Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-144 (Year: 2011, Number: 144)
Era: contemporary
Section: „1. melléklet a 12/2002. (II. 7.) KöViM rendelethez
Paragraph Index: 649

2003. JANUÁR 1-JÉN VAGY AZT KÖVETėEN ÉPÍTETT B., C. ÉS D. KATEGÓRIÁJÚ ÚJ HAJÓK: .3 A nehézhabbal oltó beépített tĦzoltó rendszereknek meg kell felelnie a TĦzbiztonsági rendszerek szabályzata elĘírásainak. .4 KönnyĦhabbal oltó beépített tĦzoltó rendszerek a gépterekben (R 9) B., C. ÉS D. KATEGÓRIÁJÚ, 2003. JANUÁR 1-JE ELėTT ÉPÍTETT ÚJ ÉS B. KATEGÓRIÁJÚ MEGLÉVė HAJÓK: .1 A gépterekben való alkalmazásra elĘírt, könnyĦhabbal oltó beépített tĦzoltó rendszer alkalmas arra, hogy a beépített kibocsátó nyílásokon keresztül annyi habot bocsásson ki, amely percenként 1 m-es vastagságot elérĘ sebességgel megtölti a védelem alatt álló legnagyobb teret. A rendelkezésre álló habképzĘ anyag mennyisége elegendĘ ahhoz, hogy a legnagyobb védelem alatt álló tér térfogatának ötszörösével egyenlĘ mennyiségĦ habot állítson elĘ. A hab terjeszkedési aránya nem haladhatja meg az 1000:1 arányt. .2 A hab szállítására szolgáló vezetékeket és csatornákat, a habgenerátor szellĘzĘjét és a habelĘállító egységek számát úgy kell kialakítani, hogy a berendezés megfelelĘ mennyiségĦ habot állítson elĘ, és hatékony elosztást biztosítson. .3 A habgenerátor szállító csatornáit úgy kell kialakítani, hogy a védett térben bekövetkezĘ tĦz ne károsítsa e berendezések mĦködését. .4 A habgenerátort, annak áramforrásait, a habképzĘ folyadékot és a rendszer vezérlését és szabályozását végzĘ berendezéseket jól hozzáférhetĘ helyen kell elhelyezni, kezelésüknek pedig egyszerĦnek kell lennie, továbbá egymáshoz lehetĘ legközelebb esĘ helyeken kell csoportosítani azokat úgy, hogy minél kisebb legyen a valószínĦsége, hogy a védett térben keletkezĘ tĦz elszigeteli azokat.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/c32ab8d99c007dcb9acded70b61a9abcd7c4c18b/dokumentumok/1bc11e20c361193e8ac16fac172659245b6b735e/letoltes