Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-78 (Year: 2011, Number: 78)
Era: contemporary
Section: 6. melléklet a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 1147

c) A kiégett üzemanyag káros hatásaitól a telephelyen tartózkodó személyeket és a lakosságot meg kell óvni, mind a kiégett üzemanyag közvetlen és szórt sugárzása, mind a kiégett üzemanyaghoz kapcsolódó lehetséges kibocsátások elleni védelem kialakításával. 6.2.1.0200. A normál üzem, a várható üzemi események és a tervezési üzemzavarok során minden mûveletre és a teljes élettartamra biztosítani kell, hogy a kiégett üzemanyag burkolatának tömörsége fennálljon. Biztonsági funkciók 6.2.1.0300. A kitûzött biztonsági célok teljesítése érdekében meg kell határozni az összes biztonsági funkciót, amelyeket az átmeneti tároló egyes rendszereinek, rendszerelemeinek teljesíteniük kell. 6.2.1.0400. A biztonsági funkciókat, továbbá ezen funkciók ellátását biztosító rendszereket, rendszerelemeket biztonsági osztályba kell sorolni. 6.2.1.0500. A helyiségek, az azokat alkotó épületszerkezetek és az építmények osztályát az általuk ellátott biztonsági funkció osztálya, vagy a bennük elhelyezett vagy hozzájuk kapcsolódó legmagasabb biztonsági osztályba sorolt rendszerelem osztálya határozza meg. 6.2.1.0600. A biztonsági osztályba sorolásnak összhangban kell lennie az adott biztonsági funkció teljesítés elmaradásának vagy részleges teljesítésének következményeivel. 6.2.1.0700. A biztonsági osztályba sorolás alapján meg kell határozni a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerekkel,rendszerelemekkelésakapcsolódótevékenységekkelszembentámasztottirányításikövetelményeket. Üzemeltetési feltételek és korlátok 6.2.1.0800. Az átmeneti tároló tervezése, tervének nukleáris biztonsági értékelése alapján meg kell határozni a nukleáris létesítmény üzemviteli paramétereire vonatkozó azon elõzetes feltételeket és korlátokat, továbbá a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerekre, rendszerelemekre, valamint a munkavállalókra és tevékenységekre vonatkozó azon követelményeket, amelyek szükségesek az üzemzavari és baleseti körülményeket elõidézõ helyzetek kialakulásának megakadályozására. 6.2.1.0900. Az Üzemeltetési Feltételeket és Korlátokat a normál üzemre, várható üzemi eseményekre és tervezési üzemzavarokra úgy kell meghatározni, hogy a várható üzemi események, tervezési üzemzavarok és balesetek megelõzésére meghatározott biztonsági feltételeknél és korlátoknál a beavatkozásra lehetõséget adó tartomány biztosított legyen. 6.2.1.1000. Biztosítani kell, hogy a nukleáris létesítmény rendszereinek, rendszerelemeinek normál üzemállapottól való eltérését a munkavállalók idõben észlelhessék, a szükséges beavatkozást megtehessék, mielõtt a paraméterek elérnék a tervezési üzemzavarok és balesetek megelõzésére meghatározott biztonsági feltételeket és korlátokat. 6.2.1.1100. Meg kell határozni a fûtõelemkötegek átvételére, kezelésére és visszanyerésére vonatkozó követelményeket. A követelmények meghatározásánál figyelembe kell venni a fûtõelemkötegek esetleges, tárolás közbeni mechanikai és anyagszerkezeti változását is. 6.2.1.1200. A normálüzemeltetés feltételei alapjánmeg kellmeghatározniaz üzemelõés üzemkészentartalékbanlévõ biztonsági funkciót ellátó rendszerek, rendszerelemek minimális mennyiségére, állapotára vonatkozó követelményeket, az egyes rendszerek, rendszerelemek üzemképességi kritériumait, és eltérés esetén a munkavállalók által végrehajtandó elõírt tevékenységeket. 6.2.1.1300. Meg kell határozni a biztonsági funkciót ellátó rendszerek, rendszerelemek maximálisan megengedett üzemképtelenségi idõtartamát, funkciópróbáinak és ellenõrzésének ciklusidejét. 6.2.1.1400. Meg kellhatároznia különbözõüzemállapotokbanszolgálatotteljesítõmunkavállalókszükségeslétszámát és feladatait. 6.2.1.1500. Az átmenti tárolótervezése,biztonságielemzéseialapjánkidolgozott elõzetesÜzemeltetésiFeltételeketés Korlátokat a nukleáris létesítmény üzembe helyezési próbái alapján kell véglegesíteni Alapvetõ tervezési követelmények 6.2.1.1600. Az átmeneti tárolót úgy kell megtervezni, hogy mind a telephely-kiválasztás során meghatározott telephelyjellemzõkbõl, mind a nukleáris létesítmény technológiai adottságaiból származtatott tervezési követelményeknek megfeleljen. Biztosítani kell, hogy a normál üzem, várható üzemi események és tervezési üzemzavarok kezeléséhez szükséges összes funkció az átmeneti tároló telephelyén rendelkezésre álljon. 6.2.1.1700. A nukleáris létesítmény rendszereit, rendszerelemeit biztonsági és földrengés-biztonsági osztályának, és a kiválasztott tervezési szabvány osztályainak megfelelõen, a nukleáris biztonsági fontosság szerint differenciált követelmények alapján kell megtervezni. 6.2.1.1800. A rendszerek, rendszerelemek tervezésénél a terheket és a terheléskombinációkat azon körülmények, hatások elemzése alapján kell meghatározni, amelyek között a rendszer, rendszerelem biztonsági funkciója megvalósul. Ennek során figyelembe kell venni a rendszerelem biztonsági és földrengés-biztonsági osztályát is. A konkrét kombinációkat a tervezési specifikációban a terhek egyidejûsége és fontossága alapján kell meghatározni. 6.2.1.1900. A tervezést olyan jogszabályok, útmutatók és szabványok követelményeinek megfelelõen kell végezni, amelyek alkalmasak magas szinten biztosítani a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek, rendszerelemek elõírt mûködõképességét, megbízhatóságát. 6.2.1.2000. A nukleáris létesítmény kialakításának biztosítania kell, hogy a lehetséges meghibásodásokkal szemben az átmeneti tároló hibatûrõ-képessége maximális legyen. Bármely kezdeti eseményt követõen ésszerûen megvalósítható mértékben az alábbi sorrend szerint kell biztosítani, hogy

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/56c523463ad7f94a02051f34386ca5267722f5d2/dokumentumok/68e3ea36dfd4c52213be4a94d3f7ac14072c077f/letoltes