Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 1010

2. A VILLÁMHÁRÍTÓ BERENDEZÉS JELÖLÉSE 2.1. A létesítési terveken fel kell tüntetni e részben meghatározott betĦ- és számjelekkel, a villámhárító berendezés jelölését. A betĦkbĘl és számokból álló jelcsoportok a villámhárító berendezés általános felépítésével, az épülethez viszonyított helyzetével és méreteivel szemben támasztott követelményeket – fokozatokat – jelölik. A felfogóra, a levezetĘre és a földelésre vonatkozó jelcsoportokat e felsorolás sorrendjében és egymástól kötĘjellel elválasztva kell közölni. 2.2. A felfogó jele „V” betĦjel. Ezt követi a felfogó általános elrendezésének fokozatát kifejezĘ 0-tól 6-ig terjedĘ szám-fokozatjel, és az épülethez viszonyított helyzetének fokozatát kifejezĘ o, „a”-tól „d”-ig terjedĘ betĦ-fokozatjel. Az egyes fokozatokra vonatkozó követelményeket 3. rész III. fejezet 3. cím 4. pontja tartalmazza. 2.3. A levezetĘ jele „L” betĦjel. Ezt követi a levezetĘk általános elrendezésének fokozatát kifejezĘ 0-tól 5-ig terjedĘ szám-fokozatjel és az épülethez viszonyított helyzetének fokozatát kifejezĘ o, „a”-tól „d”-ig terjedĘ betĦ-fokozatjel. Az egyes fokozatokra vonatkozó követelményeket a 3. rész III. fejezet 3. cím 4. pontja tartalmazza. E fejezet 3. címének hatálya kiterjed minden, nem ideiglenes jellegĦ épület, mĦtárgy, egyéb különleges építmény és helyhez kötött tárgy villámhárító berendezésre. Nem tárgya jelen elĘírásoknak az erĘs- és gyengeáramú szabadvezetékek és kábelek, valamint a szabadtéri alállomások villámvédelme, de az ilyen berendezésekhez tartozó épületek (alállomás-épületek, stb.), továbbá az ezekre telepített az adó- és vevĘantennák villámhárító berendezését jelen elĘírások szerint kell létesíteni. 2008/28/II. szám 2.4. A földelés jele „F” betĦjel. Ezt követi a földelés általános elrendezésének fokozatát kifejezĘ 0-tól 4-ig terjedĘ szám-fokozatjel és a földelési ellenállásra utaló „r” vagy „x” betĦjel. Az egyes fokozatokra vonatkozó követelményeket a 3. rész III. fejezet 3. cím 5. pontja tartalmazza. 2.5. Az általános elrendezés 0 fokozatjele azt jelöli, hogy villámhárító berendezés nincs. Ehhez az épülethez viszonyított helyzet szempontjából mindig „o” fokozat, földelési ellenállás szempontjából „x” tartozik. A villámvédelem nélküli épület vagy építmény jele: „V0o-L0o-F0x”. 2.6. A természetes felfogó, levezetĘ vagy földelĘ fokozatjele az általános elrendezés szempontjából 1-es számjel, amihez, az épülethez viszonyított helyzet szempontjából mindig „o” fokozat tartozik. 2.7. A belsĘ villámvédelem jele „B” betĦjel. Ezt követi a belsĘ villámvédelmet célzó intézkedések fokozatát kifejezĘ 0-tól 4-ig terjedĘ szám-fokozatjel és az elektromágneses villámimpulzus elleni védelemre utaló „e” fokozatjel.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes