Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2010-1 (Year: 2010, Number: 1)
Era: contemporary
Section: személyhajókra vonatkozó biztonsági követelményekrõl szóló 12/2002. (II. 7.) KöViM rendelet), és
Paragraph Index: 1183

b) 30 ppm CO (szén-monoxid). 3.1.2. A teljes rendszer riasztásának aktiválásáig eltelt idõ nem haladhatja meg a 20 másodpercet. 3.1.3. A 3.1.1. és a 3.1.2. pontban említett határértékek nem módosíthatók. 3.1.4. A tesztgáz elõállítását úgy kell megtervezni, hogy minden megszakítás vagy dugulás észlelhetõ legyen. A mérési eredményekbármelymeghamisítását,amelyetalevegõbejutásavagy szivárgásmiatt bekövetkezõtesztgázveszteség idézhet elõ, el kell kerülni, vagy pedig észlelni és jelenteni kell. 3.1.5. A berendezést –10 és 40 °C közötti hõmérsékleti tartományra és 20–100% közötti levegõ-páratartalomra kell megtervezni. 3.1.6. A gázriasztó berendezésnek önellenõrzõnek kell lennie. Lehetetlenné kell tenni a berendezés jogosulatlan kikapcsolását. 3.1.7. A fedélzeti elektromos hálózatról táplált gázriasztó berendezést puffereléssel kell ellátni áramkimaradás esetére. Az akkumulátorról táplált készülékekre fel kell szerelni figyelmeztetõ eszközt az akkumulátor-feszültség csökkenésének jelzésére. 3.2. A berendezés által teljesítendõ követelmények: 3.2.1. A berendezésnek tartalmaznia kell kiértékelõ és kijelzõ egységet. 3.2.2. A 3.1.1. a) és b) alpontban feltüntetett határértékek elérésére vagy túllépésére figyelmeztetõ riasztásnak láthatónak és hallhatónak kell lennie, a megfigyelt helyiségben és a kormányállásban vagy bármely más, személyzettel állandóan ellátott helyen. Egyértelmûen láthatónak és hallhatónak kell lennie még a legmagasabb zajszintû mûködési feltételek mellett is. Egyértelmûen megkülönböztethetõnek kell lennie minden más hang- és fényjelzéstõl az ellenõrzött helyiségben.A hangjelzésnekzártajtókmellettisegyértelmûenhallhatónakkelllennieabejáratoknálésaszomszédos helyiségekben. A hangjelzés aktiválás után lehet elhallgattatható, a fényjelzés viszont csak akkor lehet kiiktatható, ha a határértékek a 3.1.1. pontban említett határértékek alá esnek. 3.2.3. Lehetõvé kell tenni a 3.1.1. a) és b) alpontban szereplõ határértékek elérésének vagy túllépésének külön történõ észlelését és az ezt feltüntetõ jelentések egyértelmû hozzárendelését. 3.2.4. Ha a berendezésnek van különleges állapota (beindítás, meghibásodás, kalibrálás, paraméterek beállítása, karbantartás stb.), ezt fel kell tüntetni. A teljes rendszer vagy valamely alkatrészének hibáját a 3.2.2. pont elõírásainak megfelelõ riasztással kell jelezni. A hangjelzés aktiválás után lehet elhallgattatható, a fényjelzés viszont csak a hiba megszüntetése után lehet kiiktatható. 3.2.5. Ha kiadhatók különféle jelentések (határértékek, különleges állapot), akkor ezeknek külön-külön megkülönböztethetõnek és egyértelmûen hozzárendelhetõnek kell lenniük. Szükség esetén egységes jelet kell megjeleníteni, ami azt jelzi, hogy nem lehet kiadni az összes jelentést. Ebben az esetben a jelentéseket fontossági sorrendbenkellkiadni, és a legmagasabbbiztonságirelevanciávalrendelkezõjelentésselkellkezdeni. A ki nem adható jelentéseknek gombnyomással megjeleníthetõeknek kell lenniük. A fontossági sorrendnek egyértelmûnek kell lennie a készülék dokumentációja alapján. 3.2.6. A berendezés kialakításának meg kell akadályoznia a jogosulatlan beavatkozást. 3.2.7. Minden olyan esetben, amikor érzékelõ és riasztó berendezést használnak, a riasztó vezérlõegységének és jelzõberendezésének mûködtethetõnek kell lennie a gáztároló és gázzal mûködõ készülékeknek helyet adó helyiségen kívülrõl. 3.3. Az érzékelõk/mintavételi készülékek által teljesítendõ követelmények: 3.3.1. Minden olyan helyiségben, ahol gázzal mûködõ készülékek találhatók, fel kell szerelni gázérzékelõ berendezést az említett készülékek közelében. Az érzékelõket/mintavételi készülékeket olyan módon kell felszerelni, hogy azok érzékeljék a gáz felhalmozódását a 3.1.1. pontban említett határértékek elérése elõtt. Az érzékelõk elrendezését és felszerelését dokumentálni kell. A helyek kiválasztását a gyártónak vagy a berendezés felszerelésére szakosodott cégnek kellõen meg kell indokolnia. A mintavételi készülékek csöveinek a lehetõ legrövidebbnek kell lenniük. 3.3.2. Az érzékelõknek könnyen elérhetõeknek kell lenniük a rendszeres kalibrálás, karbantartás és biztonsági ellenõrzések lehetõvé tétele érdekében. 3.4. A berendezés által teljesítendõ követelmények: 3.4.1. A teljes gázriasztó berendezést erre szakosodott cégnek kell felszerelnie. 3.4.2. A felszerelés során figyelembe kell venni a következõ szempontokat:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/7329b4f3e9e299090f09eb5f8d4d93e3e0bd4498/dokumentumok/7a31f587703ba0815b40a53569b4bf7f7e834456/letoltes