Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 747

11. ábra Légcsatorna érzékelĘ elhelyezése elágazásnál és a csatorna keresztmetszetben 5.2.7.3. A nyomó ágban elhelyezett légcsatorna érzékelĘk a ventillátorokban keletkezĘ tüzek gyors és korai észlelésére alkalmasak. 5.2.7.4. A szívó ágban elhelyezett érzékelĘk alkalmazása válhat szükségessé, abban az esetben, ha a helyiségben felsĘ befúvás és alsó elszívás mĦködik egyszerre. A légcsatorna érzékelĘ önállóan nem alkalmas a terület védelmére. 5.2.8. Álmennyezetek feletti védelemnél perforált álmennyezetĦ helyiségek esetén az érzékelĘk elhelyezésénél két dolgot kell megfontolni:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes