Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2003-89 (Year: 2003, Number: 89)
Era: 1990-2004
Section: *A módosítások és kiegészítések a 28/2002. (XII. 9.) GKM rendelet 1. számú melléklete adott pontjaihoz értendõk.
Paragraph Index: 482

c) az 1A, 1O, 1F, 2A, 2O és 2F osztályozási kód alá tartozó gázok szállítására szolgáló nyomás- tartó tartályok esetében 10 évenként. E bekezdéstõl eltérõen a kompozit anyagok felhasználásával készült, nyomástartó tartályok (nyomástartó kompozit tartályok) idõszakos vizsgálatát azon ADR Szerzõdõ Fél illetékes hatósága által meghatározott idõszakonként kell elvégezni, amely a szerkezetre és a gyártásra vonatkozó mûszaki szabályzatot jóváhagyta. Különleges csomagolási elõírások 9) A „különleges csomagolási elõírások” oszlop jelmagyarázata Az anyagok összeférhetõsége (gázokra lásd az ISO 11114-1:1997 és az ISO 11114-2:2000 szabványt) a: Alumíniumötvözetbõl készült tartály nem használható. b: Rézbõl készült szelepek nem használhatók. c: A tartalommal érintkezésbe kerülõ fémrészek legfeljebb 65 % rezet tartalmazhatnak. d: Acélból készült, nyomástartó tartályok esetén csak a hidrogén hatására bekövetkezõ ridegedésnek ellenálló típusok használhatók. A 200 ml/m3–nél (ppm-nél) kisebb LC50 értékû anyagokra vonatkozó követelmények k: A szelepnyílásokat gázzáró dugóval vagy sapkával kell ellátni, ami olyan anyagból készült, amit a nyomástartó tartály tartalma nem támad meg. Egy palackkötegen belül minden palackot saját zárószeleppel kell ellátni, amelyet a szállítás alatt zárva kell tartani. Töltés után a gyûjtõcsövet légteleníteni kell, át kell öblíteni és le kell zárni. A nyomástartó tartályon nem lehet nyomáscsökkentõ szerkezet. A palackoknak, ill. a palackkötegek egyes palackjainak a víztérfogata legfeljebb 85 liter lehet. A szelepeknek kúpos menetes csatlakozással közvetlenül a nyomástartó tartályhoz kell csatlakozniuk és képesnek kell lenniük a nyomástartó tartály próbanyomásának elviselésére. A szelepeknek vagy nem perforált membránnal kialakított, tömítés nélküli típusúnak kell lenniük vagy olyannak, ami megakadályozza a tömítésen keresztüli vagy a tömítés melletti szivárgást. Kapszulákban történõ szállítás nem engedélyezett. Töltés után minden nyomástartó tartály tömörségét ellenõrizni kell. Egyes gázokra vonatkozó elõírások l: Az UN 1040 etilén-oxid légmentesen zárt üveg vagy fém belsõ csomagolásokban is szállítható, amelyek párnázóanyag között, az I csomagolási csoportnak megfelelõ papírlemez, fa- vagy fémládában vannak. A megengedett legnagyobb mennyiség üveg belsõ csomagolás esetén 30 g, fém belsõ csomagolás esetén 200 g. Töltés után minden belsõ csomagolás tömörségét forróvizes fürdõbe mártva olyan hõmérsékleten és idõtartamig kell vizsgálni, ami elegendõ ahhoz, hogy a belsõ nyomás elérje az etilén-oxid 55 °C-on fennálló gõznyomását. Egy külsõ csomagolásban az összes mennyiség legfeljebb 2,5 kg lehet. m: A nyomástartó tartályokat úgy kell megtölteni, hogy az üzemi nyomás ne haladja meg az 5 bart. n: Egy nyomástartó tartály legfeljebb 5 kg gázt tartalmazhat. o: Az üzemi nyomás, ill. a töltési fok semmi esetre sem haladhatja meg a táblázatban feltüntetett értéket. p: UN 1001 oldott acetilén és az UN 3374 oldószermentes acetilén esetén a palackokat homogén, monolit, porózus anyaggal kell kitölteni; az üzemi nyomás és az acetilén mennyisége nem haladhatja meg a jóváhagyásban meghatározott vagy az ISO 3807-1:2000, ill. az ISO 3807- 2:2000 szabványban szereplõ értéket. UN 1001 oldott acetilén esetén a palacknak a jóváhagyásban meghatározott mennyiségû acetont vagy más alkalmas oldószert kell tartalmaznia (lásd az ISO 3807-1:2000, ill. az ISO 3807- 2:2000 szabványt); a nyomáscsökkentõ szerkezettel ellátott és az összekapcsolt palackokat függõleges helyzetben kell szállítani. Alternatívaként az UN 1001 oldott acetilénhez használt olyan palack, amely nem UN tanúsítású nyomástartó tartály, nem monolit, porózus anyaggal is megtölthetõ; az üzemi nyomás, az acetilén és az oldószer mennyisége nem haladhatja meg az engedélyben elõírt értéket. A palack idõszakos vizsgálatának idõköze legfeljebb öt év lehet. Az 52 bar próbanyomást csak az ISO 3807-2:2000 szabványnak megfelelõ palackokra kell alkalmazni. q: A piroforos gázokhoz és az 1%-nál több piroforos alkotórészt tartalmazó, gyúlékony gázkeverékekhez használt nyomástartó tartályokat gázzáró dugóval vagy sapkával kell ellátni, ami olyan anyagból készült, amit a nyomástartó tartály tartalma nem támad meg. Ha a nyomástartó tartályok palackköteget képeznek, miden egyes tartályt saját szeleppel kell ellátni, amit a szállítás alatt zárva kell tartani, és a gyûjtõcsõ vezeték kimenõ szelepeit gázzáró dugóval vagy sapkával kell ellátni. Kapszulákban történõ szállítás nem engedélyezett. r: Kapszulákban szállítható a következõ feltételek mellett:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/be8cb1fe0e33316abbed39ad4ecaaf3203a8aaa4/dokumentumok/bc8a4eafa82d90e82490380b96f41469c396eb2d/letoltes