Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 a tĦz elleni védekezésrĘl, a mĦszaki mentésrĘl és a tĦzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
Paragraph Index: 1747

5. FOLYADÉKOK KISZERELÉSE ÉS TÖLTÉSE SZÁLLÍTÓEDÉNYBE 5.1. Általános elĘírások 5.1.1. Folyadékok szállítóedényekbe (hordó, kanna stb.) való kiszerelését, töltését zárt, szellĘztetett épületekben, fedett színekben és szabad tereken lehet végezni. 5.1.2. Zárt épület esetén külön helyiségben töltendĘk az I-II. és a III-IV. tĦzveszélyességi fokozatú éghetĘ folyadékok. A töltĘhelyiségekben óránként legalább ötszörös légcserét kell biztosítani, vagy olyan mĦszaki megoldást használni (helyi elszívás, stb.), amely a legkedvezĘtlenebb helyen is az alsó robbanási határérték (ARH) 20% -a alatt tartja a robbanásveszélyes koncentrációt. 5.1.3. A töltĘhelyiség a göngyölegmosó berendezéssel és a zárt készletraktárral, valamint az árukiadó helyiséggel egy épületben telepíthetĘ. Az épületszerkezetek tĦzállósági követelményeit az 5. rész szerint kell meghatározni. Az ajtók a menekülés irányába nyíljanak, és önmĦködĘen záródjanak. 5.1.4. A kiszerelĘ- és a töltĘhelyiség elĘtt legalább 3 m széles rakodótér szükséges. 5.1.5. A kiszerelĘ- és a töltĘhelyiséget úgy kell kialakítani, hogy abban üres szállítóedény legfeljebb egy mĦszak szükségletének megfelelĘ mennyiségben legyen tárolható. 5.1.6. Azokat a helyiségeket, tereket, ahol folyadékok kiszerelése, töltése folyik, folyadékot át nem eresztĘ burkolattal kell ellátni. A burkolat a gyĦjtĘakna felé lejtsen. Az összegyĦlt folyadékot csatornába vezetni nem szabad. 5.1.7. A szállítóedények töltésekor a töltés mértékét megbízhatóan ellenĘrizni kell (mérleggel, átfolyásmérĘvel, adagolóval stb.). A töltési folyamat a túltöltés megakadályozására önmĦködĘen fejezĘdjön be. 5.1.8. Ha a szállítóedényeket váltakozva töltik a különbözĘ veszélyességi fokozatú folyadékkal, akkor a keveredés folytán elĘálló alacsonyabb lobbanáspont veszélyét a szállítóedény tökéletes leürítésével vagy kiöblítésével el kell kerülni. A leürítés vagy a kiöblítés mĦszaki feltételeit meg kell teremteni. 5.2. TöltĘhely, vagy töltĘhelyiség I. és II. tĦzveszélyességi fokozatú folyadékok részére 5.2.1. A töltĘhelyiség egy tĦzszakaszának megengedett alapterülete az 5. rész szerint. 5.2.2. A töltĘberendezés kiömlĘnyílása elé kézi mĦködtetésĦ elzárószerkezetet kell szerelni. 5.2.3. A töltĘberendezéseket tápláló csĘvezetékeket a töltĘhelyiség falán kívül kézi mĦködtetésĦ elzárószerelvénnyel kell ellátni. A töltĘhelyiségen belül az egyes anyagféleségeket szállító vezetékekbe hĘhatásra önmĦködĘen záródó szerelvényt kell beépíteni (tĦzveszélyes folyadékok tárolóihoz és szállítóeszközeihez rendszeresített biztonsági szerelvényekre vonatkozó mĦszaki követelmények szerint). 5.2.4. A töltĘszivattyú mĦködése a töltés helyérĘl is leállítható, vagy a töltĘvezeték a töltĘhely és a szivattyú között távmĦködtetéssel lezárható legyen. 5.2.5. A helyiséget csak gĘzzel vagy meleg vízzel szabad fĦteni. 5.2.6. A folyamatos töltéshez szükséges tartály(ok) csak a töltĘhelyiségen kívül helyezhetĘk el. 5.3. TöltĘhely, vagy töltĘhelyiség (II. és IV. tĦzveszélyességi fokozatú folyadékok részére) 5.3.1. A töltĘhelyiségben a folyamatos töltéshez szükséges legfeljebb 25 m3 Ħrtartalmú fekvĘ vagy álló, hengeres tartályok helyezhetĘk el. A tartályok alapja a padlószintbĘl legfeljebb 1 m-re emelkedhet ki. A tartályok alátámasztása legalább A1, vagy A2 anyagú R 60 minĘsítésĦ szerkezetbĘl készüljön. A tartályok körül A1, A2 anyagból olyan elfolyásgátló védĘteknĘt kell kialakítani, amely a tartályok összĦrtartalmának legalább 50%-át, vagy egy tartály esetén a tartály Ħrtartalmának 100%-át befogadja. A teknĘ falának folytonosságát ajtók, ablakok, nyílások és 2008/28/II. szám csĘvezeték-átvezetések ne szakítsák meg. A legfeljebb 1 m3 névleges Ħrtartalmú napi tartályhoz, vagy kettĘsfalú tartályhoz védĘteknĘ nem szükséges. 5.3.2. A tartályok egymástól (palásttól palástig) legalább 1 m-re legyenek. Ha a csĘvezetéket az elfolyásgátló teknĘ falán kell keresztül vezetni, az átvezetés helyét folyadékzáróvá kell tenni. 5.3.3. A tartályokat a túltöltés megakadályozására szintmérĘvel kell ellátni. ÜvegcsĘ szintmutatóként nem használható. A tartályok töltése és a töltĘszivattyúk mĦködése a töltĘhelyiségbĘl leállítható legyen. 5.3.4. A tartályt és csĘvezetékeit, valamint az esetleges fĦtĘvezetéket földelni kell. 5.3.5. A tartályokban tárolt folyadék esetleg szükséges felmelegítését közvetett módon (fĦtĘcsĘvel, fĦtĘköpennyel, csĘköteges fĦtĘtesttel) legfeljebb 6 bar túlnyomású telített gĘz vagy más közvetítĘ közeg alkalmazásával szabad végezni. Villamos fĦtés csak folyadék-tértĘl elzárt csĘhüvelyes rendszerben engedhetĘ meg. A tartályok fĦtĘberendezését egyebekben a IV/1. fejezet szerint kell kialakítani.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes