Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 1 Jelenleg a 3/1998. (I.12.) IKIM rendelet
Paragraph Index: 1622

14. TĥZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK, ESZKÖZÖK ÉS FIGYELMEZTETė TÁBLÁK 14.1. A töltĘállomások oltóvízellátását a mértékadó tĦzszakasz és a tĦzterhelés alapján kell kialakítani. 14.2. A mértékadó tĦzszakaszként a töltĘállomáson elhelyezett zárt épületek legnagyobb tĦzszakaszát, valamint a szabadban, a szekrényben vagy a konténerben tárolt anyagok által elfoglalt tereknek az alapterületeit kell számolni. TöltĘoszlopok, föld alatti tartályok körzeteit mértékadó tĦzszakaszként, vagy az oltóvíz folyadékáramának számításánál nem kell figyelembe venni. 14.3. Az oltóvízellátáskor számításba vehetĘk a töltĘállomás határától 100 méteres körzetben levĘ föld alatti és föld feletti tĦzcsapok, valamint az oltóvíz kivételére alkalmas - 500 méteres körzeten belül fellelhetĘ - természetes felszíni vizek is, amelyek gépjármĦfecskendĘvel bármikor akadálytalanul megközelíthetĘk és az oltóvíz kivételének lehetĘsége minden idĘszakban biztosított. Ha a vezetékes oltóvízellátást a töltĘállomás területén kell kialakítani, akkor a vezeték átmérĘje legalább DN 100 legyen, a szükséges oltóvíz folyadékáramának megfelelĘ számú föld feletti tĦzcsappal. Ezek hiányában az oltáshoz szükséges vizet tárolni kell. A tároló Ħrtartalma legalább 50 m3 legyen. A tárolót a vonatkozó elĘírások alapján kell elhelyezni és szerelvényezni. 2008/28/II. szám 14.4. A töltĘállomásokon ʊ 3 kútoszlopig 2 db, ʊ minden további megkezdett 3 kútoszlop után legalább 1-1 db és legalább 34A és 144B jelĦ vizsgálati egységtĦz oltására alkalmas tĦzoltó készüléket kell elhelyezni a kútoszlopok, valamint legalább 1 db-ot a töltĘakna közelében.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes