Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 Lásd a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet.
Paragraph Index: 1319

c) az összetétel a nyomás- és a hĘmérsékletváltozás alapján elvégzett technológiai (egyensúlyi) számítások alapján lehetséges. 7.9.11.5. Ha a 7.9.11.4. pont szerinti módon üzemszerĦen beérkezĘ vagy visszaáramló gázmennyiség üzemzavar következtében jelentĘsen megnövekedhet, akkor azt az üzemszerĦ értékre kell korlátozni, vagy beáramlását le kell állítani. 7.9.11.6. Az állandó folyadéknívóval üzemelĘ (állandó túlfolyású) tartályok esetén Vp értékét 0val lehet figyelembe venni. 7.9.11.7. A teljes szigeteléssel ellátott tartályok esetén VA és VE értékét a következĘ szorzótényezĘvel lehet csökkenteni: Szigetelési vastagság, mm SzorzótényezĘ 0,3 0,15 0,075 EltérĘ szigetelés vastagság esetén a szorzótényezĘt lineáris interpolációval kell meghatározni. 7.9.12. Az üzemi nyomás és a biztonsági lefúvatási-beszívási nyomás tartására, egymástól független szerelvények használhatók lépcsĘzött nyitónyomás-beállítással is. 7.9.13. A zárt üzemĦ tartályok normál biztonsági légzĘ szerelvényeként elsĘsorban légzĘszelepe(ke)t kell beépíteni. 7.9.14. A légzĘszeleppel védett, zárt üzemĦ tartályban fellépĘ jellemzĘ mĦködési-biztonsági paramétereket a 3. ábra szemlélteti. 7.9.15. A 7.9.13. pont szerinti lépcsĘs üzemi és biztonsági szerelvény-kombináció paramétereit a

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes