Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2005-59 (Year: 2005, Number: 59)
Era: 2004-2010
Section: módon az Engedélyes viseli. Az Engedélyes legfelsõ vezetõ szerveinek kell biztosítaniuk az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 10. § (1) bekezdésében megfogalmazott felelõsség átfogó és
Paragraph Index: 1914

g) a munkaprogramban elõírtak és a gyakorlati végrehajtás közben tapasztalt paraméterek közti nem megfelelõségek kezelését a vonatkozó minõségirányítási elõírások figyelembevételével. 5.035. Az üzembe helyezési munkaprogramokban foglaltak végrehajtását, az összegyûjtött információk hitelességét a tevékenységekben résztvevõ felelõs személyzet igazolja. 5.036. Az üzembe helyezés során el kell végezni a kutatóreaktor biztonsági osztályba sorolt rendszereinek, rendszerelemeinek és kísérleti berendezéseinek üzemeltetés elõtti állapotát tanúsító vizsgálatait és annak dokumentálását („0” állapot felmérés és rögzítés). 5.037. Az üzembe helyezés során ellenõrizni kell a kutatóreaktor rendszereinek és berendezéseinek kezelésére vonatkozó utasítások megfelelõségét. 5.038. Az üzembe helyezés során összegyûjtött tapasztalatokat és a kutatóreaktorra vonatkozó adatok pontosítását a Végleges Biztonsági Jelentésbe be kell építeni. 5.5. ÜZEMELTETÉSI FELTÉTELEK ÉS KORLÁTOK 5.5.1. Általános követelmények 5.039. A kutatóreaktorok tervének biztonsági értékelése, valamint az üzembe helyezési próbák és üzemeltetési tapasztalatok alapján meg kell határozni a létesítmény üzemviteli paramétereire vonatkozó azon feltételeket és korlátokat, továbbá a rendszerekre, rendszerelemekre, kísérleti berendezésekre, valamint a személyzetre és tevékenységekre vonatkozó azon követelményeket, melyek szükségesek:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/75856988020759264e9c9f14431592e73688599d/dokumentumok/bc8d69e5334124eb851ec897fff39476bf30aea2/letoltes