Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 Lásd a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet.
Paragraph Index: 1238

b) A tartály védelmére használatos gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezet (szükségessége a 3.2.6. pont szerint) a közös csĘszakaszba helyezhetĘ el. Ha ez nem lehetséges, akkor mindkét csĘvezetékben el kell helyezni egyet-egyet, közvetlenül a csatlakozási pont elĘtt. 3.3.6.2. A gázingarendszer csĘvezetékeit úgy kell kiépíteni, hogy föld alatti tartály esetén a tartály felé lejtsenek. Ha ez nem lehetséges, vagy föld feletti tartályok esetén leürítési helyeket kell kialakítani. Ezeket az I. és a II. tĦzveszélyességi fokozatú folyadékok esetén belobbanás ellen védeni kell. 3.3.6.3. A gázingavezetékek összeköthetĘk, ha:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes