Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 9/2006. (II. 27.) IM rendelet
Paragraph Index: 2026

e) nagyfeszültségĦ, föld feletti villamos vezetéktĘl a legfelsĘ villamos vezeték és talaj közötti távolság háromszorosát, de legalább 20 métert. 1.5.2. Az állattartási telepeken a legfeljebb egy évre elegendĘ alomszalma- és szálastakarmányszükségletet üzemi tárolásnak kell tekinteni, és ezekre az 1.5. pontban meghatározottakat kell alkalmazni. 1.5.3. A szérĦben csak kalászos terményt, szálas takarmányt és szalmát, a rostnövénytároló telepen pedig csak rostnövényt szabad elhelyezni. 1.5.4. A szérĦn és a rostnövénytárolón a kazlakat úgy kell elhelyezni, hogy a második sorban levĘ kazal az elĘzĘ sorban levĘ két kazal közé kerüljön. 1.5.5. A kazlak, valamint a sorok között a nagyobb kazalmagasság háromszorosát, de legalább 20 méter távolságot kell biztosítani. 2008/28/II. szám 1.5.6. A mezĘn (határban) összerakott szálastakarmány-, szalma-, rostnövény- stb. kazlakat, legalább 3 méter széles védĘszántással kell körülvenni. 1.6. Tároló silók tĦztávolsága 1.6.1. Gabona-, termény-, takarmány silók esetén, amennyiben azok anyaga A1 minĘsítésĦ, a silók palástjai között 1 méter tĦztávolság elegendĘ. 1.6.2. Gabona-, termény-, takarmány silók esetén, amennyiben azok anyaga legalább A2 minĘsítésĦ, a silók között elegendĘ 2 méter tĦztávolságot kell tartani. 1.6.3. Azon silók esetében, amelyek B-E minĘsítésĦ anyagból létesülnek, a tĦztávolságot az 1.5. ponthoz tartozó táblázat elsĘ sorának elĘírásai alapján kell megállapítani. 1.7. Lakó-, közösségi és ipari-, tárolási-, valamint mezĘgazdasági épületek tĦztávolsága 1.7.1. Az épületek között szükséges tĦztávolságot az alábbi körülmények és a 3. és 4. táblázat figyelembevételével kell meghatározni: I. ÉPÜLET ÉPÍTÉSZETI TULAJDONSÁGAI 1. építmény (homlokzat) magasság 2. szembenálló homlokzatok anyaga, tagoltsága, nyílások felületaránya 3. tetĘszerkezet anyaga 4. homlokzatra nyíló helyiségek funkciója 5. szomszédos épület kialakítása, funkciója 6. az épület befogadó képessége II. ÉPÜLET TĥZVÉDELMI TULAJDONSÁGAI 7. beépített tĦzvédelmi berendezés megléte, kialakításának módja, korszerĦsége 8. elsĘdleges épületszerkezetek tĦzállósági fokozata 9. tĦzveszélyességi osztályba sorolás 10. rendeltetés 11. vonulási távolság (létesítményi is) 12. oltóvíz ellátottság (külsĘ, belsĘ) 13. az elsĘdlegesen kiérkezĘ tĦzoltóság technikája 14. tĦzterhelés 15. tĦzjelzés módja III. EGYÉB KÖRÜLMÉNYEK 16. jellemzĘ meteorológiai körülmények (szél, stb.) 2008/28/II. szám Kétszintesnél magasabb lakóépületek, valamint közösségi épületek tĦztávolsága

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes