Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 1 Jelenleg a 3/1998. (I.12.) IKIM rendelet
Paragraph Index: 1580

c) a kútoszlopok bekötési, ellenĘrzési, mĦszer- és kábelaknáira, abban az esetben, ha a dómaknák, a technológiai csĘvezetékek, a kábelek és védĘcsöveik betorkollásai, valamint a kútoszlopok talapzati, technológiai csĘvezetékeket bevezetĘ, ellenĘrzési, mĦszer és kábelaknái az éghetĘ folyadék és gĘzei bejutása és esetleges veszélyes koncentrációjú feldúsulása ellen tömítéssel, elasztikus habarccsal, habosított poliuretánnal, vagy egyéb módon védettek. Ennek érdekében: - olyan anyaggal kerülnek feltöltésre, mely megakadályozza az aknákban, átvezetéseken az üzemanyaggĘz veszélyes koncentrációban való kialakulását és a tartály javítási munkái elĘtt Rb. szerelésĦ ipari porszívóval könnyen eltávolítható, kezelés után ismét felhasználható, vagy - a szénhidrogén - veszélyes koncentrációban való - jelenlétét beépített gázérzékelĘ mĦszer jelzi. 7.1.11. A kútoszlop fém szerkezeti részeit egymással fémesen össze kell kötni és be kell kötni a földelĘhálózatba. 7.2. VédĘburkolat 7.2.1. A kútoszlopok váza és védĘburkolata feleljen meg a várható igénybevételeknek, A1 anyagú legyen és elektrosztatikusan ne töltĘdjön fel. 7.2.2. A kútoszlopok gépjármĦ ütközés elleni tĦzvédelmét megfelelĘ mĦszaki megoldással biztosítani kell. 7.2.3. A burkolólemezek úgy legyenek felerĘsítve, hogy csak arra alkalmas szerszámokkal legyenek bonthatóak. 7.3. TömlĘk Az alkalmazott tömlĘk feleljenek meg, a vonatkozó szabvány elĘírásainak . 7.4. TöltĘpisztoly 7.4.1. A töltĘpisztoly önmĦködĘen zárjon:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes