Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 Lásd a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet.
Paragraph Index: 1236

b) állandó felügyelet nélküli berendezés esetén, ha a folyadék hĘmérséklete a megengedett legnagyobb hĘmérsékletet elérheti. 3.3.4.6. Az önmĦködĘ hĘmérséklet-szabályozó berendezések követelményei a 4. rész IV/1. fejezete szerint. 3.3.5. LépcsĘ, létra és kezelĘjárda 3.3.5.1. A tartályokon levĘ szerelvények megközelítésére föld feletti tartályok esetén lépcsĘt vagy létrát és hozzá csatlakozó kezelĘpódiumot vagy járdát kell készíteni. 3.3.5.2. Ezeket a szerkezeteket úgy kell kialakítani, hogy a tartálytestre meg nem engedhetĘ terhelés ne adódjon át. A tartályhoz csatlakozó szerkezeti elemeit célszerĦ a tartályhoz rögzítetten a gyártómĦben a gyártás során elhelyezni. A tartályt a várható terhelésre ellenĘrizni kell. Ehhez a gyártó rendelkezésére kell bocsátani a várható terhelés jellegét és nagyságát. 3.3.5.3. A lépcsĘk, létrák és kezelĘjárdák A1, A2 anyagúak legyenek. Járófelületük csúszásmentes legyen. A lépcsĘket, kezelĘjárdákat legalább 1 m magas, háromsoros korláttal kell ellátni. 3.3.5.4. Létra vagy hágcsó csak idĘszakos használat esetén alkalmazható. 3 m-nél nagyobb áthidalandó magasságkülönbség esetén csak rögzített létra vagy hágcsó használható. 4 m-nél nagyobb szintkülönbség esetén a létrát vagy hágcsót hátvédĘ kosárral kell ellátni, amely 2 m magasságban kezdĘdjön. 3.3.5.5. A lépcsĘ és kezelĘjárda kialakításakor a mindenkor érvényes jogszabályban meghatározott szempontok az irányadók. A kezelĘjárdák és -pódiumok legkisebb szélessége 0,8 m legyen. 3.3.6. GázvisszavezetĘ csĘ (gázingacsatlakozás) 3.3.6.1. A gázingaeljárással történĘ tartálytöltési folyamat ismertetése és a létesítésre vonatkozó elĘírások a 4. rész IX/1. fejezete szerint, a következĘ kiegészítésekkel:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes