Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 Lásd a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet.
Paragraph Index: 1357

f) A III-IV. tĦzveszélyességi fokozatú éghetĘ anyagok tárolására használatos merevtetĘs tartályok névleges Ħrtartalmára megkötés nincs. 10.2.2. Egysoros csoportban elhelyezett merevtetĘs tartályok megengedett legnagyobb névleges összĦrtartalma: - I-II. tĦzveszélyességi fokozatú éghetĘ folyadékokból 80 000 m3, - 55 °C feletti és legfeljebb 100 °C nyílt téri lobbanáspontú éghetĘ folyadékokból 120 000 m3, 100 °C feletti nyílt téri lobbanáspontú éghetĘ folyadékokból, pedig 160 000 m3. ÉghetĘ folyadékot tartalmazó merev tetĘs tartályból legfeljebb 4 db két sorban is elhelyezhetĘ a fenti névleges összĦrtartalmakat figyelembe véve. 10.2.3. MegengedhetĘ legkisebb elhelyezési távolság tartálycsoportok között 1,5 D, de legfeljebb 60 m. 10.3. ÚszótetĘs tartályok, tartálycsoportok megengedhetĘ legkisebb elhelyezési távolságai és a tartálycsoportok Ħrtartalma 10.3.1. Elhelyezési távolságok úszótetĘs tartályok között:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes