Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 331

c) a gyártó által a termékre alkalmazott típusazonosító jelet. 5. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK. 5.1. A gyĦjtĘn légtelenítés után 1,0 MPa túlnyomású vízzel tömítettségi próbát kell végezni. A vizsgálati mintát a kiömlĘnyílásán keresztül kell nyomás alá helyezni, majd mindkét beömlĘ ágnak – a vizsgálatot külön-külön elvégezve – a tömítettségét ellenĘrizni kell. A próbanyomás idĘtartama 5-5 perc legyen. 5.2. A beömlĘnyílás csonkkapcsait kupakkapoccsal le kell zárni, a légtelenítést el kell végezni. A vizsgálati mintát a kiömlĘnyílásán keresztül kell nyomás alá helyezni. A vizsgálati nyomást 1,6 MPa-ra kell beállítani. A vizsgálat idĘtartama 5 perc legyen. 2008/28/II. szám XI. FEJEZET TĥZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK TĥZOLTÓ SUGÁRCSÖVEK 1. A TĥZOLTÓ SUGÁRCSÖVEK TĥZVÉDELMI MĥSZAKI KÖVETELMÉNYEI. A fejezet tárgya a tĦzoltás céljára alkalmazható, legfeljebb 1,6 MPa üzemi nyomású sugárcsövek tĦzvédelmi mĦszaki követelményei és vizsgálati elĘírásai. Ezen elĘírás nem vonatkozik az MSZ EN 671 szerint vizsgált beépített oltóberendezések, valamint a magasnyomású rendszerek tartozékát képezĘ sugárcsövekre. 1.1. A tĦzoltó sugárcsövének és tartozékai anyagának, valamint az alkalmazott bevonatoknak korrózióállónak kell lennie. A sugárcsĘ markolatát, vagy a kezelĘ által használt elemeit, a használatot könnyítĘ bevonattal kell ellátni, a kialakítása tegye lehetĘvé a biztos kézben tartást. 1.2. A tĦzoltó sugárcsĘ kivitele szerint lehet:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes