Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 Lásd a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet.
Paragraph Index: 1420

f) a tartály csĘvezetékeinek, szerelvényeinek és tartozékainak ellenĘrzésére a mindenkori érvényes elĘírások szerint (tĦzvédelem, villámvédelem, érintésvédelem, villamos berendezések, stb.). 1.3. A tartály tömörségi vizsgálatát vízzel kel végezni min. 72 órán keresztül a minĘségbiztosítási tervben meghatározottak szerint. 1.4. A merevtetĘs, belsĘ úszótetĘ nélküli tartályoknál a teljes tetĘlemez tömörségét vizsgálni kell, melynek a technológiáját minĘségbiztosítási terv határozza meg. BelsĘ úszótetĘs tartályoknál elegendĘ a varratok tömörségi vizsgálata. 1.5. A duplafenék tömörségét vákuumozással kell ellenĘrizni minĘségbiztosítási tervben meghatározottak szerint, de legalább 0,4 barral 2 órán keresztül. 1.6. Az úszótetĘs tartályoknál az úszótetĘ tömörségét és helyes mĦködését úsztatási próbával kell ellenĘrizni. Az úszótetĘ csapadékvíz elvezetĘ rendszerét 3 barral min. 15 min. kell nyomáspróbázni. Az úszótetĘs tartályoknál az úszóelemek tömörségét is ellenĘrizni kell 0,01 bar nyomású levegĘvel 1 órán keresztül. * E fejezet tárgya az éghetĘ folyadékokat és olvadékokat (4. sz. rész, XI. fejezet) (a továbbiakban: folyadék) tároló, nyomástartó edénynek nem minĘsülĘ, föld feletti, álló, hengeres acéltartályok (4. sz. rész, IV/1. fejezet és IV/2. fejezet) használatbavételi és idĘszakos ellenĘrzĘ vizsgálata. 2008/28/II. szám

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes