Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 743

9. ábra PontszerĦ érzékelĘ elhelyezése épületgépészeti elem mellett 5.2.6. Az érzékelĘk elhelyezésénél figyelembe kell venni a helyiség szellĘzését 5.2.6.1. Ha a helyiség szellĘzése meghaladja az ötszörös légcserét (óránként), akkor a 2. rész IV. fejezetének 2. táblázatban megadottakhoz képest sĦríteni, valamint a várható füstáramlás irányában kell az érzékelĘket elhelyezni. Ilyen esetekben indokolt elĘzetes füstáramlási próbával ellenĘrizni a légáramlásokat. 5.2.6.2. A perforált álmennyezeti elemeken keresztül történĘ befúvás esetében az érzékelĘk megfelelĘen korai jelzése érdekében az érzékelĘk felett legalább 0,6 méter sugarú kör (vagy azt befoglaló négyzetet) felületen levegĘt (égésterméket, füstöt) át nem eresztĘ borítást kell alkalmazni. A perforált álmennyezeti elemeken keresztül történĘ elszívás esetében az érzékelĘk jelzĘképességét a szellĘzés az elĘzĘekben leírt légcsere figyelembevételével nem hátráltatja, letakarás nem szükséges 5.2.6.3. A befúvó nyílás 1,0 méteres környezetében nem szabad elhelyezni pontszerĦ hĘ-, vagy füstérzékelĘt, valamint a vonali füstérzékelĘ sugarát. Ha az érzékelĘket kényszerbĘl mégis a befúvó nyílásoktól 1 m-en belül kell felszerelni vagy a légsebesség 1 m/s-nál nagyobb, akkor különösen figyelni kell a légmozgásnak az érzékelĘkre gyakorolt hatására. 5.2.7. Légcsatorna érzékelĘk elhelyezése 0,5 méter 0,15 méter 2008/28/II. szám

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes