Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 619

d) minden egyes zóna az épületnek csak egyetlen emelete, szintje lehet, kivéve, ha: da) a zóna lépcsĘházat, világítóaknát, liftaknát vagy más hasonló szerkezetet tartalmaz, amely ezen a szinten túlnyúlik, de azonos tĦzszakaszba tartozik, vagy ea) az épület teljes alapterülete 300 m2-nél kisebb. 4.3.4.5. A zónák kialakítása a zónán belüli látási viszonyok, felderítési távolságok, a zónán belüli helyiségek rendeltetésének, és elhelyezkedésének figyelembevételével az a)-d) pontokban foglalt követelményektĘl eltérĘen is megállapítható a 2. rész IV. fejezet 3.3. pontja szerinti egyeztetés során, amelyeket a tervdokumentációban fel kell tüntetni. 4.3.4.6. A zóna méretének növelése során a 4.3.2. pont hibák korlátozására vonatkozó elĘírásait be kell tartani. A zóna méretének növekedése nem okozhatja a jelzésazonosítás biztonságának csökkenését. 4.3.5. Riasztási zónák. 4.3.5.1. Az épület riasztási zónákra történĘ felosztása attól függ, hogy az egyes területeken milyen különbözĘ riasztásokat kell megvalósítani. 4.3.5.2. Nincs szükség riasztási zónákra, ha az egész épületben azonos riasztást valósítunk meg (bármely eszközrĘl érkezik tĦzjelzés, az épület összes hang-, fényjelzĘje megszólal és a vezérlések mĦködésbe lépnek.), és legalább két riasztási áramkört hoznak létre. 4.3.5.3. A riasztási zónák kialakításának összhangban kell lenni a tĦz esetén megteendĘ intézkedésekkel. 4.4. TĦzjelzések azonosítása. 4.4.1. A beépített tĦzjelzĘ berendezést úgy kell tervezni, hogy az érzékelĘ vagy kézi jelzésadó jelzése alapján a tĦz helyszínét gyorsan be lehessen azonosítani. CímezhetĘ érzékelĘket kell alkalmazni a következĘ esetekben:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes