Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2007-169 (Year: 2007, Number: 169)
Era: 2004-2010
Section: 
Paragraph Index: 116

8. A jelenlegi állapotokról minden rajzot CAD-del kell elkészíteni. Az egyes alaprajzoknak egymásra másolhatónak, és így megjeleníthetõnek kell lenniük. Az egyes alaprajzok alappontja ugyanarra a helyre kell, hogy essen minden rajzon, a különbözõ fájlokban is. A méreteket méterben kell feltüntetni, a lépték pedig 1:100 legyen. TERVEZÉSI ÜTEMTERV ÉS A TERVLEADÁSSAL KAPCSOLATOS ELÕÍRÁSOK FELADAT IDÕ1 LEADÁS A helyszín felmérése és jelentés 10 db rajzmásolat a tervekrõl, beruházási útmutató és mûleírás, 2 készlet CD Az OBO helyszíni szemle felülvizsgálata 35%-os készültségkori leadás 10 db másolat a tervrajzokról, útmutató és mûleírás Az OBO 35%-os készültség-felülvizsgálata 60%-os készültségkori leadás Az OBO 60%-os készültség-felülvizsgálata 10 db másolat a tervrajzokról, útmutató és mûleírás 100%-os készültségkori leadás Az OBO 100%-os készültség-felülvizsgálata 10 db másolat a tervrajzokról, útmutató és mûleírás A végsõ dokumentáció elkészítése Végsõ felülvizsgálat 10 db másolat a tervrajzokról, útmutató és mûleírás, 1 készlet az eredetikrõl, papírmásolat FELADAT IDÕ1 LEADÁS Tervezés befejezése Átadni 10 db tervmásolatot a tervekrõl, útmutatót és mûleírást, 3 készlet CD-t a végsõ tervrajzokról és mûleírásokról A tervezési napok teljes száma 1 Naptári nap Megjegyzés: a beadványokra vonatkozó fenti követelményeken túl, minden egyes leadáskor a mûszaki biztonsági tervekhez az OBO igényt tart 5 csomagnyi teljes méretû tervrajzra és 2 készlet CD-re. MÛSZAKI ELÕÍRÁSOK Az alábbi elõírások az elõzetes tervezési munkához kapcsolódnak, amit pedig majd a helyszíni felmérés során szerzett adatok támasztanak alá. Építészet Az építészeti tervekben, mint az elõzetes tervekben látható, új szintelrendezést, új lépcsõket, felvonókat, mellékhelyiségeket, folyosókat kell kialakítani, és így egy új keringetõ rendszert, ami az elõírásoknak megfelelõ kivezetést biztosít az épületbõl. A két épületnek egyetlen, egységes létesítményként kell funkcionálni. A felújított udvart egy új szinttel kell ellátni, az alatta lévõ szintet felülvilágító ablakokkal vagy fényforrás/világító udvarként kell megvilágítani. Növényekkel kell beültetni, és átriumként üvegtetõvel fedhetõ be. A függõfolyosóknak nincs meg a megfelelõ szélessége (minimum 1,2 m), ill. korlátmagassága (minimum 1,2 m) ahhoz, hogy az épületbõl menekülési útvonalként szolgáljon. Az építész tegyen vázlattervekkel alátámasztott javaslatot e folyosók esztétikai okokra hivatkozó megtartására, vagy távolítsa el azokat. Az épület külsõ oldalán lévõ tetõt úgy kell újratervezni, hogy visszakapja az eredeti formáját. Az épületek belsõ oldala fölötti, a két udvar közötti részen lévõ tetõ a gépészeti berendezéseket, antennákat megtartani képes lapostetõként tervezhetõ. A tetõteret oszlopok, támpillérek vagy egyéb támaszfalak nélkül kell megtervezni, hogy nagy, nyitott tér legyen, ami a tengerészgyalogos-õrzászlóalj számára edzõteremként szolgál. A tetõtér alatti szint (4. szint) lesz a tengerészgyalogos-õrzászlóalj lakóterülete. Az MSGQ-t (Marine Security Guard Quarters, tengerészgyalogos-õrzászlóalj laktanyája) külön bejárattal és felvonóval kell ellátni. A terveknek tartalmaznia kell egy ún. PAC-t (Pedestrian Access Control, a létesítményt gyalogosan megközelítõ és használó személyek ellenõrzésére szolgáló helyiségek), melynek részei: egy elõtér, egy megerõsített biztonságiõr fülke, mellékhelyiség és egy vagy több továbbhala- 2007/169. szám dási útvonal az épület többi részébe. Az õr fülkéjének az elõtér és az általános munkaterület közé kell esnie, és az õrnek tiszta rálátással kell rendelkeznie a teljes elõtérre. Az õr a látogatókkal távbeszélõ rendszeren és egy helycserélõfiókos pénz- és értékátadó tálcán keresztül fog érintkezni, és egy második ilyen tálca kell a fülke általános munkaterületre nézõ oldalára is. A tervek tartalmazzák a teljes külsõ homlokzat felújítási munkáit. A cél, hogy a homlokzat visszakapja az eredeti színét és alakját. Fontos, hogy a jelenlegi részleteket és díszítéseket fényképen és rajzokon rögzítsék, mielõtt a bontási munkák során megsérülnének. A homlokzat részleteirõl készült fényképfelvételek kellõen nagyok (kb. 20 × 25 cm) és léptékezhetõek legyenek, és a homlokzatra merõlegesen kell készíteni õket. Mindegyik részletfotón kb. két ablaknyi terület látszódjon, és legyen kirakható ezekbõl a részfotókból a teljes homlokzat. Az épülettervezõ az egyes fotókat azonosítsa be egy erre szolgáló homlokzati ábrán. Az azonosításokon jelölje a burkolati anyag jellegzetességeit és e szerint készítse a homlokzati és tervrajzokat. A tervekben szerepelnie kell az összes ablak, külsõ ajtó, erkély és korlát cseréjének. Minden külsõ arculatbéli elemnek meg kell tartani az épület eredeti megjelenését, vagy emlékeztetnie kell arra. A földszint utcára nézõ oldalának védelmet kell nyújtania 15 perces erõszakos behatolás ellen. A biztonsági elõírások a következõ részben kerülnek kifejtésre. A beruházás specifikus tervezési elõírásai a következõk: Általános szintenkénti felújítás: a terveknek tartalmaznia kell a jelenlegi válaszfalak, ajtók, a magasföldszinti (tartó)szerkezetek, burkoló és töltõ anyagok, burkolati anyagok, elektromos védõcsövek, világítótestek, hûtõ és fûtõ berendezések, vezetékek elbontását, ahogy az épület teljes felújításához szükséges. A felújítási terv tartalmazhat új válaszfalat, burkolatot a villamossági, gépészeti, számítógép, ill. telefon-kábelezési stb. munkákkal kapcsolatban. A tervezõ próbálja meg elrejteni az összes védõcsövet, vezetéket, ill. megõrizni vagy újra alkotni a jelenlegi díszítéseket és az irodák egyéb belsõ jegyeit, folyosókat, ill. egyéb tereket. A szintek tereit az elõírt funkcióknak megfelelõen válaszfalakkal fel kell osztani, majd burkolattal ellátni és minden épületi rendszerrel összhangba hozni. Az épület összes helyiségét teljesen meg kell tervezni, és a terveket az OBO-nak jóvá kell hagynia a tervezési folyamat minden szakaszában. A különleges tervezési elõírásokról az épülettervezõ vállalkozónak a tervezési folyamat megkezdése elõtt az OBO-val egyeztetnie kell. A funkcionalitásról és különleges kikötésekrõl történõ egyeztetés különösen fontos a bejárati elõtér, a laktanyarész, a felvonók, a lépcsõk, a gépészeti és elektromos helyiségek, a sprinkler rendszer, a mellékhelyiség-csoportok és a tetõtér (edzõtermek, gépészeti berendezések és gépészeti helyiségek) esetében. Új épületbejáratok: az új bejárati elõtér elhelyezése szerves része az épület tervezésének és az elõtér külsõ és belsõ kezelése az építész felelõssége. A teljes bejárati teret, az elõteret, az õrfülkét, a nyilvános WC-ket az épület többi részétõl egy 15 perces erõszakos behatolás ellen védõ/golyóálló fal (15 min. Forced Entry/Ballistic Resistant: FEBR) választja el. Ezt a területet további védelemmel látja el az ugyanilyen szerkezettel megerõsített padló és mennyezet. A bejárati elõtér összes ajtója és ablaka és a földszint külsõ oldala 5 m magasságig speciálisan legyártott acél és üveg szerkezet. A menekülési ajtók száma a tervtõl függ, amelynek meg kell felelnie az építési szabályzatnak. A szolgálati bejárati ajtók használhatóak menekülési ajtókként. Minden földszinti bejáratnak és menekülési ajtónak meg kell felelnie a 15 perces erõszakos behatolás elleni védelmi elõírásnak. Laktanya (MSGQ) a 4. szinten és a tetõtérben: tervezési követelmény, hogy a laktanya el legyen választva az épület egyéb funkcióitól. A vizuális, hangi és építésrendszeri szeparáción túl a laktanyának saját független gépészeti rendszerrel, ill. az utcáról külön bejárattal kell rendelkeznie. Az épület belsõ keringetõ rendszere biztosítson egy vészkijáratot. Vészkijáratot, természetesen az épület tûzlépcsõje biztosít. A javasolt Összetett Bejárat Ellenõrzési (CAC) épületben az õr számára az utcai bejáratnak láthatónak kell lennie. Kapcsolódjon hozzá egy, a védelmi vonal mögött elhelyezett, felvonóval, lépcsõvel, FEBR védelemmel ellátott elõtér. Az edzõterem legyen olyan tágas, amennyire csak az új tetõtéri szint engedi. Az edzõterem felszerelésének része egy kosárlabda palánk, egy gyakorlatozó terület és egy külön súlyzós szoba, mellékhelyiségek, zuhanyzók, öltözõk. Ehhez az edzõterülethez egy elkülönített férfi, ill. nõi öltözõ és zuhanyzó részlegen keresztül lehessen bejutni a laktanyából. Statika és földrengésbiztonság Statika: a helyi szerkezettervezõ mérnök jelentése alapján (lásd a „Meglévõ állapotok” c. részt) néhány támasztó oszlop, ami a teherhordó falat segíti, alulméretezett. Javasolja az egyes oszlopok teherbírásának kiszámítását és szükség szerint a támasztó oszlopok megerõsítésének/vasalásának megtervezését. Az USA Külügyminisztériumának Határon Túli Épületekért Felelõs Osztályának a Nemzetközi Építési Szabványra vonatkozó kiegészítésének való megfelelés végett a födémet meg kell erõsíteni egy, a meglévõ acélgerendához rögzített 10–12 cm-es együttdolgozó vasbeton-födémmel. Az új födémet a teherhordó falakhoz is hozzá kell rögzíteni. Ezen megerõsítéseken túl, a föld kitöltõanyag eltávolítása és könnyû hang- és hõszigetelõ anyaggal való kiváltása tovább növeli majd a födém hasznosteher-bíró képességét. (Készüljenek számítások a terv elemzésére.) A vázlatrajzok szerint, az épület Szabadság tér felõli oldalán a válaszfalakat a lépcsõkkel együtt az összes födémrõl (a tetõtérrõl is) el kell távolítani. A falak használata nélkül, a szerkezeti számítások alapján szükséges merõleges 2007/169. szám merevítéseket kell létrehozni. Az udvaron lévõ felvonó tornyot lássák el támasztó oszlopokkal. [Készüljenek általános szerkezeti jegyzetek az alábbiak feltüntetésével: a betonszilárdság, betonvasalás, szerkezeti acél, falazat, fa stb. Mpa-ban megadva. Az alkalmazandó elõírások és szabványok: a 2003-as IBC (Nemzetközi Építési Szabályzat), 2006-os OBO ICS (OBO kiegészítés) révén használt terhelések, beleértve a szél- és földrengésterhelést.] Az alábbiaknak megfelelõen tervezzék meg a szintet: irodahelyiségek = 6,0 kN/m2. Konzulátusi helyiségek, lépcsõk, folyosók, erkélyek, elõtéri helyiségek, rögzített ülõhelyekkel ellátott termek, könyvtári olvasótermek, biztonsági területek, lakható és megközelíthetõ tetõtér, tengerész-õrzászlóalj laktanya közös helyiségek = 5,0 kN/m2. Könnyûtároló helyiségek, szünetmentes táp szobák/szekrények, akkumulátoros szobák/szekrények = 6,0 kN/m2. Nehéz tároló és tartalékgenerátoros helyiségek = 12,0 kN/m2. Tengerész-õrzászlóalj laktanya alvórészleg = 2,0 kN/m2. Tetõteher lapos részeken = 6 kN/m2, meredekebb részeken 1,5 kN/m2. Tengerész-õrzászlóalj laktanya edzõterem 5,0 kN/m2 vagy koncentrált 9 kN-os teher bárhová helyezve a teremben, a kettõ közül a nagyobb terhelésût. Az alátámasztó teherhordó falakat és pilléreket meg kell vizsgálni a födém megnövekedett hasznos teherbírási követelményeire, különösen, hogy néhány fal eltávolítása többletterhet jelent a megmaradó szomszédos falakra nézve. E falakat és pilléreket szükség esetén meg kell erõsíteni. A többletterhelés miatt a meglévõ alapozást meg kell vizsgálni és szükség esetén megerõsíteni. (Készüljenek számítások a terv elemzésére.) A vázlatrajzok szerint részben távolítsák el az elválasztó falakat a lépcsõkkel együtt az épület Szabadság tér felõli oldalán, a jelölt szinteken. A megmaradt falak a falak részleges eltávolítása miatt nem biztos, hogy el tudják látni a teherhordó szerepüket, és lehet, hogy vasbetonnal kell kiváltani azokat. Azon falakat, amelyek a falak eltávolítása miatt elvesztették az oldaltámaszukat, lássák el oldalirányú merevítésekkel. Az udvaron lévõ felvonótoronyhoz szükség szerint támasztó oszlopokat és alapozást kell készíteni. (Készüljön terv-elemzés ezen szerkezeti módosításokhoz.) Földrengésbiztonság Tervezett földrengés-biztonsági megerõsítés: az épület 2A jelzésû földrengés-biztonsági zónában van, így az épület oldalirányú rendszerét meg kell vizsgálni oldalirányú szeizmikus terhelésekre. Az építész/statikus team vizsgálja meg az épület oldalirányú rendszerét, figyelembe véve, hogy a tervek szerint néhány fal eltávolításra kerül az irodai terek maximális kihasználhatósága érdekében. Az épületet szükség szerint oldalirányban meg kell erõsíteni. (Készüljenek számítások a terv elemzésére.) Födémmegerõsítéssel, az acélgerendákra készített vasalt, teherhordó falakra erõsített betonfödém készítésével az egész épület megerõsítést kap a földrengésekkel szemben. Végezzenek konkrét szerkezeti számításokat, amelyekkel az épület így feljavított földrengésbiztonsági mûködése demonstrálható. Nem szerkezeti jellegû földrengésbiztonsági tervezés: a földrengésbiztonsági szakember készítsen földrengésbiztonsági rögzítõ/merevítõ terveket és részletrajzokat az összes nagyméretû, 200 kg fölötti gépészeti vagy elektromos berendezésre, ill. az egyéb leesõ veszélyforrásokra, mint pl. az épület külsõ részei. Talajmechanika Készítsenek a javaslandó épületekhez talajmechanikai szakvéleményt. Épületgépészet A gépészeti tervek terjedjenek ki az új fûtési és légcserélõ rendszer, vízvezeték rendszer és felvonók tervezésére. Fûtési és légcserélõ rendszer (HVAC) A meglévõ rendszert teljes egészében el kell távolítani az épületbõl. Az egész épületben a hûtésrõl, a fûtésrõl és a szellõztetésrõl egy összevont rendszer gondoskodjon. – Hûtõegységek Változó üzemelési körülmények közepette mûködõképes, energiatakarékos multikompresszoros hûtõegységeket kell biztosítani. A hûtés az egész épületben megoldható kell, hogy legyen. Speciális hûtõrendszerre van szükség az edzõtermekben és a félemelet eltávolításával újonnan készülõ nagyméretû kétemeletes terekben a földszinten. – Ventilátoros egységek Tervezzenek egy, a meglévõ radiátor hornyokat felhasználó négyvezetékes szellõzõventilátoros rendszert, vagy a tervezett folyosó mennyezete fölé erõsített négyvezetékes vízszintes szellõzõventilátoros rendszert, melyben a szellõzõventilátor számára a levegõt légkezelõ berendezések biztosítják. Az elõtér és a laktanya számára a hivatali rendszerektõl elkülönülõ rendszer készüljön. – Légkezelõ készülék Készüljön a belsõ helyiségek hûtési és fûtési igényeinek megfelelõ, védõcsõben elhelyezett négyvezetékes szekrényes szellõzõventilátor. A külsõ térbe történõ szellõzés feleljen meg az ASHRAE 62 (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Hûtõ-, Fûtõ-, Légkondicionáló-rendszertervezõ Mérnökök Amerikai Szövetsége) szabványának. A szellõzés maga az adott szinteken mûködõ légkezelõ készülékek segítségével történjen. – Elszívó rendszerek A mellékhelyiségeket és a nagy tárgyaló helyiségeket lássák el független elszívó rendszerekkel. Minden más helyiségnek az elõírásának megfelelõ központi elszívó rendszereket biztosítsanak. – Automata hõmérséklet-szabályozók Készüljön energiatakarékos funkcióval ellátott közvetlen digitális vezérlésû energiairányító rendszer (DDC – Direct Digital Control Energy Management System), mellyel a kiválasztott rendszert takarékos üzemmódba lehet állítani. Irodánként egy termosztátra van szükség. A 2007/169. szám munkaállomások esetében 3 vagy kevesebb munkaállomásonként egy termosztát szükséges. – Beltéri levegõ A hõmérséklet és páratartalom szabályzó rendszerek az irodaépületekben legyenek képesek a termosztátoknál mért 23 °C ± 1 °C hõmérséklet és 50% ±15% relatív páratartalom megtartására. A készülék méretezési számításokhoz a tervezési alap minden helyiségben legyen 23 °C és 50% relatív páratartalom 5 liter/másodperc/fõ külsõ levegõvel (szellõzõ levegõ). A készülékszabályzókat programozzák úgy, hogy az „üres” idõszakokban a hõmérséklet álljon vissza 18 °C fokra a fûtési szezon alatt, valamint 30 °C fokra a hûtési szezonban, a relatív páratartalom pedig maradjon 50% ±15%. A rendszer/szerver szobák és egyéb, folyamatos hõterhelésû szobák, vagy amelyek folyamatos használatban vannak, mint pl. az 1. számú õrhely, ne legyenek takarékos üzemmódúak. Vízvezeték hálózat Tervezzék meg az épületben meglévõ összes vízvezeték-hálózati tartozék, vezeték stb. cseréjét. Telepítsenek az összes szintre mozgássérültek számára akadálymentesített WC-ket. Tervezzenek az épületbe víz, szennyvíz, csapadékelvezetõ és gázrendszereket. A tetõtéri szintre új mellékhelyiségeket kell tervezni. Tervezzenek megbízható tetõvízelvezetõ-rendszert lehetõleg külsõ lefolyókkal. Felvonók A régi személyfelvonókat el kell távolítani, és két egyszerû, általános célú és egy teherfelvonót kell beépíteni. A laktanyának külön felvonója legyen. Az építész határozza meg az összes felvonó helyét, beleértve a laktanya felvonójáét is. – 3500 font (kb. 1590 kg-os) teherbírás kívánatos – 350 láb/perc (1.75 m/s-os) sebesség (fogaskerék-áttételes vontatás) – 42 col (1065 mm) széles és 84 col (2134 mm) magas középen nyíló ajtók, ha van elég hely – a fülke belsõ tere kb. 80 col (2030 mm) széles és 65 col (1650 mm) mély – az új felvonó gépezet valószínûleg 40 lóerõs lesz Az új felvonó tartóssági, környezeti és megbízhatósági szempontok miatt ne hidraulikus típusú, hanem gépház nélküli vontatós típusú legyen. Az épülettervezõ tervezi meg az új gépház nélküli felvonót a felvonó szaktervezõ vázlatrajzai alapján. Követelmény lesz egy fõági/fõáramú biztosíték és egy külön biztosíték a fülke világító áramkörének. Mindkét biztosítéknak a nyitott állásból zárhatónak kell lennie. Budapesten az elektromos hálózat 220/360 V, 3 fázisú, 50 Hz-es, és ezek az értékek szerepeljenek a felvonók mûleírásában. A tervezõ kérjen a változó-feszültségû változó-frekvenciájú tápegységre vonatkozó követelményeket részletezõ mûhelyrajzokat a felvonó szállítójától, ami tartalmazza majd az indító berendezést. (Az új, tengerészgyalogos-õrzászlóalj laktanya személyfelvonó motorja valószínûleg 20 lóerõs lesz az 1100 kg-os teherbírás és az 1.5 m/s (300 láb/perc) sebesség alapján, de a változtatható feszültségû változtatható frekvenciájú tápegység legyen nagyon hasonló a többi új felvonó tápegységeihez.) Épületvillamosság Kerüljön cserére a teljes épületvillamossági rendszer. A teljes kábelezés, áramellátás és a megvilágítás a beruházás részét képezi, valamint szükség van villámvédelemre és az ehhez kapcsolódó földelési rendszerre. A földelés és egyéb részrendszerek új és meglévõ földelési pontokból indulnak ki és kapcsolódnak az egyéb elosztási pontokhoz, pl. kapcsolótáblákhoz. Egy új földelési hálózatot kell kapcsolni a meglévõ nagykövetségi ellensúlyi földelési rendszerhez. A munka hatáskörébe tartozik az épületvillamossági és kommunikációs rendszer modernizálása. Telefon, jel/adat, vész- és tûzjelzõ, koaxiális és egyéb vezetékhálózatok is a beruházás kereteibe tartoznak. A beruházás befejezésekor minden meglévõ rendszernek teljes mértékben mûködnie kell, és az épület elektromos terheléskapacitását plusz 20%-os tartalékkal kell meghatározni, gondolva a teljesítményigények jövõbeli növekedésére. Az áramszolgáltatás és berendezéseinek helyiségei szükség szerint alakítandók ki, kb. a rendelkezésre álló összterület 1%-át elfoglalva. Minden vészjelzõ, telefon, adat, tûz- és egyéb parancs, szabályzó és kommunikációs áramkör esetén alapvetõ a hatékony és biztonságos mûködés. A meglévõ terekben/szinteken ezeket az alapvetõ rendszereket az építési vállalkozónak besorolási osztályokba kell sorolnia és az alaprajzokon fel kell tüntetni, biztosítva, hogy a projekt lezárultakor az összes új helyiségben a kívánt rendszerek a helyükön legyenek. A világítási rendszereket ki kell cserélni és újratelepíteni. Távközlési rendszerek Az épülettervezõ team tervezzen teljes telefon- és adatkábel rendszert, ahogy az a megfelelõ OBO dokumentumban szerepel (Telecommunications Cabling System for a non-CAA Office Building, Távközlési kábelrendszer nem CAA típusú irodaépületek számára). Az épülettervezõ az összes szint esetén készítsen tervet a gerinc- és horizontális kábelvégzõdések távközlési helyiségéhez, a kliensi adatkapcsolók elhelyezéséhez, és egy egyedi fõvégzõdtetési helyiséghez, ami majd a gerinckábeli adatok kapcsolóinak nyújt helyet, és egyben végpontja lesz az elosztóhoz és a gerincvezetékre futó telefon és adatkapcsolatoknak. E helyiségeket olyan közel kell elhelyezni, amennyire csak a szintelrendezés engedi. Méretüket az OBO dokumentum adja meg. E távközlési és fõvégzõdtetési helyiségeket a megfelelõ kábelvégzõdésekkel kell ellátni, rackekkel, áramellátással, földeléssel és hûtéssel. Ebben az épületben a telefon- és az osztályozatlan adatszolgáltatások is a meglévõ elosztórendszerekbõl fognak kiindulni. A Kormány által Berendezett, Kormány által Telepített (GFGI), ill. Kormány által Berendezett, Építési Fõvállalkozó Cég által Telepített (GFCI) tételek: a Kormány az 2007/169. szám alábbiakban felsorolt anyagokat, berendezéseket fog vagy biztosítani, vagy biztosítani és telepíteni: – Osztályozatlan számítógép rendszerek (szerver, printer, CPU, monitor, billentyûzet, kapcsolók) – GFGI – Telefon [Berendezések, PBX (személyi telefonközpont) és/vagy kézibeszélõk] – GFCI Fizikai és mûszaki biztonságvédelem A fizikai biztonságvédelem magában foglalja a többszörös védelmi rendszer megtervezését, amely rendszer a behatolókat feltartóztató védelmi korlátokból áll. Ezek szerves részei az épületnek, és akkor mûködnek a legjobban, ha nem feltûnõek. A projektben szereplõ többszörös védelmi gát részei a következõk: az épület külsõ kerülete vagy épület külseje, a megközelítés ellenõrzése, és a „biztonságvédelmi vonal”. – Az épület külsõ kerülete kétrészû falat foglal magában, az épület külsejéhez tartozik a szomszédos szerkezetek csatlakozó tetõzete. A tervben legyenek behatolásvédelmi intézkedések. Az utcára nézõ külsõ részt meg kell erõsíteni, hogy megfeleljen az USA Külügyminisztériumának 15 perces erõszakos behatolásvédelmi szabványának. – Beérkezõ látogatók felügyelete (PAC, lásd korábban az Építészet fejezetben) az elõtérben része ennek a projektnek. A mûszaki biztonsági terv (lásd alább) villamossági tervezéssel való összhangba hozása az épülettervezõ felelõssége. – Ablakok: az összes ablakot, amelyek nem felelnek meg a 15 perces erõszakos behatolási/golyóállósági szabványnak ki kell cserélni olyan rögzített ablakokra, amik eleget tesznek az alábbi minimumkövetelményeknek:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/d2c1b827b0d73688b9fefa243f7b2ffb9ae86910/dokumentumok/eef9cb722f1463a35ca8b5e32ecb1f37f2ea5112/letoltes