Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: ****A 6/1982. (V. 6.) IpM rendelet.
Paragraph Index: 1550

4. ÉPÍTÉSZETI KÖVETELMÉNYEK 4.1. A kamra tĦzállósági fokozatát, annak tĦzveszélyességi osztálya határozza meg, de legalább III. tĦzállósági fokozatú legyen. ElĘre gyártott elemekbĘl épített épületben kamrát elhelyezni nem szabad. Egymás mellé épített kamrákat egymástól, valamint kamrát más helyiségtĘl tĦzgátló fallal vagy tĦzfallal kell elválasztani. Az elválasztó falba nyílást, vagy nyílászáró szerkezetet beépíteni nem szabad. Kamrát csak olyan épülethez szabad hozzáépíteni, amelynek tĦzállósági fokozata a kamraépületre elĘírt tĦzállósági fokozattal azonos vagy annál jobb. 4.2. Többszintes épületben elhelyezett kamra feletti emeletközi födémet tĦzgátló födémként kell kialakítani. Ha a kamra felett nincs épületszint vagy a kamra szabadon álló, akkor tetĘtér alatti födém nélkül is készíthetĘ. 4.3. A kamra szabad belmagassága legalább 2,5 m legyen. 4.4. A kamra ajtaja A1, A2 anyagú, csak a szabadba és kifelé nyíló legyen. Ajtóküszöböt és tolóvagy billenĘajtót nem szabad beépíteni. 2008/28/II. szám 4.5. Az I. és a II. tĦzveszélyességi fokozatba tartozó folyadékok tárolása vagy vegyes tárolás esetén a kamra padozata a vonatkozó elĘírások szerinti legyen. A III. és a IV. tĦzveszélyességi fokozatba tartozó folyadékok tárolása esetén a kamra padozata készülhet folyadékot át nem eresztĘ, legalább B anyagú, kellĘ szilárdságú egyéb anyagból is. 4.6. A kamra padlószintje az épületet körülvevĘ járda szintjénél legalább 0,1 m-rel magasabban legyen. A szintkülönbséget legfeljebb 4% lejtésĦ, csúszásmentes útszakasszal kell áthidalni. A padozat a helyiség közepe felé 2%-os lejtésĦ legyen. 4.7. A kamra hasadó-nyíló felülete vonatkozó elĘírások szerint. 4.8. A kamra természetes világítása esetén nem nyitható ablakot kell beépíteni. Az üvegfelületet kívülrĘl korrózió ellen védett a szikrafogó huzalszövetekre vonatkozó mĦszaki követelményeknek megfelelĘ huzalszövettel kell ellátni. 4.9. Kéményszerkezetet és füstcsatornát, valamint ezek nyílását a kamra határoló szerkezetébe építeni, vagy közvetlenül a szerkezethez csatlakoztatni nem szabad. 4.10. A kamrán nem a kamra céljait szolgáló csĘvezetéket átvezetni nem szabad. Elkerülhetetlen esetben (építménybe helyezett kamra, stb.) a kamrán oldható kötést és szerelvényt nem tartalmazó csĘszakaszok átvezethetĘk, azonban ezeket a kamra légterétĘl REI 90 minĘsítésĦ szerkezettel el kell határolni. 4.11. A terep megfelelĘ kialakításával a kamra környezetének vizét el kell vezetni. 4.12. A kamrában és annak 6 m-es környezetében akna vagy csatornába kötött padlóösszefolyó ne legyen.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes