Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 942

1. táblázat Olajtartalom [kg] Legkisebb távolság [m] 800-ig 800 felett 105-ig 105 felett MĦszaki okok miatt a meghatározottaktól eltérĘ távolság esetén a transzformátorok közé a transzformátor magasságát legalább 0,5 méterrel és a kĘágy szélességének megfelelĘ szélességĦ, legalább A1 EI 60 tĦzállósági határértékĦ önhordó falnak megfelelĘ védĘfalat kell létesíteni. 3.2. Az üzemileg egységet képezĘ, egységenként legfeljebb 2,5 MVA névleges teljesítményĦ transzformátorok közé nem kell védĘfalat helyezni. A 400 kV-os és nagyobb névleges feszültségĦ rendszerek fázisonkénti egységeit külön egységnek kell tekinteni. Egy egységnek kell tekinteni az ikresített (háromtörzsĦ) oszloptranszformátor-állomásokat, a közös kapcsolóberendezéssel és védelemmel ellátott (ikresített) transzformátorokat legfeljebb 2 x 2,5 MVA névleges teljesítményig, valamint az egymásnak üzemi tartalékul szolgáló, külön kapcsolóberendezéssel és védelemmel ellátott transzformátorokat 1,6 MVA névleges teljesítményig. 3.3. A transzformátor és a védĘfal között legalább 1 méter szélességĦ szabadtávolság legyen. 3.4. Ha a transzformátorállomásnak nemcsak a transzformátora, hanem a kapcsolóberendezése is szabadtéri, akkor a transzformátor olajat tartalmazó részeitĘl e fejezet 3.1. pontja elĘírásain felül – a saját kapcsolóberendezés kivételével – legalább 10 m távolságot kell tartani. 3.5. A transzformátor sérülése esetén kifolyó, égĘ olaj lehĦtésére és szétfolyásának megakadályozására a transzformátor alatt – az oszloptranszformátor-állomások és a 800 kgnál kisebb mennyiségĦ olajat tartalmazó transzformátorok kivételével – kemény kĘzúzalékból vagy kavicsból kĘágyat kell készíteni. A kĘzúzalék szemnagyságának 40-65 mm-nek, a kavicsénak 55-80 mm-nek, a kĘzúzalék rétegvastagságának legalább 0,2 m-nek a kavicsnak legalább 0,3 m-nek kell lennie. A kĘágy minden irányban legalább 0,5 m-rel nyúljon túl a transzformátor és a hĦtĘtáskák alaprajzi vetületén. A kĘágyat minden oldalról betonfallal és alulról – a környezetvédelmi szempontoknak is megfelelĘen betonréteggel kell határolni. Alulról is, zárt kĘágyak esetén a csapadékvíz elvezetésérĘl is gondoskodni kell. 2008/28/II. szám 3.5.1. A kĘágy készíthetĘ teljesen süllyesztett, részben süllyesztett vagy föld feletti kivitelben. Teljesen vagy részben süllyesztett kĘágyat csak a várható legmagasabb talajvízszint felett szabad létesíteni. A kĘágy szélén a folyadékszint átmeneti emelkedésének megfigyelésére vízaknát kell kialakítani. 3.5.2. Ha a kĘágyon át lehĦtött olajnak a szomszédos kĘágyba vagy egyéb gyĦjtĘhelyre való átfolyása meg van engedve, akkor az egyes transzformátorok kĘágyát elválasztó falba – a kĘágy felszíne alatt 0,1 m-rel – átvezetĘ nyílásokat kell elhelyezni. 3.5.3. A transzformátor kĘágya valamint a kapcsoló- és kezelĘépület és egyéb rendeltetésĦ (különösen telemechanikai konténer) építmények közötti távolsága:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes