Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 9/2006. (II. 27.) IM rendelet
Paragraph Index: 2105

b) vagy a tĦzvédelmi szakhatósággal egyeztetett módon. A hĘ- és füstelvezetĘ ezen jogszabály szerinti hatásos nyílásfelülete zárt nem füstmentes lépcsĘházak esetén az alapterület 5%-a, de legalább 1 m2 legyen. 1.2. Középmagas épületekre vonatkozó elĘírások: 1.2.1. Legfeljebb 4 fogatú középmagas lakóépületekben zárt nem füstmentes lépcsĘház is létesíthetĘ. Amennyiben gravitációs füstelvezetĘ rendszer kialakítására nincs mód, szellĘzĘ ventilátorral üzemeltetett füstelvezetĘ rendszer is létesíthetĘ. A vízszintes füstelvezetĘ mérete a lépcsĘház alapterületének legalább 5 %-a legyen, melyet függĘleges kialakítás esetén 50 %- kal növelni kell. A ferdesíkú elvezetĘ méretezési elvét lásd I. 3.3.4.2. pontjában. Gépi elszívás esetén minden szükséges m2-re 2 m3/s teljesítményt szükséges biztosítani. A füstelvezetĘ indítását az épület valamennyi szintjérĘl biztosítani kell. Automatikus beépített tĦzjelzĘ berendezés létesülése esetén a füstelvezetĘ a tĦzjelzĘ jelére is induljon. 1.2.2. Egyéb középmagas épületek esetében a biztonságos kiürítés érdekében füstmentes lépcsĘházat kell kialakítani. 1.2.3. Szintenként több tĦzszakasz elhelyezkedése esetén, tĦzszakaszonként 1-1 zárt nem füstmentes lépcsĘházat kell kialakítani, és a tĦzszakaszok között az átjárást minden szinten biztosítani kell. Az elĘzĘek kiváltására megengedett a tĦzszakasz határon elĘtérrel kialakított túlnyomásos szellĘztetésĦ füstmentes lépcsĘház létesítése is. 1.2.4. Ha szintenként több lépcsĘház, vagy tĦzszakasz kerül kialakításra, de azok között az átjárás minden szinten nem biztosított, akkor valamennyi lépcsĘházat túlnyomásos 2008/28/II. szám szellĘztetésĦ füstmentes lépcsĘházként kell megvalósítani. Amennyiben a lépcsĘház homlokzati kapcsolattal nem rendelkezik, akkor a lépcsĘházat elĘtérrel kell kialakítani. 1.3. Magas épületekre vonatkozó elĘírások: 1.3.1. Legfeljebb 6 fogatú lakóépület esetében legalább 1 elĘtérrel kialakított túlnyomásos szellĘztetésĦ füstmentes lépcsĘházat, hozzá kapcsolódó biztonsági felvonóval kell kialakítani. 1.3.2. Egyéb magas épület esetén a +30 méter feletti szinteken legalább 2 tĦzszakaszt kell kialakítani, és kétszintenként vízszintes értelemben is tĦzszakaszolni kell. A biztonságos menekülés érdekében két lépcsĘházat kell létesíteni, melyek közül az egyik füstmentes, míg a másik zárt nem füstmentes lépcsĘház lehet. A lépcsĘházak, és/vagy a tĦzszakaszok között az átjárás lehetĘségét minden szinten biztosítani kell. Minden 13,65 méter feletti tĦzszakaszban legalább 1-1 biztonsági felvonót kell elhelyezni. 1.3.2.1. Az elĘzĘek helyett a tĦzszakaszok határán elĘtérrel kialakított túlnyomásos szellĘztetésĦ füstmentes lépcsĘház is elhelyezhetĘ hozzá kapcsolódó biztonsági felvonóval. 1.4. Középmagas épületekre vonatkozó elĘírások, ha a tĦzoltási felvonulási területre vonatkozó elĘírások maradéktalanul nem biztosíthatók: 1.4.1. Egy lépcsĘház létesítése esetén elĘtérrel kialakított túlnyomásos szellĘztetésĦ, vagy természetes szellĘzésĦ füstmentes lépcsĘházat kell kialakítani, az elsĘdleges épületszerkezetek – a fedélszerkezet kivételével – elégítsék ki a I. tĦzállósági fokozathoz tartozó követelményeket. Amennyiben az elsĘdleges épületszerkezeteket a jogszabály alapján I. tĦzállósági fokozatnak megfelelĘen kell létesíteni, akkor az épület valamennyi szerkezete elégítse ki a I. tĦzállósági fokozat követelményeit. 1.4.2. Több lépcsĘház létesítése esetén az egyik lépcsĘházat füstmentes lépcsĘházként kell kialakítani és a lépcsĘházak között az átjárást minden szinten biztosítani kell. 1.4.3. Szintenként kettĘnél több tĦzszakasz létesítése esetén minden megkezdett két tĦzszakasz után egy füstmentes lépcsĘházat kell kialakítani, oly módon, hogy az átjárás a lépcsĘházak között minden szinten biztosított legyen. 1.4.4. Nem kell tĦzoltási felvonulási területet létesíteni, ha az épület teljes területére kiterjedĘ a vonatkozó elĘírásoknak megfelelĘ automatikus tĦzjelzĘ és oltóberendezés létesül, valamennyi lépcsĘház füstmentes lépcsĘházként kerül kialakításra, és a lépcsĘházak között az átjárás valamennyi szinten biztosított. Az elsĘdleges épületszerkezetek elégítsék ki – a fedélszerkezet kivételével – a I. tĦzállósági fokozathoz tartozó követelményeket. Amennyiben az elsĘdleges épületszerkezeteket a jogszabály alapján I. tĦzállósági fokozatnak megfelelĘen kell létesíteni, akkor az épület valamennyi szerkezete elégítse ki a I. tĦzállósági fokozat követelményeit. 1.5. Magas épületekre vonatkozó elĘírások, ha a tĦzoltási felvonulási területre vonatkozó elĘírások maradéktalanul nem biztosíthatók: 1.5.1. Az épületben szintenként legalább 2 tĦzszakaszt kell kialakítani, és kétszintenként vízszintes értelemben is tĦzszakaszolni kell. Valamennyi tĦzszakaszban legalább 1-1 elĘtérrel kialakított túlnyomásos szellĘztetésĦ, vagy természetes szellĘzésĦ füstmentes lépcsĘházat kell létesíteni, hozzá kapcsolódó biztonsági felvonóval. A lépcsĘházak között az átjárási lehetĘséget minden szinten biztosítani szükséges. 1.5.2. Nem kell tĦzoltási felvonulási területet létesíteni, ha az 1.5.1. pontban meghatározott tĦzszakaszoláson, valamint a biztonsági felvonón túl, az épület teljes területére kiterjedĘ a vonatkozó mĦszaki követelménynek megfelelĘ automatikus tĦzjelzĘ és oltóberendezés létesül, valamennyi lépcsĘház elĘtérrel kialakított túlnyomásos szellĘztetésĦ, vagy természetes szellĘzésĦ füstmentes lépcsĘházként kerül kialakításra, és a lépcsĘházak között az átjárás valamennyi szinten biztosított. A fentieken túl közösségi épületben, annak teljes területén kihangosító rendszert kell kiépíteni, mely a benntartózkodókat élĘ szóval – a magyaron kívül legalább három nyelven – értesíti a tĦzriasztásról és a követendĘ magatartásról. 2008/28/II. szám 2. TERMÉSZETES SZELLėZÉSĥ FÜSTMENTES LÉPCSėHÁZAK 2.1. A természetes szellĘzésĦ füstmentes lépcsĘház kialakítása szerint lehet: 2.1.1. Nyitott, amikor annak pihenĘi szintenként a szabad levegĘn keresztül csatlakoznak. 2.1.2. Zárt lépcsĘházak, melyek teljesen átszellĘztethetĘ nyitott elĘtéren át kapcsolódnak az épület közlekedĘ teréhez. 2.2. A füstmentes lépcsĘház légtere és az épület közlekedĘ terei között – a 2.1.1 kivételével – külön elĘteret kell kiképezni. 2.3. A füstmentes lépcsĘház légteréhez – a 2.1.1 kivételével – csak az elĘtér és a biztonsági felvonó aknája csatlakozhat. 2.4. Mind az elĘtér és a közlekedĘ tér között, mind pedig az elĘtér és a füstmentes lépcsĘház között olyan térelválasztó szerkezetet kell kialakítani, amelyben a menekülés irányába nyíló, automatikus csukó-szerkezettel ellátott, küszöb nélküli és legalább a kiürítési számításokban meghatározott szélességĦ ajtószerkezet van beépítve. A füstmentes lépcsĘházba nyíló ajtó Sa, míg az elĘterébe nyíló ajtó Sm minĘsítésĦ legyen. 2.5. Az elĘtérhez csak a felvonóakna, továbbá „E” tĦzveszélyességi osztályba tartozó szellĘzéssel nem rendelkezĘ helyiségek, és az épület közlekedĘ terei csatlakozhatnak. 2.6. Az elĘtér alaprajzi méretei nem lehetnek kisebbek a kiürítési útvonal számított szélességi méreteinél. E területet sem nyílószárny, sem egyéb szerkezet nem szĦkítheti le ezen mérték alá. 2.7. Az elĘtérnek legalább az egyik oldalán minimum 2 m2-es szabad nyílást kell biztosítani. 3. AZ ELėTÉR NÉLKÜL KIALAKÍTOTT TÚLNYOMÁSOS SZELLėZTETÉSĥ FÜSTMENTES LÉPCSėHÁZAK 3.1. Az ilyen lépcsĘház zárt lépcsĘház legyen, azzal egybeépíteni csak a biztonsági felvonó aknáját szabad. 3.2. A füstmentes lépcsĘház légellátó rendszerének olyan ventillátora legyen, amelynek karakterisztikája biztosítja, hogy a füstmentes lépcsĘházban csukott nyílászárók esetén a résveszteségek figyelembevételével legalább 25 Pa, de legfeljebb 75 Pa túlnyomás legyen a hozzá csatlakozó terekhez viszonyítva. 3.3. Ha a ventilátor karakterisztikájával a nyomásmaximumot meghaladó túlnyomás keletkezik, a lépcsĘházat méretezett, nyomáslevezetĘ felülettel, kell ellátni. A nyomáslevezetĘ rendszer keresztmetszetét az alábbi feltételek alapján kell méretezni: 3.3.1. A nyomáslevezetĘ rendszerhez csatlakozó légcsatornában a megengedett maximális sebesség 5 m/s. 3.3.2. A nyomáslevezetĘ rendszer összesített nyomásvesztesége nem haladhatja meg a 75 Pat. 3.4. A füstmentes lépcsĘházba bevezetendĘ levegĘmennyiséget a következĘk szerint kell számítani:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes