Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 9/2006. (II. 27.) IM rendelet
Paragraph Index: 1990

1. táblázat A csatlakozó épületrész szélessége (m*) Párkánymagasság Ha a megközelítĘ tĦzoltási felvonulási út tengelyének távolsága a homlokzattól 8,00 m 14,00 m 6 m-ig 6 m felett 9 m-ig 9 m felett 12 m-ig 12 m felett 15 m-ig 5,0 3,5 3,0 2,5 8,0 5,5 4,5 3,5 *A csatlakozó épületrész szélességi méretét a tĦzoltási felvonulási út tényleges tengelytávolságának függvényében a táblázati értékek lineáris interpolálásával kell meghatározni. 2.4. LeejtĘs terepen a tĦzoltási felvonulási terület leejtése – a mentésre kijelölt ablakok alatt legalább 10-m-es körzetben – 5%-nál nagyobb nem lehet. 2.5. Amennyiben a tĦzoltási felvonulási területen fasor lesz telepítve, a fák egymás közötti távolsága a mentési oldalon 15 m-nél kevesebb nem lehet. Ugyanez a szabály vonatkozik a villamos vagy egyéb tartóoszlopok elhelyezésére is. 2.6.A tĦzoltási felvonulási területen, a középmagas és magas épület felĘli oldalán közvilágítási szabadvezeték, vagy közúti villamos jármĦvek vezetékei nem helyezhetĘk el. 2.7. A tĦzoltási felvonulási területen, valamint a tĦzoltói vízszerzési helyeken gépjármĦparkolót kialakítani nem szabad. Ezeken a területeken a parkolási tilalmat jelölni kell. A tĦzoltási felvonulási területen elhelyezett tĦzcsapok 1.5 méteres körzetén belül gépjármĦ nem parkolhat, és azt jelölni kell. A tĦzoltóság beavatkozását akadályozó és tiltott helyen álló gépjármĦben okozott kárért – amennyiben az, az akadálytalan tĦzoltás érdekében vált szükségessé – a tĦzoltóság nem tartozik kártérítési felelĘsséggel. 2.8. A tĦzoltási felvonulási területet megközelítĘ tĦzoltási felvonulási utat úgy kell kialakítani, hogy a tĦzoltó gépjármĦvek (emelĘk) a helyszint biztonságosan tolatás nélkül el tudják hagyni. 2.9. A középmagas és magas épületeknek a tĦzoltási felvonulási terület felé esĘ homlokzatán tĦzszakaszonként és szintenként legalább kettĘ, mentésre alkalmas legfeljebb 1,0 m mellvéd magasságú ablakot, loggiát vagy erkélyt kell létesíteni a mentés feltételeinek biztosítására. A mentést elĘsegítĘ ablak osztás nélküli üvegezett felülete legalább 1,0 m szélességĦ és 1,50 m magasságú legyen. A kizárólag mentésre szolgáló ablak lehet nem nyitható kivitelĦ is, azonban annak helyét a homlokzaton jól látható és maradandó módon jelölni kell. 2.10. A mentést szolgáló ablak a tetĘsíkban is elhelyezhetĘ, amennyiben az ablak alsó éle és az ablak alatti legalább 1,0 m széles padozat közötti távolság legfeljebb 0,6 m és az ablak a mentést biztosító technikai eszközök által elérhetĘ. 2.11. TĦzoltáshoz szükséges vízellátás: A középmagas és magas épületek tĦzoltásához szükséges vízellátási követelmények szempontjából az általános érvényĦ elĘírásokon túl a következĘk az irányadóak: – a középmagas és magas épületeknél 50 m-ként, – és ezen túl a 30 méternél hosszabb tĦzoltási felvonulási területen a tĦzcsapok száma kettĘnél kevesebb nem lehet. 2.12. Amennyiben a 2.1–2.11. pontokban megfogalmazott kritériumok közül legfeljebb 3 kritérium nem teljesül, akkor maradéktalanul nem teljesülnek a tĦzoltási felvonulási területre vonatkozó elĘírások. Amennyiben 3-nál több kritérium nem teljesül, akkor a tĦzoltási felvonulási terület nem biztosított. Ezekben az esetekben a hĘ- és füst elleni védelemrĘl szóló fejezet II. 1.4. és 1.5. pont elĘírásinak figyelembevételével lehet az épületet létesíteni.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes