Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2007-87 (Year: 2007, Number: 87)
Era: 2004-2010
Section: „B” mellékletének kihirdetésérõl és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX. 18.) KpM rendeletet (a továbbiakban: ADR.) kell betartani.
Paragraph Index: 438

„B” mellékletének kihirdetésérõl és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX. 18.) KpM rendeletet (a továbbiakban: ADR.) kell betartani. 4.01.80 A por alakú vegyszer gépi keverését, vízbe juttatását, oldását csak fedéllel lezárható tartályban szabad végezni. 4.01.81 A vegyszeroldó tartályba való kézi adagolásánál minden zacskó beöntése után 10 percig mûködtetni kell a tartály fedele fölött elhelyezett porelszívó berendezést. 4.01.82 A vízbe juttatáshoz elõkészített vegyszer adagolásához csak biztonságosan mûködõ készüléket szabad rendszeresíteni és használni. 4.01.83 Az ózonizáló berendezést jól szellõztethetõ, kereszthuzatos, ventilátoros stb., helyiségben kell elhelyezni. 4.01.84 Az ózont elõállító, az ózont és a vizet összekeverõ zárt helyiségben a felesleges mennyiség megsemmisítésérõl gondoskodni kell. 4.01.85 Ózonnál csak tûz- és robbanásveszély mentes szivattyút szabad alkalmazni. Az ózon olajjal nem érintkezhet. 2007/87. szám C) Vízvezetés (hálózat) 4.01.86 Vízvezetéket szennyvíz-, villany- és gázvezetékkel közös horonyba, földárokba fektetni (szerelni) nem szabad, a vonatkozó biztonsági távolságokat be kell tartani. A különbözõ közegeket szállító csõvezetékeket különbözõ színjelzéssel, vagy színgyûrûvel kell ellátni. Települések belterületén, valamint külterületi fejlesztési övezetekben, ha mûszaki, vagy jelentõs gazdasági akadálya nincs, a közmûrózsa szerint kell elhelyezni. 4.01.87 Emberi használatra szánt vizet (így pl. ivóvíz, használati melegvíz, fürdõvíz és iparivíz) szállító vezeték nem keresztezhet például füstcsatornát, rókatorkot, kéményt, szellõzõ csatornát, pöcegödröt, szemétgödröt. 4.01.88 A csõvezetéket közvetlenül a falfelületre szerelni nem szabad. Legalább 5 cm-es hézagot kell hagyni a falfelület és a csõ között. A csõvezetéket fémtartókkal a falhoz kell erõsíteni. 4.01.89 Közüzemi vízcsõhálózatra öblítõvezetéket csak megszakító és visszafolyásgátló beiktatásával szabad rákapcsolni (így pl. vágóhíd, kísérleti telep). 4.01.90 Függõleges helyzetû, a fal elõtt, egymás mellett haladó hideg- és melegvízvezetéket úgy kell elhelyezni, hogy mindig a hidegvízvezeték legyen a külsõ oldalon. A szigeteletlen csövek távolsága legalább 10 cm, a szigetelt csöveké pedig legalább 4 cm legyen. A függõleges lefolyóvezetékkel, ejtõcsõvel közös falhoronyban szerelt hideg- és melegvízvezeték elhelyezésénél középen az ejtõcsövet, bal oldalon a melegvíz, jobb oldalon pedig a hidegvízvezetéket kell vezetni. 4.01.91 Legalsó szint fala, pincefal alá kerülõ csõvezeték fektetésénél, a pince vagy alapfal alá csak olyan mélységben szabad leásni, amilyen távolságra tervezték az árok szélét az alapfaltól vagy pincefaltól. Mélyebben csak aláfalazva szabad csõvezetéket fektetni. Pincetérben, csõfolyosóban (csõalagútban) egymással párhuzamosan haladó vezetékeket még szigetelt állapotban is úgy kell elhelyezni, hogy a melegebb közeget szállító vezeték (melegvíz, gõz, kondenzvíz) haladjon felül és alatta a hidegvízcsõ. 4.01.92 A munkavédelemre az R. elõírásai az irányadóak. (MSZ–10–283, MSZ–10–284) 4.01.93 Ahol az ivóvízen kívül más minõségû vizet (így pl. ipari vizet, forró vizet, szennyvizet) szállító vezetékek is vannak, azokat megkülönböztetõ színnel kell ellátni. 4.01.94 Ahol forró vizet, gõzt, vagy más 45 °C-nál nagyobb hõmérsékletû vezetéket ember megérinthet és így megégés veszélye áll fenn, megkülönböztetõ színnel és 50 m-ként és a csatlakozási pontoknál égésveszélyre figyelmeztetõ táblákkal kell ellátni. Hasonló táblákkal kell megjelölni ezen csapjait, szelepeit. D) Gázos vizek 4.01.95 A biztonsági elõírásokra a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítésérõl szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet az irányadó. (MSZ–10–281) 4.02 Szennyvízelvezetés A) Csatornázás 4.02.01 Azokat a munkavállalókat, akik munkájuk során a szennyvízzel, vagy azzal szennyezett anyagokkal, eszközökkel naponta közvetlen kapcsolatba kerülnek a Rendelet szerinti egészségügyi elõírásnak megfelelõen, az abban meghatározott gyakorisággal, védõoltásban kell részesíteni. 4.02.02 A munkáltatónak a szennyvízzel vagy azzal szennyezett anyagokkal, eszközökkel foglalkozó munkavállalók részére a mûszak létszámához igazodó szociális létesítményeket, azok rendszeres tisztítását, fertõtlenítését, illetve a személyi higiénés tisztálkodás feltételeit biztosítani kell:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/21a765f325dbbd4749c4a2b308f7876745217987/dokumentumok/db26a4b6b9bfe2527f3b564a51e81f0f0b5faedb/letoltes