Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2003-3 (Year: 2003, Number: 3)
Era: 1990-2004
Section: az 1/2003. (I. 9.) BM rendelethez
Paragraph Index: 176

143. Halaszthatatlan esetben a feszültség alatti berendezés tüze száraz, biztonságos helyrõl 143.1 kötött vízsugárral legfeljebb 400 kV névleges feszültségig 14 méter, 143.2 porlasztott vízsugárral legfeljebb 120 kV névleges feszültségig kizárólag a ködsugárcsõ „köd” állásában 8 méter szabadon belátható távolságról oltható.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/f53be4ab59a9f05741dae90be71277deaa81b2b2/dokumentumok/9dd8e0fb1c4d4b4a536e95b24f855ba092bf563a/letoltes