Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-78 (Year: 2011, Number: 78)
Era: contemporary
Section: 6. melléklet a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 1297

d) a biztonsági funkció ellátásának megbízhatósága; szempontjából értékelni kell. 6.3.7.0900. A vizsgálatok eredményei alapján meg kell határozni a „0” állapotra és a megelõzõ vizsgálatok eredményeire értelmezett eltéréseket, és a változásokat értékelni kell a biztonsági funkció ellátása, az átmeneti tároló biztonsága szempontjából. 6.3.7.1000. Az építmények és épületszerkezetek, nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek, rendszerelemek környezetét rendszeresen ellenõrizni kell az üzemi környezetre vonatkozó, biztonsági elemzésekben figyelembe vett feltételezések teljesülése szempontjából. 6.3.7.1100. Amennyiben a vizsgálatok eredményei nukleáris biztonságot érintõ hiányosságra mutatnak rá, a hiányosságokat intézkedések meghatározásával és végrehajtásával fel kell számolni. 6.3.7.1200. A vizsgálatok végrehajtását, eredményeit, az eredmények értékelését, az esetleges hiányosságok felszámolására hozott intézkedéseket és azok végrehajtásának jellemzõit dokumentálni kell. 6.3.7.1300. A nukleáris létesítmény üzemeltetését megalapozó dokumentumok alapján kidolgozott vizsgálati programokat az alkalmazás tapasztalatainak beépítése, a vizsgálati módszerek fejlõdésének követése érdekében idõszakosan és szükség szerint felül kell vizsgálni. 6.3.7.1400. Az épületek és épületszerkezetek, nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek, rendszerelemek vizsgálatára vonatkozó követelményeket a nukleáris baleset elhárításához szükséges elsõdleges eszközök terjedelmében is alkalmazni kell. 6.3.8. Nyomástartó berendezések és csõvezetékek 6.3.8.0100. Hatósági engedélyezési eljárás alá tartozó nyomástartó berendezések és csõvezetékek üzembevételének és üzemben tarthatóságának elõfeltétele, hogy rendelkezzenek érvényes és sikeres idõszakos biztonságtechnikai vizsgálattal. Nyomástartó berendezés és csõvezeték nem vehetõ üzembe, és nem üzemeltethetõ, ha javítását, átalakítását és soron kívüli vizsgálatát tervtõl eltérõen végezték el. 6.3.8.0200. A nyomástartóberendezéséscsõvezetéksikertelenidõszakosvizsgálataeseténcsakakkorvehetõüzembe, ha a sikertelenséget kiváltó okot elhárították és a vizsgálatot sikeres eredménnyel megismételték. 6.3.8.0300. Az engedélyes jóváhagyott minõség-ellenõrzési eljárásrendet mûködtet, amely az átmeneti tároló nyomástartó berendezéseinek és csõvezetékeinek gyártásához, karbantartásához, javításához és üzemeltetéséhez kapcsolódó gyártómûvi, elsõ üzembe helyezés elõtti, idõszakos és soron kívüli vizsgálatok, úgymint

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/56c523463ad7f94a02051f34386ca5267722f5d2/dokumentumok/68e3ea36dfd4c52213be4a94d3f7ac14072c077f/letoltes