Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-1998-106 (Year: 1998, Number: 106)
Era: 1990-2004
Section: a 14/1998. (XI. 27.) GM rendeletben foglaltak alapján megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy azok a Gázpalack
Paragraph Index: 231

3. táblázat Ciklikus nyomás felső értéke Ph 2/3 Ph A ciklus legkisebb száma 12 000 80 000 A legnagyobb frekvencia (percenkénti terhelésváltozás) A vizsgálat alatt a palack külső felületén mért hőmérséklet nem haladhatja meg az 50 ˚C-t. A vizsgálat sikeres, ha a palack az előírt ciklusszámot eléri anélkül, hogy tömörtelenné válna. 3.4. Nyomáspróba 3.4.1. A vízzel töltött palackban a Ph érték eléréséig a nyomásnak folyamatosan kell növekedni. 3.4.2. A palack addig (legalább 30 másodpercig, de legfeljebb 5 percig) marad a Ph nyomáson, amíg megállapítható, hogy a vizsgálat ideje alatt nincs nyomáscsökkenés és tömörtelenség. 3.4.3. A nyomáspróba után a palackon nem lehet maradó alakváltozás. 3.4.4. Azok a palackok, amelyek a vizsgálati követelményeknek nem felelnek meg maradéktalanul, nem kaphatnak felügyeleti ellenőrzés igazolást. 3.5. Roncsolásmentes vizsgálat 3.5.1. Radiográfiai vizsgálat 3.5.1.1. A hegesztési varratokat radiográfiai vizsgálatnak kell alávetni az MSZ 4310—6 szabvány „B” osztályának követelményei szerint. Izotóp használata nem megengedett. 3.5.1.2. Huzalsor etalon használatánál a legkisebb látható huzalátmérő nem lehet nagyobb 0,1 mm-nél. A lépcsős — furatos etalon használatánál a legkisebb látható furat átmérője nem lehet nagyobb 0,25 mm-nél. 3.5.1.3. A hegesztési varratok radiográfiai értékelését az eredeti filmeken kell végezni, az MSZ EN 462—1 és 2-es lapjai szerint. 3.5.1.4. Nem engedhetők meg a következő hibák:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/2eebbe714d39ba2d36501d36b733490bac312f11/dokumentumok/3059594ac203937a2a3e3d2de80209157e3b384e/letoltes