Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 9/2006. (II. 27.) IM rendelet
Paragraph Index: 2097

3. LÉTESÍTÉSI ELėÍRÁSOK 3.1. Általános követelmények 3.1.1. Az építmények 800 m2-nél nagyobb alapterületĦ helyiségeiben, valamint ott, ahol azt jogszabály vagy a tĦzvédelmi szakhatóság — a személyek biztonsága vagy a beavatkozás hatékonyságának javítása érdekében – elĘírja, a tĦzesetek során keletkezĘ hĘ- és füstelvezetésrĘl gondoskodni kell. A méretezési táblázat értékeit az alapterület csökkentésével arányosan csökkenteni nem szabad. 3.1.2. A hĘ- és füstelvezetést jogszabály, ennek hiányában a tĦzvédelmi szakhatóság elĘírása szerint kell kialakítani. 3.1.3. Nem kell hĘ- és füstelvezetĘt létesíteni az 50 MJ/m2-nél kisebb idĘleges tĦzterhelésĦ helyiségekben és az ömlesztett tárolású mezĘgazdasági terménytároló épületekben, továbbá az olyan csarnok épületeknél, ahol a fedélhéjalás hĘszigetelés nélküli (hidegtetĘ) és az olyan anyagból készül, amelynek a tĦzzel szemben nincs számottevĘ ellenállása E<15, valamint az épületben álmennyezet vagy a teret felülrĘl lezáró egyéb szerkezet nem kerül beépítésre. 3.1.4. A hĘ- és füstelvezetĘ berendezést úgy kell megtervezni, létesíteni, üzemeltetni és karbantartani, hogy tĦz alkalmával mĦködĘképes legyen, a füstöt és a forró égésgázokat folyamatosan a szabadba vezesse, és biztosítsa a padlószint fölött a füstmentes levegĘréteget. 3.2. Tervezés és létesítés HĘ- és füstelvezetĘ berendezést a vonatkozó elĘírásoknak megfelelĘen kell tervezni és létesíteni. 3.3. Méretezés 3.3.1. A hĘ- és füstelvezetĘ berendezés hatásos nyílásfelületének nagysága a következĘktĘl függ:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes