Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2003-124 (Year: 2003, Number: 124)
Era: 1990-2004
Section: a 72/2003. (X. 29.) GKM rendelethez
Paragraph Index: 100

2. számú táblázat Un Legkisebb légköz (m) 1 kV < Un ≤ 20 kV 0,1 20 kV < Un ≤ 35 kV 0,2 2.3.3. Legkisebb biztonsági távolság: a nagyfeszültségû berendezés bármely fázisvezetõje (vezetõ szerkezeti része) és földelt szerkezeti részei, illetve más potenciálon lévõ vezetõje (vezetõ szerkezeti része) között a levegõben — a legnagyobb térerõsség irányában — mérhetõ, a berendezés eredeti kialakítása folytán meglévõ legkisebb távolság, amely minimálisan szükséges ahhoz, hogy a berendezésen „potenciálon végzett munka” folytatható legyen. 2.3.3.1. A legkisebb biztonsági távolság a legkisebb megközelítési távolságnál az átlagos méretû emberi test és az általa kezelt eszközök, illetve adott szerelõszék (szerelõkocsi) térerõsség irányú méretével, valamint a természetes, illetve véletlen mozdulat helyigényével nagyobb. 2.3.3.2. A legkisebb biztonsági távolságra vonatkozó értékeket a nagyfeszültségû munkavégrehajtási feltételek tartalmazzák. 2.3.3.3. Potenciálon végzett munkára nem alkalmas az olyan nagyfeszültségû berendezés, amelyen bármelyik — a fentiek szerint mérhetõ — távolság kisebb, mint a legkisebb biztonsági távolság. 2.4. Munkaállás A beavatkozó szerelõnek az a helye, ahonnan a feszültség alatt álló részeken a 2.3.1. pontban elõírt távolság betartásával tud beavatkozni. A munkaállás lehet föld potenciálon lévõ, potenciálon levõ, határozatlan potenciálon levõ. 2.5. FAM tevékenység munkamódszerei 2.5.1. Érintéssel végzett munka: a földpotenciálon lévõ vagy földpotenciálon lévõnek tekintett beavatkozó szerelõ alkalmas védelemmel és a védõintézkedések betartásával behatol annak a feszültség alatt álló vezetõ szerkezeti résznek a legkisebb megközelítési távolságon belüli terébe, amelyen beavatkozik. 2.5.2. Távolból végzett munka: a földpotenciálon lévõ vagy földpotenciálon lévõnek tekintett beavatkozó szerelõ annak a feszültség alatt álló vezetõ szerkezeti résznek a legkisebb megközelítési távolságon kívüli terében marad, amelyen beavatkozik, és a munkát szigetelõ rudak végére vagy szigetelõ kötelekre erõsített szerszámok segítségével végzi. 2.5.3. Potenciálon végzett munka: a beavatkozó szerelõ annak a vezetõ szerkezeti résznek a potenciáljára kerül, amelyen beavatkozik. 2.5.4. Határozatlan potenciálon végzett munka: a beavatkozó szerelõ mind a feszültség alatt álló vezetõ szerkezeti résztõl, mind a földtõl teljes értékû szigeteléssel elszigetelve végez munkát. 2.6. Különleges üzemviteli állapotok 2.6.1. A különleges üzemviteli állapot (KÜÁ) a FAM tevékenységre kijelölt berendezésnek a normálistól eltérõ olyan üzemviteli állapota, amelynek során különleges intézkedések (pl. védelmek és automatikák mûködési idejének és módjának megváltoztatása, be-, illetve visszakapcsolások feltételhez kötése) biztosítják a FAM tevékenység munkahelyén esetleg bekövetkezõ villamos jellegû hiba következményeinek a korlátozását. 2.6.2. A beavatkozásra elõkészített állapot (BEÁ) a FAM tevékenység beavatkozáshoz szükséges kapcsolási kép kialakítását, védelmek beállítási paramétereinek ideiglenes megváltoztatását, illetve bénítását, automatika programok megváltoztatását jelentheti a technológiai folyamatok és a berendezések védelme és biztonsága érdekében. 2003/124. szám 2.7. Személyekre vonatkozó meghatározások 2.7.1. Berendezésfelelõs (a továbbiakban: üzemviteli vezetõ): a villamos berendezés üzemeltetésével megbízott és azért közvetlen felelõsséggel tartozó személy. Ezen felelõsségi kör egyes részei szükség esetén más személyekre átruházhatók. 2.7.2. Munkavezetõ: a munkavégzés tényleges irányítását végzõ, FAM feljogosítási igazolvánnyal rendelkezõ személy. 2.7.3. Beavatkozó szerelõ: FAM feljogosítási igazolvánnyal rendelkezõ személy, aki a feszültség alatt álló berendezésrészeken vagy ezek közelében biztonsági okokból csak munkavezetõ irányítása mellett végezhet munkát. 2.7.4. Kiszolgáló személy: betanított és kioktatott személy, aki a földön vagy földelt szerkezeteken a feszültségtõl távol dolgozik és a beavatkozó szerelõk munkáját segíti. 2.8. Dokumentációk 2.8.1. Munkavégrehajtási feltételek (a továbbiakban: MVF) Egy-egy feszültségszinten (KiF, KöF vagy NaF) a FAM tevékenység elõkészítését, lebonyolítását, mûszaki és környezeti feltételeit részletesen szabályozó dokumentáció. Tartalma: — a feszültségszintet meghatározó betûcsoport, — a tartalomra utaló cím és szám, — a dokumentáció jóváhagyásának kelte, — a tennivalók a munkák elõkészítése és lebonyolítása során. 2.8.2. Átvételi és periodikus vizsgálatok gyûjteménye A FAM eszközök elsõ használatbavételét megelõzõ, illetve a használat során idõszakonként szükséges vizsgálati módszerek leírását tartalmazza. Tartalma: — a feszültségszintet meghatározó betûcsoport, — a tartalomra utaló cím és szám, — a dokumentáció jóváhagyásának kelte, — tennivalók a munkák elõkészítése és lebonyolítása során. 2.8.3. Mûszaki lap (a továbbiakban: ML) A technológiákhoz használt FAM eszközök fõbb mûszaki adatait, vizsgálatának, ellenõrzésének, tárolásának, szállításának, karbantartásának feltételeit tartalmazó dokumentáció. Tartalma:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/d697ab75a97cbdf6cea3aef37fd146b9ce0b7b68/dokumentumok/96cdba5aacdc14ea193624a6d2589e97dd9ad694/letoltes