Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2007-113 (Year: 2007, Number: 113)
Era: 2004-2010
Section: a 19/2007. (VIII. 29.) ÖTM rendelethez
Paragraph Index: 735

6. Tûzjelzõ-, oltóberendezések 6.1. A biztonsági rendszerek és rendszerelemek védelmének biztosítása érdekében, az erõmûnek megfelelõ eszközökkel kell rendelkeznie. 6.2. A tûz megfelelõ ellenõrzés alatt tartása a beépített oltóberendezések alkalmazásának és a manuális tûzoltási képesség megfelelõ kombinációja. 6.3. A tûzjelzõ- és oltórendszerek tervezésének a tûzkockázat-elemzés eredményein kell alapulnia. 6.4. A tûzjelzõ rendszernek meg kell felelnie az egyszeres hibatûrés követelményeinek. Egy funkció akkor elégíti ki az egyszeres hibatûrés követelményét, ha a funkciót redundáns rendszerek teljesítik, és egyetlen, valamelyik redundáns rendszerben bekövetkezõ egyszeres meghibásodás esetén a funkció még teljesíthetõ; az egyetlen hiba eredményeként fellépõ további hibák az egyedi hiba részeként kezelendõk (a továbbiakban: egyszeres hibatûrés elve). 6.5. Az oltórendszernek lehetõleg automatikus mûködésûnek kell lennie, figyelembe véve, hogy az oltás ne legyen káros hatással más biztonsági rendszerre. 6.6. Elfogadható a csak manuális indítású oltóberendezés beépítése, illetve az automatikus üzemmódra tervezett berendezés manuális üzemmódú üzemeltetése, amennyiben az indokolatlan mûködés bekövetkezhet és ez káros hatással lehet az erõmû biztonságára. 6.7. Az oltórendszernek meg kell felelnie az egyszeres hibatûrés elvének. 6.8. A technológiai helyiségeket tartalmazó tûzszakaszoknak teljes körû tûzjelzéssel kell rendelkeznie. Kivételt képeznek azon tûzszakaszok, ahol a sugárzási viszonyok nem teszik lehetõvé érzékelõk telepítését. 6.9. A tûzjelzõ-érzékelõk kiválasztásának meg kell felelnie az adott helyiség klimatikus és egyéb üzemi paramétereinek. 6.10. A tûzvédelmi rendszerek vezetékeit megfelelõ elhelyezéssel vagy mechanikai védelemmel kell védeni a mechanikai sérülések ellen. 6.11. Lehetõleg víz alapú oltóberendezést kell alkalmazni, különösen a magas tûzterhelésû tûzszakaszokban, helyiségekben, a kábelterekben, olajat tartalmazó technológiák esetében és az olajhûtésû transzformátoroknál. 6.12. A víz alapú oltóberendezéseknek kettõ, egymástól független vízforrással kell rendelkezniük úgy, hogy mindkettõ külön-külön tudja biztosítani a számított tûzoltáshoz szükséges víz (a továbbiakban: tûzivíz) mennyiséget. Ebben az esetben is érvényesíteni kell az egyszeres hibatûrés elvét. 6.13. Vízforrás oldalról kettõ oldali betáplálás vagy körvezetékes kialakítás a követelmény, a meghibásodott vezetékszakasz kiszakaszolásának lehetõségével. Több blokkos erõmû esetén elegendõ egy tûzivíz rendszer kialakítása. Az oltóberendezések mûködtetéséhez szükséges minimális nyomás a méretezési tûzesethez tartozó vízelvétel esetén rendelkezésre kell állnia. 6.14. Önálló víz alapú oltóberendezés kimeríthetõ vízforrással csak az egyszeres hibatûrés követelményeinek teljesülése esetén alkalmazható. 6.15. Nem víz alapú oltóberendezések esetében a hatályos jogszabályok mértékadóak, azoktól való eltérés tûzkockázat-elemzés alapján lehetséges. 6.16. Az oltóanyag kiválasztása során követelmény, hogy az oltóanyag használata ne okozzon indokolatlan kockázatnövekedést, továbbá meg kell felelnie az adott terület biztonsági elõírásainak is, így például a nyitott fõvízköri berendezések környezetében való alkalmazás feltételeinek. Ezen elvet a kézi tûzoltó eszközök kiválasztása során is érvényesíteni kell. 6.17. A tûzoltó-berendezések tervezése, létesítése során beépíthetõek olyan szerelvények a rendszerbe, amelyek nem minõsülnek tûzvédelmi rendszerelemnek, de paramétereik alapján a nukleáris energetikában használatosak. Ezen rendszerelemek karbantartása, javítása a késõbbiek során megegyezõ a technológiai rendszerbe épített azonos elemekkel, nem igényel egyedi speciális tûzvédelmi ismereteket.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/2b225007b3d99ca781581364e9a3526e52b9fd0a/dokumentumok/129f484aef5a22ef8f194481b0df306052a02b92/letoltes