Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 1029

d) „c” a felfogóvezetĘk és az épület között mindenütt legalább 0,5 m távolság van, a felfogórudak legalább 0,5 m magasak, a természetes felfogókon feltételezhetĘ becsapási pont az épülettĘl legalább 0,5 m távolságra van vagy a védendĘ felület ennél közelebb esĘ részét árnyékolás védi a becsapó villám hĘsugárzásától (3. rész III. fejezet 2. ábrája); nem kell felfogóvezetĘnek tekinteni a 3. rész III. fejezet 3. cím 4.3.4. pontjának megfelelĘ összekötĘ vezetĘket,

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes