Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-78 (Year: 2011, Number: 78)
Era: contemporary
Section: 6. melléklet a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 1192

c) a nukleáris biztonságra hatással lévõ változásnak nyilvánvaló és idõben történõ jelzését. 6.2.4.1000. A vezénylõteremben a munkavégzés követelményeinek megfelelõ munkafeltételeket kell biztosítani. Intézkedéseket kell tenni a munkavállalók védelme érdekében, hogy a vezénylõterem a kiterjesztett tervezési alapba tartozó helyzetekbenmegközelíthetõlegyen, és az ott tartózkodómunkavállalóksugárterheléseaz elõírt határértékek alatt maradjon. 6.2.4.1100. A vezénylõteremben olyan ellenõrzõ és mérõmûszereket kell elhelyezni, hogy az üzemviteli személyzet teljes képet kapjon az átmeneti tároló állapotáról és mûködésérõl. 6.2.4.1200. A vezénylõteremben olyan rendszereket, rendszerelemeket kell elhelyezni, amelyek jelzik a normál üzemtõl való eltérést. Biztosítani kell megfelelõ és megbízható adatgyûjtõ-, feldolgozó- és kijelzõ rendszereket, rendszerelemeket, amelyek segítik az üzemviteli személyzetet a várható üzemi események, tervezési üzemzavarok és lehetõség szerint a balesetek során. 6.2.4.1300. Ha a gyakorlatban nem megoldható, de szükséges egy fizikai paraméter mérése, biztosítani kell, hogy a helyette figyelembe vett, származtatott érték szoros fizikai és idõbeni kapcsolatban álljon a detektálandó paraméterrel. A detektálás során minden zavarást, információt eltorzító körülményt meg kell vizsgálni, és intézkedni kell a zavarás lehetõ legkisebbre történõ csökkentésérõl. 6.2.4.1400. Biztosítani kell, hogy nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek, rendszerelemek mûszer- és irányítástechnikai konfigurációját, mûködtetõ logikáját vagy a hozzájuk tartozó adatokat csak tervezetten lehessen megváltoztatni. 6.2.4.1500. Az üzemzavari állapotra utaló jelzések nem lehetnek önnyugtázóak, függetlenül attól, hogy a kezdeti esemény fennáll vagy sem. A munkavállalók számára szóló jelzések a határérték-túllépés megszûnése után is csak az arra jogosult munkavállalók beavatkozásával lehetnek nyugtázhatóak. 6.2.4.1600. Elemezni kell a nukleáris biztonság szempontjából fontos irányítástechnikai rendszerek, rendszerelemek egyszeres meghibásodása miatt kialakuló üzemzavarokat. 6.2.4.1700. A mûszerezésnek alkalmasnak kell lennie a nukleáris létesítményi paraméterek mérésére, és az átmeneti tároló tervezési alapjában figyelembe vett kezdeti események hatására elõálló környezeti állapot elviselésére. 6.2.5. Segédrendszerek tervezési követelményei 6.2.5.0100. Biztosítani kell a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek, rendszerelemek üzemeltetéséhez fontos segédrendszerek szükség szerinti rendelkezésre állását. 6.2.5.0200. A segédüzemi ellátásnak, a nukleáris biztonságra gyakorolt hatásnak megfelelõ mértékben, tartalék megoldással kell rendelkeznie meghibásodása esetére. Minden tartalék megbízhatóságának, teljesítményének és rendelkezésre állásának meg kell felelnie ugyanazon követelményeknek, mint amelyek az általa ellátott nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszereket, rendszerelemeket jellemzik. Ennek a tartaléknak addig kell mûködnie, amíg az átmeneti tárolót biztonságos állapotba hozzák, és ebben az állapotban tartják, vagy ameddig a helyettesített segédrendszert üzembe veszik. 6.2.5.0300. A villamosenergia-ellátó rendszerek esetében a külsõ váltakozó áramú betáplálás elvesztése nem vezethet elfogadhatatlan következményekre. 6.2.5.0400. Az átmeneti tároló szellõzõrendszereinek a normál üzem, a várható üzemi események és a tervezési üzemzavarok során biztosítaniuk kell:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/56c523463ad7f94a02051f34386ca5267722f5d2/dokumentumok/68e3ea36dfd4c52213be4a94d3f7ac14072c077f/letoltes