 TetĘfödémek tartószerkezetei D R 15 TetĘfödémek merevítĘ szerkezetei D R 15 Nyílásáthidalások D R 15 Vízszintes teherhordó szerkezetek Fedélszerkezetek D – VázkitöltĘ falak (külsĘ homlokzati falak) E – TetĘfödémek térelhatároló szerkezetei (60 kg/m2 felülettömegig) D – Válaszfalak E – Gépészeti aknák falszerkezete – Falburkolatok általános helyen E Álmennyezetek általános helyen D-s2, d0 Padlóburkolatok általános helyen Efl Álpadlók tartószerkezetei általános helyen D – HĘ- és hangszigetelések általános helyen (amennyiben szerkezet külsĘ síkján, burkolatként találhatók) E Felülvilágítók D-d0 Csapadékvíz elleni szigetelések E Szakipari szerkezetek Gépészeti aknák nyílászárói – 3.6. Az 1-5. táblázatok alkalmazását segítĘ követelmények 3.6.1. A táblázatokban megadott tĦzállósági vizsgálati követelmények mellett, ha a tĦzállósági vizsgálat során a szerkezetet egyéb olyan kritériumokra is vizsgálták, amelyre az adott helyen nincs követelmény, a szerkezet alkalmazható, így az EI 60 követelmény esetén alkalmazható REI 60 minĘsítésĦ, de akár R90 EI 60 minĘsítésĦ szerkezet is. 3.6.2. Az egymással kapcsolatban álló teherhordó szerkezetek tĦzállósági követelmény idĘtartama alatt a tĦz során bekövetkezĘ alakváltozását figyelembe kell venni a tartószerkezetek erĘtani méretezésénél, különös tekintettel a húzott szerkezetekre, és azok hĘtágulása miatt bekövetkezĘ támaszelmozdulásokra. 3.6.3. Az egyes épületszerkezetekre vonatkozó követelményeket az 1-5. táblázatok alkalmazásával úgy kell meghatározni, hogy azok az épületen belül betöltött statikai szerepét, a teherátadás rendjét figyelembe vegye. Egy szerkezetet nem szabad az adott szerkezet tĦzállósági követelményénél kisebb tĦzállóságú szerkezettel gyámolítani, alátámasztani, függeszteni, merevíteni. Így az épület tetĘfödémének tartószerkezetérĘl függesztett függĘleges teherhordó szerkezet esetén a tetĘfödém tartószerkezetének a függĘleges teherhordó szerkezetre vonatkozó követelményeket kell kielégíteni, mivel a tetĘfödém tartószerkezetének tönkremenetele magával vonja a függĘleges teherhordó szerkezetek tönkremenetelét is. 3.6.4. Az épületszintek között a tĦzterjedési határértéket biztosítani kell még akkor is, ha a külsĘ térelhatároló szerkezettel szemben nincs tĦzállósági határérték követelmény. 2008/28/II. szám 3.6.5. Azon építészeti kialakítás esetén, amikor a födém és a külsĘ térelhatároló falszerkezet nem illeszkedik egymáshoz, vagy nem metszik egymást, az épületszintek közötti tĦzterjedés megakadályozását a homlokzati falszerkezet mögött az épület belsĘ terében kell megoldani. 3.6.6. Az 1-5. táblázatok vázkitöltĘ-, és függönyfalakra vonatkozó követelményei nyílás nélküli szerkezetek esetében alkalmazandók. 3.6.7. Az építményszintek számának megállapításakor valamennyi szintet figyelembe kell venni a pinceszint (ek), az alagsor, a galéria, a tetĘszint és a tetĘfelépítmény szintje kivételével. TĦzvédelmi szempontból a tetĘteret akkor kell építményszintnek tekinteni, ha az ott beépített rész az alapterület 25%-át meghaladja. 3.6.8. Legfeljebb középmagas épületekben D, E minĘségĦ nyílásos szakipari loggia hátfalak is alkalmazhatók, amennyiben a loggia egy rendeltetési egység (lakás) elĘtt helyezkedik el, és a loggiát legalább 1,20 m kiülésĦ, az épület tĦzállósági fokozatának megfelelĘ tĦzállóságú födémek és oldalfalak határolják és azok éghetĘ burkolatot nem tartalmaznak, valamint loggiamellvéd (korlát) „nem éghetĘ” (A1 és A2 tĦzvédelmi osztályú) anyagból készül. 3.6.9. Nyílásos homlokzati falakat tartalmazó épületek esetében a külsĘ térelhatároló falszerkezettel szemben csak homlokzati tĦzterjedés határérték követelmény van. A homlokzat tömör falszakaszainak a nyílás nélküli falszerkezetre vonatkozó tĦzállósági határérték-követelmény idĘtartamán belül ellen kell állni a tĦznek. 3.6.9.1. Nyílásos homlokzatok esetén, – a tĦzterjedési gát kritériumait nem kielégítĘ homlokzati megoldásoknál – továbbá nyílásos homlokzatokon A2 – D tĦzvédelmi osztályú burkolatok, bevonatok, hĘszigetelĘ rendszerek alkalmazásakor a vizsgálattal meghatározott homlokzati tĦzterjedési határérték-követelmény az épületek szintszámának függvényében a következĘ: 2 vagy 3 szintes épületnél 15 perc  Th < 30 perc 4 vagy 5 szintes épületnél 30 perc  Th < 45 perc középmagas épületnél Th  45 perc Magas épületek nyílásos homlokzatain csak A1, vagy A2 tĦzvédelmi osztályú burkolati, bevonati és egyéb hĘszigetelĘ rendszerek alkalmazhatók. Ezen kritérium vonatkozik a középmagas épületek 8 cm-nél vastagabb burkolati, bevonati és egyéb hĘszigetelĘ rendszereire. Amennyiben a homlokzatburkolat átszellĘztetett légréteges homlokzatburkolatként kerül kialakításra, akkor – a lábazatot kivéve – az alkalmazott szigetelés csak A1 vagy A2 tĦzvédelmi osztályú lehet. Olyan kétszintes épület esetén, ahol a két szint egy rendeltetési egységet, vagy egy összefüggĘ légterĦ helyiséget alkot, annak homlokzati nyílásai között nincs tĦzterjedési határérték követelmény. 3.6.10. A II. tĦzállósági fokozatú és a III. tĦzállósági fokozatú, 3–5 szintes középületekben legfeljebb 300 m2 rendeltetési egységen belül a kiürítési útvonalakat határoló falak kivételével C, D, E tĦzvédelmi osztályú EI 15 minĘségĦ válaszfalakat is lehet alkalmazni. 3.6.11. A bölcsĘde, óvoda, szociális otthon, a mozgásukban és cselekvĘképességükben korlátozott személyek elhelyezésére, oktatására, nevelésére, kezelésére szolgáló, a középmagas és a I. tĦzállósági fokozatból építendĘ épületek kivételével lakó- és közösségi épületekben, amennyiben azt egyéb építési elĘírások lehetĘvé teszik, lakáson, vagy helyiségen belül C, D, E minĘségĦ szintosztó födém (galéria) és az azt kiszolgáló lépcsĘszerkezet létesítése megengedett. Egyéb esetben az osztófödémek (galériák) szerkezeteinek tĦzvédelmi osztályát és tĦzállósági határértékét az 1–4. jelĦ táblázatok alapján az épületek tĦzállósági fokozatának és szintszámának figyelembe vételével az „emeletközi födémek”-re vonatkozó követelmények szerint kell meghatározni. a vizsgálati módszer leírását az M1 melléklet tartalmazza 2008/28/II. szám 3.6.12. Az épület tĦzállósági fokozatától függetlenül egy tĦzszakaszon belül, azonos rendeltetésĦ helyiségek (irodák, mĦtermek stb.) között üveg-, vagy üvegezett szerkezeteket is lehet alkalmazni. A belsĘ kiürítési útvonalak határoló falaiban alkalmazott üveg-, vagy üvegezett szerkezetek tĦzállósága – a nyílászárók kivételével – feleljen meg az adott fal tĦzállósági határértékének. Az I. tĦzállósági fokozatú épületekben, valamint „A” és „B” tĦzveszélyességi osztályba tartozó termelési (üzemi) épületekben az üvegfalak, vagy üvegezett falszerkezetek B–F tĦzvédelmi osztályú anyagokat (betéttáblákat, bordázatot stb.) nem tartalmazhatnak. 3.6.12.1. Kiürítési útvonal falszerkezeteként EW jelĦ üvegszerkezet csak akkor alkalmazható, ha az épület teljes területén, míg vegyes rendeltetésĦ épület esetén az adott rendeltetési egység teljes területén beépített automatikus tĦzjelzĘ- és oltóberendezés kerül kialakításra. 3.6.12.2. Kiürítési útvonal falszerkezeteként normál üvegszerkezet csak akkor alkalmazható, ha az épület teljes területén, míg vegyes rendeltetésĦ épület esetén az adott rendeltetési egység teljes területén beépített automatikus tĦzjelzĘ- és oltóberendezés kerül kialakításra, és az üvegezett szerkezetek mindkét oldala sĦrített sprinklerfejekkel védett. 3.6.12.3. EW jelĦ üvegszerkezet ott alkalmazható, ahol az üvegszerkezet egyik oldalán sem haladja meg a tĦzterhelés az 50 MJ/m2 értéket, valamint ahol a hĘsugárzásból adódó tĦzterjedéssel nem kell számolni. 3.6.13. A V. tĦzállósági fokozatba tartozó épületek alatt pince, valamint alagsor nem alakítható ki. 3.6.14. A tartószerkezetekre vonatkozó tĦzállósági határérték-követelményt az alábbi módon lehet kielégíteni: 3.6.14.1. A használati tér felĘli burkolat (vagy tĦzgátló álmennyezet, valamint önálló tĦzállósági határértékkel rendelkezĘ membrán) tĦzvédĘ képességével, amennyiben az a tartószerkezettel együtt biztosítja a tartószerkezetre elĘírt tĦzállósági követelményt; 3.6.14.2. A tartószerkezeti elemek és azok szerkezeti kapcsolatainak Eurocode szerinti erĘtani és tĦzállósági méretezésével. 3.6.14.3. Akkreditált laboratóriumban végzett tĦzállósági vizsgálattal igazoltan. 3.6.15. A tartószerkezet tĦzvédelmére alkalmazott burkolat tĦzvédĘ képessége az alábbi feltételek együttes teljesülésével vehetĘ figyelembe: 3.6.15.1. A burkolat mögött, a tartószerkezet felĘli oldalon gyújtóforrást okozható vezeték, berendezés nem található (gépészeti berendezés vagy elektromos vezeték, stb.); 3.6.15.2. Amennyiben a burkolat síkjába vagy a burkolat síkja mögé kerülĘ épületgépészeti és épületvillamossági szerelvények beépítési módja a burkolat folytonosságát nem szakítja meg; 3.6.15.3. Amennyiben a burkolatot áttörĘ és önmagukban gyújtóforrást nem okozó épületgépészeti vezetékek (csatornaszellĘzĘ, stb.) a burkolat síkjában a burkolat tĦzállósági határértékével megegyezĘ és a burkolatot áttörĘ vezeték jellegének megfelelĘ tĦzgátló tömítéssel és elzáró szerelvénnyel ellátottak; 3.6.15.4. TetĘsík ablakok alkalmazása esetén a káva burkolata a tĦzvédĘ burkolat módjára kialakított burkolattal megegyezĘ tĦzállósági határértékĦ és kialakítású legyen. 3.6.15.5. Amennyiben a tetĘszerkezet nyílásos homlokzati sík elé lógó szakaszát (eresz) alsó síkján és homlokvonalán teljes hosszában és szélességében a belsĘ burkolat tĦzállósági határértékével megegyezĘ, alsó tĦzhatás ellen védĘ tĦzgátló burkolattal kell ellátni. 3.7. Beépített tetĘterekre vonatkozó egyedi követelmények 3.7.1. Beépített tetĘterek tĦzállósági követelményeit az alábbiak szerint lehet meghatározni: x A tetĘteret is tartalmazó tĦzszakasz tĦzállósági fokozata alapján, a 3.1. – 3.4. táblázatok szerint; x Legfeljebb 3 szintes beépítendĘ, és I – III. tĦzállósági fokozatú épületek esetén a 6. táblázat követelményei is alkalmazhatóak. 2008/28/II. szám

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes