Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 a tĦz elleni védekezésrĘl, a mĦszaki mentésrĘl és a tĦzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
Paragraph Index: 1697

c) detonációnak ellenálló (Biztonsági szerelvények, Detonációzár mĦszaki követelmény) szerkezetekre osztjuk. 5.1. TĦzhatásnak tartósan ellenálló szerkezetek követelményei 5.1.1. A tartályok és berendezések szabadba torkolló nyílásait, amelyekbĘl gĘz-levegĘ elegy hosszabb ideig áramolhat ki, olyan berendezéssel kell ellátni, amely a kiáramló robbanásveszélyes elegy elégésének gyújtóhatás-átterjedés nélkül ellen tud állni és az 5.2.1. pont szerinti robbanás elleni biztosítás követelményeit kielégíti. 5.1.2. Ha lefúvószelep dinamikus lángzár, akkor a tartós tĦz elleni védelmet a szelep mĦködésének minden folyamatánál (zárás, szivárgás) biztosítani kell. 5.2. Robbanási hatásnak ellenálló szerkezetek követelményei 5.2.1. Tartályok és berendezések nyílásait, vagy csĘvezetékek torkolatait, ahonnan üzemszerĦen gĘz-levegĘ elegy nem lép ki, amelybe azonban robbanóképes elegy beáramolhat, gyújtóhatásátterjedést gátló szerkezettel kell ellátni, amely a szerkezet környezetében bekövetkezĘ robbanásnál a gyújtóhatás-átterjedést a tartályba, a berendezésekbe vagy a csĘvezetékekbe megakadályozza (csĘvégzĘdés-biztosítás). 5.2.2. A robbanási hatásnak ellenálló berendezések vagy berendezésrészek nyílásait olyan szerkezettel kell ellátni, amely a gyújtóhatás-átterjedést a környezĘ robbanásveszélyes légtérbe ezen berendezések vagy berendezésrészek belsejében bekövetkezĘ robbanáskor a geometriai viszonyokat is figyelembe véve megakadályozza (robbanástér-biztosítás). 5.2.3. Rövid csĘvezetékeket, amelyeket nem a robbanási hatásnak ellenálló tartályokhoz és berendezésekhez csatlakoztatnak, és amelyekbĘl robbanóképes gĘz-levegĘ elegy üzemszerĦen hosszabb idĘn keresztül nem áramlik ki, olyan szerkezettel kell ellátni, amely a gyújtóhatásátterjedést a tartályba vagy berendezésbe robbanás esetén a korlátozott hosszat figyelembe véve megakadályozza (csĘrobbanás-biztosítás). 5.2.4. A gyújtóhatás-átterjedést gátló (robbanászár, detonációzár) szerkezeteknek, az 5.2.1. és az 5.2.2. pont szerinti alkalmazásuk esetén, a fellépĘ robbanási nyomásnak ellen kell állni. Az 5.2.3. pont szerinti szerkezetek kielégítĘen nyomásállók, ha kialakításuktól és nagyságuktól függetlenül az alkalmazási helyen várható, de legalább 10 bar próbanyomást kibírnak. 5.2.5. Az 5.2.2. és az 5.2.3. pont szerinti szerkezetek nyomásra igénybe vett részeinek szakadási nyúlása ä5 > 12% (könnyĦfémekre ä > 5%) legyen. 5.2.6. Azokat a gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezeteket, amelyeken keresztül a robbanásveszélyes gĘz-levegĘ elegy nem csak rövid ideig áramolhat át, kiegészítĘ berendezésekkel is el kell látni, amelyek a visszacsapódó és ott tovább égĘ lángot kényszerintézkedésekkel kioltják. 2008/28/II. szám Ilyen kényszerintézkedések lehetnek:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes