Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 9/2006. (II. 27.) IM rendelet
Paragraph Index: 2004

2. táblázat Mértékadó tĦzszakasz terület (m2) Szükséges oltóvízintenzitás (liter/min) -0-tól 50-ig - nagyobb, mint 50, de legfeljebb nagyobb, múlt 150, de legfeljebb nagyobb, mint 300, de legfeljebb nagyobb, mint 500, de legfeljebb nagyobb, mint 800, de legfeljebb 1 800 nagyobb, mint 1200, de legfeljebb 1 600 2 100 nagyobb, mint 1 600, de legfeljebb 2 000 2 400 nagyobb, mint 2 000, de legfeljebb 2 500 2 700 nagyobb, mint 2 500, de legfeljebb 3 200 3 000 nagyobb, mint 3 200, de legfeljebb 3 900 3 300 nagyobb, mint 3 900, de legfeljebb 4 600 3 600 nagyobb, mint 4 600, de legfeljebb 5 400 3 900 nagyobb, mint 5 400, de legfeljebb 6 200 4 200 nagyobb, mint 6 200, de legfeljebb 7 200 4 500 nagyobb, mint 7 200, de legfeljebb 8 200 4 800 nagyobb, mint 8 200, de legfeljebb 9 200 5 100 – nagyobb, mint 9 200, de legfeljebb 10 400 5 400 – nagyobb, mint 10 400, de legfeljebb 12 000 5 700 –nagyobb, mint 12 000 6 000 2008/28/II. szám 5.1.6. Az I-III. tĦzállósági fokozatú épületeknél a mértékadó tĦzszakasz terület, amennyiben abban a szintek száma: – 2–5 30%-kal, – 6-tól 40%-kal, csökkentett területtel vehetĘ figyelembe. 5.1.7. Az 1200 m2-nél nagyobb alapterületĦ állattartási épületeknél a szükséges oltóvíz-intenzitás 1800 liter/min. 5.1.8. A település és a létesítmény közös vízellátási rendszere esetén a vízvezeték-hálózatot úgy kell méretezni, hogy az a településen a kommunális átlagos, a létesítményben pedig a technológiai víz mellett a meghatározott oltóvízmennyiséget egyidejĦleg biztosítsa. 5.1.9. Település, valamint létesítmény létesítése vagy bĘvítése esetén az oltóvizet az egyes szakaszok használatbavételével egyidejĦleg kell biztosítani. 5.1.10. Az oltóvíz szomszédos létesítményeknél – megállapodás esetén – közösen is biztosítható. 5.1.11. A vízszerzési helyet úgy kell kialakítani, hogy az tĦzoltó gépjármĦvel mindenkor megközelíthetĘ, az oltóvíz akadálytalanul kivehetĘ legyen. 5.1.12. A mértékadó tĦzszakasz teljes területére kiépített sprinklerberendezés esetén az 5.1.5. bekezdés szerint elĘírt szükséges oltóvíz-intenzitás mértéke csökkenthetĘ, a sprinklerberendezés mĦködéséhez a vonatkozó jogszabály alapján szükséges vízkészlet (literben) és az oltóvíz 5.1.2. bekezdés szerint folyamatosan biztosítandó idejének (percben) hányadosával, de a csökkentés mértéke nem haladhatja meg az 5.1.5. bekezdés szerint elĘírt szükséges oltóvíz-intenzitás mértékének 50%-át. 5.1.13. A 5.1.12. bekezdés szerinti oltóvíz-intenzitás mértékének csökkentése esetén a sprinklerberendezés tároló- vagy közbensĘ tartályát a 5.5.6–5.5.8. pontokban elĘírtak figyelembevételével kell kialakítani. 5.2. Oltóvíz hálózat kialakítása 5.2.1. A településen és a létesítményben az oltóvizet is biztosító vízvezeték-hálózat belsĘ átmérĘjét az oltóvíz-intenzitás és a kifolyási nyomásigény alapján, valamint a közmĦrendszer kialakítását figyelembe véve kell méretezni. Egyirányú táplálás esetén a vezeték legalább NA 100, körvezeték esetén pedig legalább NA 80 legyen. 5.2.2. A tĦzvédelmi hatóság engedélyével az oltóvizet biztosító vízvezeték-hálózat az 5.2.1. bekezdéstĘl eltérĘen méretezhetĘ azon az 1000 fĘnél, kevesebb állandó lakosú településen,

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes