Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 a tĦz elleni védekezésrĘl, a mĦszaki mentésrĘl és a tĦzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
Paragraph Index: 1746

4. TARTÁLYHAJÓ LEFEJTė- ÉS TÖLTėÁLLOMÁSA 4.1. Tartályhajó lefejtĘ- és töltĘállomását illetéktelen behatolástól védeni kell (kerítéssel, stb.). 4.2. A tartályhajó lefejtĘ- és töltĘállomásának létesítésére használt anyagok nem éghetĘek legyenek és zárják ki az elektrosztatikus feltöltĘdés veszélyét. 4.3. A lefejtĘ- és töltĘállomást el kell látni a vonatkozó jogszabályok által elĘírt jelzésekkel és kikötĘberendezésekkel. 4.4. A tartályhajó lefejtĘ- és töltĘállomásának méreteit úgy kell kialakítani, hogy az lehetĘvé tegye a csĘrendszer és a lefejtĘ-, vagy töltĘállomáson tartózkodó személyek részére szükséges kezelĘ-, vagy menekülĘutak biztosítását. 4.5. A csĘvezetéken két tolózárat - egyiket közvetlenül a lefejtĘ- és a töltĘberendezésnél, a másikat legalább 25 m-rel beljebb - a parton kell elhelyezni. Ugyanezen a helyen kell gondoskodni a lefejtĘ- és a töltĘszivattyúk vészleállításáról vagy a csĘvezetékek távmĦködtetéses lezárásáról. A töltĘvezetékek végére gyorszáró berendezést kell beépíteni, amely a túltöltés ellen biztosító rendszer jelére lezár. A gyorszáró berendezésnek olyan gyorsan kell lezárni, hogy a hajóról kapott jel és a gyorszáró berendezés zárása között eltelt idĘ alatt a gyorszáró berendezésen keresztül legfeljebb 1500 liter anyag folyhasson. A gyorszáró berendezést a túltöltés ellen biztosító rendszer jelétĘl függetlenül is le kell tudni zárni. A csĘvezetékek a töltĘhelytĘl lehetĘleg a part irányába legyenek leüríthetĘk. 4.6. A tartályhajót a töltĘ-, vagy a lefejtĘ csĘvezetékekkel fémesen össze kell kötni, és a csĘvezetékeket be kell kötni a parti földelĘhálózatba. A rakodóvezetékek egyes szakaszait összekötĘ, és az azokat földelĘ vezetékeket vörösrézbĘl kell készíteni, hajlékony kivitelben, és legalább 16 mm2 keresztmetszettel. 4.7. A kezelĘépület két különbözĘ falsíkon elhelyezett kifelé nyíló kijárattal épüljön. A kezelĘhelyiségbĘl a lefejtĘ- és a töltĘberendezések, valamint a hajók jól áttekinthetĘk legyenek. Az épület fĦtése csak gĘz-, melegvíz-, vagy a helyiség és a töltĘanyag jellegének megfelelĘ villamos fĦtés lehet. 4.8. A lefejtĘ- és a töltĘállomás területén a tĦzoltógépjármĦvek részére vízvételezési helyet kell kialakítani. A vízvételezési helyet a töltĘ- és a lefejtĘberendezésektĘl legalább 50 m-re kell elhelyezni úgy, hogy oda éghetĘ folyadék ne juthasson, és a legkisebb, továbbá a legnagyobb vízállásnál egyaránt a tĦzoltógépjármĦvek szívótömlĘivel a vízvételezés megtörténhessen. A vízvételezési hely megközelítésére 3,5 m széles, legalább 16 m ívsugarú tĦzoltógépjármĦvek esetenkénti közlekedésére és mĦködtetésére alkalmas utat kell építeni. A vízvételezési helyen az utat 6 m-re kell kiszélesíteni. 2008/28/II. szám 4.9. A tartályhajók töltĘállomásain a töltéskor kiszorított gĘz-levegĘ elegyet a IX/1. fejezet szerint kell elvezetni.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes