Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: készítményeket, amelyek a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a
Paragraph Index: 2201

12. TÜZELė-, FĥTėBERENDEZÉSEK 12.1. Az égéstermék-elvezetĘvel rendelkezĘ tüzelĘés fĦtĘberendezés csak a teljesítményének megfelelĘ, illetĘleg arra méretezett kéményhez csatlakoztatható. 12.2. Az építményben, helyiségben csak olyan fĦtési rendszer létesíthetĘ, illetĘleg használható, amely rendeltetésszerĦ mĦködése során nem okoz tüzet vagy robbanást. 12.3. Csak engedélyezett típusú, kifogástalan mĦszaki állapotú tüzelĘ- és fĦtĘberendezést szabad használni. 12.4. Az „A” és „B” tĦzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben, szabadtéren, építményben nyílt lánggal, illetĘleg izzással vagy veszélyes felmelegedéssel üzemelĘ berendezés (kazán, stb.) – a tevékenységet kiszolgáló technológiai berendezés kivételével – nem helyezhetĘ el. Technológiai tüzelĘberendezés létesítése esetén a tĦz vagy robbanás keletkezésének lehetĘségét megfelelĘ biztonsági berendezéssel kell megakadályozni. 12.5. Az éghetĘ gázzal és az éghetĘ folyadékkal üzemeltetett tüzelĘ-, illetĘleg fĦtĘberendezés, készülék mĦködtetése alatt, meghatározott kezelési osztálynak megfelelĘ felügyeletrĘl kell gondoskodni. 12.6. A tüzelĘ-, fĦtĘberendezés felügyeletét csak a berendezés mĦködését ismerĘ és arra alkalmas személyre szabad bízni. 12.7. A szilárd tüzelĘanyag-üzemelésĦ tüzelĘ- és fĦtĘberendezést csak szilárd tüzelĘ- vagy engedélyezett begyújtó anyaggal szabad begyújtani és üzemeltetni. 12.8. A tüzelĘ- és a fĦtĘberendezés, az égéstermék-elvezetĘ, valamint a környezetében levĘ éghetĘ anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hĘszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghetĘ anyag felületén mért hĘmérséklet a legnagyobb hĘterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghetĘ anyagra gyújtási veszélyt. 12.9. A gyártó, vagy külföldi termékek esetében a forgalomba hozó a fogyasztók részére köteles meghatározni a tüzelĘ-, a fĦtĘ- és a hozzá csatlakozó hĘhasznosító berendezés használatára és karbantartására vonatkozó tĦzvédelmi követelményeket, valamint – az 12.8. bekezdésre figyelemmel – a berendezéstĘl megtartandó távolságokat. Az üzemeltetĘ, vagy a berendezés kezelésével megbízott köteles a használati (kezelési) utasításban foglaltakat megtartani, a berendezést annak megfelelĘen üzemeltetni. 12.10. Az „A” és „B” tĦzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, valamint az éghetĘ folyadékot a központi fĦtĘberendezés vezetékétĘl és fĦtĘtestétĘl 1 méter távolságon belül nem szabad elhelyezni. 12.11. ÉghetĘ padozatú vagy padlóburkolatú helyiségben a szilárd tüzelĘanyaggal üzemeltetett tüzelĘberendezés ajtaja elé olyan nem éghetĘ (A1 tĦzvédelmi osztályba tartozó) anyagú parázsfelfogót kell elhelyezni, amely biztosítja, hogy a kihulló vagy kipattanó parázs (szikra) ne juthasson az éghetĘ padozatra, illetĘleg az a tüzelĘberendezés környezetében elhelyezett éghetĘ anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. Ha a „C” tĦzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben a tüzelĘberendezés 5 méteres körzetében a tevékenység során éghetĘ hulladék keletkezik vagy ott elĘfordulhat, a szilárd tüzelĘanyaggal üzemelĘ tüzelĘberendezés alá, annak függĘleges vetületét legalább 0,3 méterrel meghaladó, vízzel telt tálcát kell elhelyezni. 12.12. Kokszkosaras szárítókályha és az éghetĘ anyag között legalább 2 méter távolságot kell tartani. 12.13. ÉghetĘ padozatú helyiségben a kokszkosaras szárítókályhát nem éghetĘ (A1 tĦzvédelmi osztályú), megfelelĘ hĘszigetelĘ anyagra kell helyezni úgy, hogy az a kályha függĘleges vetületét legalább 0,5 méterrel meghaladja. 12.14. A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztosítás nélküli gáz- és olajtüzelésĦ berendezésben a tüzelést meg kell szüntetni, a vaskályhákban pedig a tüzet el kell oltani és a salakot el kell távolítani. Cserépkályhában a tüzelést a munka befejezése elĘtt 2 órával meg kell szüntetni és a kályhaajtót a helyiség elhagyásakor le kell zárni. A munkahely elhagyása elĘtt meg kell gyĘzĘdni a fĦtĘberendezés veszélytelenségérĘl. 2008/28/II. szám 12.15. Salakot és hamut csak teljesen lehĦtött állapotban, erre a célra szolgáló edénybe, a kijelölt salaktárolóba, illetĘleg a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes