Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2007-169 (Year: 2007, Number: 169)
Era: 2004-2010
Section: 
Paragraph Index: 156

6. Készüljenek olyan tervek, melyek ábrázolják a földrengésbiztonsági megerõsítés mértékét, szükség szerint tipikus részlet és függõleges homlokzati rajzokkal, valamint készüljön számítással alátámasztott általános és különleges feljegyzés, mûleírás és részletrajz. A statikai terveket egyeztessék minden más szakággal. Épületgépészet Jelentés Készítsék el a munkákat 60%-os készültségi szinten, valamint alkalmazzák a 35%-os készültség során rendelkezésre bocsátott megjegyzéseket. Készüljön jelentés a feladatmeghatározásra és az épületgépészeti szakvéleményre támaszkodva, a legutóbbi leadás óta elért elõrehaladásról, a felmerült lehetséges problémákról, fontos meghozott döntésekrõl stb. A javasolt megoldással együtt, számoljanak be azokról a tervezési kérdésekrõl, melyek megoldatlanok maradtak. Frissítsék az alábbi jelentéseket: fûtési és légcserélõ rendszer (HVAC), vízszerelés, felvonók. Számítások A tervezõ nyújtsa be a Kiviteli Terv 60%-os készültségi fázis közbensõ számításait: Fûtési és szellõztetõ rendszer (HVAC) – Eszközök: az eszközök és/vagy alkotórészek méretezésének alátámasztása érdekében módosítsa a számításokat. – Szellõzõjáratok: készítse el a szellõzõrendszerek egyensúlyi kimutatását. Ez foglalja magába a levegõ-utánpótlást, a külsõ, a nyomáscsökkentési és az elhasznált levegõ rendszereket. Készítsen szobánkénti légegyensúlyi számítást. A légegyensúlyi adatok tüntessék fel a változásokat, és más olyan üzemi feltételt, ami használható a pillanatnyi légáramlatok értékeinek meghatározására. A szellõzõjáratok méretezésének, liter/másodperc légátengedésének, és a légegyensúly értékének alátámasztása érdekében módosítsa a szellõzõrendszerek légátengedésére vonatkozó, a rajzokon szereplõ táblázatokon megadott számításokat. – A szellõzõk méretezésének, liter/másodperc átfolyás értékének és a vízegyensúlyi értékek alátámasztása érdekében módosítsa a számításokat. – Összefoglaló: készítsen minden végberendezésre [ventilátoregység (FCU); légelosztó szekrény (VAV szekrény); stb.], másodlagos eszközre (légkezelõ egység stb.), 2007/169. szám valamint elsõdleges eszközre (hûtõ/vízmelegítõ) vonatkozóan fûtési/hûtési igényekre vonatkozó összefoglalót. Készítse el az épület maximális egyidejû hõterhelési értékére vonatkozó kimutatást, ha az a korábbiakban megadottaktól eltér, például külön hûtõk és vízmelegítõk szolgálják ki az épület különbözõ részeit. Vízvezetékrendszer Eszközök: az eszközök és/vagy alkotórészek méretezésének alátámasztása érdekében módosítsa a számításokat. Vezetékek: a vezetékdiagramokon szereplõ víz- és szennyvízvezeték rendszerekre vonatkozó méretezés alátámasztása érdekében módosítsa a számításokat. Részletrajzok A 60%-os készültségû épületgépészeti terveknek minimum az alábbiakat kell tartalmazniuk: Fûtési és légcserélõ rendszer (HVAC) Rajzméret: a rajzméret legalább akkora legyen, mint az építésztervek esetében. Az eszközöket legalább 1:50 vagy nagyobb méretarányban kell ábrázolni. Készüljön legalább két metszet minden gépészeti helyiségrõl, valamint készüljenek a HVAC rendszert egyértelmûen ábrázoló tipikus épülettervek: szabad keresztmetszet, szerkezeti elemek, valamint a víz- és elektromos rendszerrel megkívánt összhang. 1:50 vagy nagyobb méretarányban készüljön metszet, mely egyértelmûen ábrázolja az áramlási irányt és a kritikus keresztmetszeteket. A szükséges metszetek legalább 60%-a készüljön el a 60%-os leadásig. Táblázatok: jelen leadás során készítsék el minden eszköz táblázatának legalább 60%-át. A táblázatba foglalt adatok egyértelmûen és teljes mértékben jelöljék a szükséges eszközöket és teljesítményi tulajdonságaikat. A tervkészítés alapjául szolgáló táblázatok jelöljék a kiválasztott eszköz gyártmányát, modelljét és méretét. Eszközök: a tervezõ léptékhelyesen ábrázoljon a szintenkénti terveken minden eszközt, mind a gépészeti helyiségekben, mind a metszeteken. Továbbá részletesen ábrázoljon minden eszközt, vezetéki diagramot, majd ellen- õrizze le a vázlatot, hogy egyértelmûen meghatározza ezzel a kiviteli követelményeket. Vezetékek: a tervezõ ábrázoljon a szintenkénti terveken minden, berendezésekbe bekötõ vezetéket. Készítsen részletrajzot minden berendezés vezetékcsatlakozásáról. Ábrázolja az automata szabályzószelepeket, átfolyásmérõ eszközöket, elzárókat, szívófejeket, termométereket, ûrszelvényeket és minden más ideillõ rendszerelemet. Felmenõ vezetéki diagram: a tervezõ készítsen minden rendszerhez felmenõ vízvezetéki diagramot, ideértve minden csõméretet, a liter/másodperc átfolyást minden berendezés esetén, pl. szivattyú, ventilátor egységek, légkezelõ berendezések, hûtõk, vízmelegítõk stb. Jelölje a liter/másodperc vízátfolyást, az egyes automata szabályzószelepeket és átfolyásszabályzó berendezéseket. Védõcsövek, szellõzõjáratok: az alaprajzok és metszetek léptékhelyesen ábrázolják a méretezett párhuzamos védõcsöveket. Ábrázoljanak minden egyensúlyi reteszt és tûz/füstakadályt, feltüntetve liter/másodperc légáteresztést. Légcserélõ vezetékek diagramja: a tervezõ minden rendszerhez készítsen a légáteresztési értékeket feltüntetõ vezetékdiagramot, amihez hozzátartozik a betápláló, a visszatérõ, külsõ, nyomáscsökkentõ és elhasznált levegõ rendszer. Tüntetessen fel minden berendezés, mint a légkezelõk, levegõ végberendezések liter/másodperc légáteresztését stb. Füstelvezetõ rendszer: a tervezõ ábrázolja az alaprajzokon és vezetéki diagramokon a füstelvezetõ rendszert. Automata hõmérsékletszabályozó rendszer: a tervezõ készítsen az elkészített tervrajzokhoz ellenõrzõ vázlatokat, feltüntetve a csatlakozási pontokat, kapcsolódásokat, a szokványos lépcsõs diagramokkal együtt. Készítsen jelmagyarázatot az elsõ ellenõrzõ vázlatra, ahol azonosíthatóak a szabályzóberendezések, a jelek és rövidítések. Használjon jeleket a mûleírásban megadandó minden rendszer Üzemi Sorozatánál. Jelmagyarázat: készüljön el a rajzokon használt jelek és rövidítések teljes körû jelmagyarázata, mely kerüljön rá az elsõ gépészeti rajzra. Részletrajzok: a tervezõ készítsen külön részletrajzokat az alábbiak szerint: – Frisslevegõ befúvó csöve: a ventilátor visszlevegõ gyûjtõjéhez csatlakozik. – Elhasznált levegõ ventilátora: tipikus használtlevegõ elszívó, a kapcsolódó járatokkal és/vagy elszívóvezetékkel együtt. – Ventilátoregység: a helyiség befúvójának gyûjtõjéhez, vagy pedig az egyedi befúvókhoz csatolt rugalmas csövek légelszívó gyûjtõjéhez kapcsolódik, értelemszerûen. – Tetõáttörések: hûtõvízcsövek és légbefúvó csövek/járatok tetõáttörése, csõtámasztékkal és szigeteléssel ellátva. – Szerelés: a szerkezeti elemekhez csatlakozó berendezések, feltüntetve a rögzítéseket, rezgéselnyelõket, földrengésvédelmi szerelvényeket, értelemszerûen. – Összekötõtagok: a vízvezetékek és vízelvezetés Kommunikációs Központon áthaladó dielektromos összekötõtagjai. – Függesztési rúd: méretezési és térköz táblázat. Vízvezetékrendszer Rajzméret: a leadandók tartalmazzák a teljes kiviteli dokumentációt, részletrajzokat, mûleírásokat, különös tekintettel a részletes ajánlattételi elvárásokra és a project megvalósítására. A berendezések helyiségei, mosdók, konyhák és más, számos berendezéssel ellátott helyiségek 1:50 méretarányban legyenek megrajzolva. A vízvezetékrendszer elemzése és alátámasztó adatai legyenek a korábbi leadásokhoz képest módosítva. A 60%-os leadásnál itt ugyanazok a követelmények, mint a fentebbi HVAC rendszernél. Rendszeralaprajzok: a tervezõ jelölje a vízvezeték szerelvényeket és a vezetékrendszer folyásirányát. 2007/169. szám Vezetéki diagramok: a tervezõ készítse el a hideg és melegvíz, szennyvíz, szellõzõk és csapadékelvezetõk házi rendszerének vezetékdiagramját. A kommunikációs központ elõírásai: az alábbiak legyenek feltüntetve a rajzokon: – Részletrajzok: Jelöljék a szintenkénti vízelvezetés, meleg, hideg és a szennyvízvezetékek helyét részletrajzokkal. – Víz- és szennyvízvezetékek: A tervezõ készítse el a meleg, hideg és szennyvízvezetékek vezetékdiagramját, amihez tartozzanak hozzá külön feltüntetve az új csatlakozások és meglévõ vezetékek. – Csatlakozó vezetékek és kábelezés diagramja: Ahogyan a vízmelegítõknél és a különleges berendezésnél elõ van írva. – Összekötõtagok: A vízvezetékek és vízelvezetés Kommunikációs Központon áthaladó dielektromos összekötõtagjai. Felvonók A tervezõ nyújtson be teljes tervdokumentációt és mûleírást, felhasználva az adott felülvizsgálat során keletkezett valamennyi észrevételt. Készítse el a füstelszívás, sprinkler-rendszer, liftakna-tûzriasztó rendszer, valamint a felvonó visszahívó rendszer ellenõrzõ diagramjait és üzemi sorozatát. Mûleírások (60%) A tervezõ készítsen irányadó mûleírásokat. Határozza meg a gépészeti berendezéseket, jellemzõik kimerítõ ismertetésével, mind a választhatóak, mind az egyediek (nem választhatóak) esetében. A meghatározott gyártó és típus (megjelölve a lehetõségeket) legyen a tervezési alap, amit a mûleírásban minden egyes tételnél vagy típusú eszköznél fel kell sorolni. Katalógusidézetek Minden gépészeti eszköz esetén csatolja a szállító katalógusának másolatát, feltüntetve a teljesítményi adatokat, méreteket, a felsorolt szabványokat és egyéb jellemzõket. A szállító digitális formájú választékát csatolni kell. Épületvillamosság Hozzanak minden munkát 60%-os készültségi szintre, amiben alkalmazzák a 35%-os leadás nyomán kapott megjegyzéseket. A leadandó 60%-os készültségû épületvillamossági tervek tartalmazzák az építésztervekben feltüntetett módon végleges felhasználásra alkalmas kész épületvillamossági rendszer terveket. Az elkészülõ, de késõbb birtokba veendõ helyiségek esetén, az épületvillamossági terv tartalmazza a teljes épületvillamossági infrastruktúrát (épületvillamossági helyiségek, vezetékek, tápvezeték, kapcsolótábla stb.), olyan módon, hogy az elkészültek alkalmasak legyenek irodai (vagy más) felhasználásra. Az áramellátás és megosztási kapacitás tegyen lehetõvé a késõbbi berendezés esetén négyzetméterenkénti 120 watt feszültséget (plusz 20% ráhagyás a késõbbi növekedésre) a dugaszaljzati áramkörökben, a szükséges berendezések csatlakozóiban, a szükséges világításnál. A késõbb berendezendõ helyeken az épületvillamossági tervek tegyék lehetõvé a nyílt irodai helyiségekben elõírt megvilágítási mennyiséget, úgy, hogy rugalmasan alkalmas legyen a kapcsolás egy késõbbi átrendezésére, és a plafonon beszerelt világítószerelvény átrendezésére. A késõbb berendezendõ nyílt terekben szabatosan elosztott és elhelyezett elektromos aljzatok kerüljenek az állandó falakra azzal, hogy ezek igény szerinti bõvítésének lehetõsége megmaradjon. Távközlési rendszerek Hozzanak minden munkát 60%-os készültségi szintre, amiben alkalmazzák a 35%-os leadás nyomán kapott megjegyzéseket. Fizikai és mûszaki biztonságvédelem Fizikai biztonság A tervezõ készítsen teljes kimutatást az ajtókról, feltüntetve az ajtók nyitási irányát, típusát, anyagát, a keret típusát és anyagát, az USA Külügyminisztériumi azonosítószámot, az ajtóvasalást, ajtóméreteket, a fejlécet, az ajtófélfát, párnafát, részletrajzi hivatkozásokat, és bármely más idetartozó adatot. A biztonsági vasalással ellátott ajtóknál olyan vasalás kerüljön felhasználásra, amely fel van sorolva a JÓVÁHAGYOTT TERMÉKEK ÉS SZÁLLÍTÓK JEGYZÉKében (INDEX OF CERTIFIED PRODUCTS & MANUFACTURERS), és a táblázatban mint SHW (biztonsági termék) van minõsítve. Készüljön úgyszintén ablak és kémlelõnyílás-táblázat, méretekkel, USA Külügyminisztériumi azonosítószámmal, anyagokkal, horonytípussal, részletrajzi hivatkozásokkal, és más idetartozó adatokkal. A tervezõ készítse el a védvonali falak, biztonsági ablakok és kémlelõnyílások részletrajzait. Mûszaki biztonság Készítsék el AutoCAD-del az OBO számára a frissített alaprajzokat és helyszínrajzokat. Az OBO ezen tervrajzokat tervezési alapként felhasználja, és az épülettervezõ számára rendelkezésre bocsátja a terveket tartalmazó lemezeket, amik aztán a következõ tervezési szakasz részeivé válnak. Tûzbiztonság és életvédelem Lásd az általános dokumentációkkal kapcsolatos elõírásokat. KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (100% COMPLETION) A tervezõ bocsásson rendelkezésre olyan terveket és egyéb dokumentációt, mely módosításokat alkalmaz a korábbi, 35%-os készültségi szakaszban adott megjegyzések alapján, valamint az alábbi elõírásokat is: 2007/169. szám Építészet Frissítsék a 35%-os készültség dokumentációját, minden terv és mûleírás legyen 100%-os készültségen. Legalább az alábbi tervi elõrehaladási részletrajzokat készítsék el: Tervrajzok Szintenkénti tervek: a tervezõ nyújtson be szintenkénti terveket, melyek az épületgépészet modernizációjának alapját szolgálják. A terveket egyeztesse szakértõkkel/szaktervezõkkel. A vizes és a különleges helyiségek terve 1:50-ös méretarányban készüljön. Összehangolt födémtervek: a tervezõ nyújtson be az épületgépészeti igényeknek megfelelõen egyeztetett födémterveket. Metszetek és részletrajzok: a tervezõ az anyagokat és a függõleges méreteket feltüntetõ szükséges metszeteket nyújtson be. A metszeteket ott vegye fel, ahol az megmutatja az épületnek mind az új, mind a módosított részeit. Készítsen a tervkészültségnek megfelelõ részletrajzokat. Táblázatok: minden, a felülvizsgálathoz szükséges táblázat, helyiség burkolat, nyílászáró és egyéb, ami szükségeltethetik, legyen leellenõrizve, elkerülendõ a hibákat és kimaradásokat, valamint legyen összhangban az összes többi szakággal. Nyújtson be szín és anyagmintákat egy 2 × 3 láb (60,96 × 91,44 cm) méretû tablóra rögzítve. Mûleírás Végleges mûleírás: a helyi hatóságok által megkívánt formában készítse el minden szakág végleges mûleírását. Statika Ebben a dokumentációban dolgozzák fel a 60%-os leadásnál kapott OBO tervfelülvizsgálati megjegyzéseket. A tervezõ 100%-os szinten véglegesítse és nyújtsa be a tervet, a részletrajzokat és a statikai számításokat. Földrengésbiztonsági terv leadása: a tervezõ készítse el 100%-os szinten a terveket, metszeteket, homlokzati és részletrajzokat, teljes összhangban a szerkezeti részletrajzokkal és a végleges számításokkal. Alkalmazza a 60%-os leadásnál kapott megjegyzéseket. Épületgépészet Készítsék el a munkákat 100%-os készültségi szinten, valamit alkalmazzák a korábbi leadás során rendelkezésre bocsátott megjegyzéseket. Épületvillamosság Hozzanak minden munkát 100%-os készültségi szintre, amiben alkalmazzák a 60%-os leadás során kapott megjegyzéseket. Távközlési rendszerek Hozzanak minden munkát 100%-os készültségi szintre, amiben alkalmazzák a 60%-os leadás során kapott megjegyzéseket. Fizikai és mûszaki biztonságvédelem Fizikai biztonság Az összes biztonsági ajtó, ablak, kémlelõnyílás, újépítésû és meglévõ fal csatlakozófelületeinek részletrajzai. Véglegesítsék az ajtó, ablak, kémlelõnyílás biztonsági termékek táblázatait. Mûszaki biztonság A tervezõ készítse el AutoCAD-del az OBO számára a frissített alaprajzokat és helyszínrajzokat. Az OBO ezen tervrajzokat tervezési alapként felhasználja, és az épülettervezõ számára rendelkezésre bocsátja a terveket tartalmazó lemezeket, amik aztán a következõ tervezési szakasz részeivé válnak. Védõcsõ rendszer és átvezetõdobozok: a védõcsõ rendszereket és az átvezetõdobozok helyét hozzák összhangba az OBO tervrajzaival. A tervezõ tervezze meg a kamerák és bármely elõírt, különleges biztonsági eszköz felerõsítésének részletrajzait. Tûzbiztonság és életvédelem Lásd az általános dokumentációkkal kapcsolatos elõírásokat. VI. JÁRULÉKOS ÉPÜLETTERVEZÕI SZOLGÁLTATÁSOK Általános A kivitelezés során további szolgáltatásokra lehet szükség az épülettervezõ részérõl. Ebbe beletartozhat, de nem kizárólagos érvénnyel, a mûhelyrajzok felülvizsgálata, anyagok és berendezések jóváhagyása, anyagok és berendezések javasolt helyettesítésének jóváhagyása, valamint az alábbi munkák: Grafika és jelölés A tervezõ készítsen az egész tervre vonatkozóan épületkatalógust (jegyzéket) és egy rendszert a helyiségek számozására. Anyag és színminta bemutató tablók A tervezõ készítsen teljes feliratozással 8,5 × 11 colos (21,59 × 27,94 cm) bemutató tablót a javasolt belsõ és külsõ burkolatokról és színekrõl; ha szükséges a tervi szándék megértetéséhez, alaprajz és függõleges nézetrajz készüljön mellé. Kerüljön bele a tervrajzokba és mûleírásokba az épületbelsõ bármely jóváhagyott szín, burkolat és anyagválasztéka. (A FELADATMEGHATÁROZÁS VÉGE) 2007/169. szám „H” Függelék NON PAPER az Amerikai és a Magyar Fél egyes ingatlanainak tulajdonával összefüggõ kérdések rendezésérõl A Magyar Fél megvizsgálta a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az Amerikai Egyesült Államok egyes budapesti ingatlanainak tulajdonjogával és használatával összefüggõ kérdések rendezésérõl szóló, 1985. január 23-án kelt Megállapodást. Hivatkozással e Megállapodás 3. cikkének

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/d2c1b827b0d73688b9fefa243f7b2ffb9ae86910/dokumentumok/eef9cb722f1463a35ca8b5e32ecb1f37f2ea5112/letoltes