Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2007-87 (Year: 2007, Number: 87)
Era: 2004-2010
Section: szóló 15/1972. (VIII. 5.) EüM rendelet szerint.
Paragraph Index: 436

c) a felszín alatti vizek kitermelését szolgálják. 4.01.03 Csak érvényes minõségi tanúsítvánnyal rendelkezõ fúrókötelet, csigasort, kengyelt és szállítószéket szabad alkalmazni. 2007/87. szám 4.01.04 Fúrási munkáknál védõsisakot, védõkesztyût, védõcipõt (bakancs), védõszemüveget kell a munkavállalók és az ott tartózkodó más személyek részére biztosítani, akik azt munka közben kötelesek viselni. Kútfúrási munka végzése 4.01.05 Egy tagban lévõ toronylábat és egyéb nehéz fúróberendezés tartozékát úgy kell jármûre helyezni, hogy egy fõre 500 N-nál nagyobb erõkifejtés ne jusson. 4.01.06 Sorozatfúrásnál, sûrítõ fúrásnál, 0–50 m mélységhatáron belül (talajvíz feltáró csõkút létesítése, talajmechanikai kutatás stb.) a fúrótornyot egyik fúróponttól a másikra álló helyzetben, 100 m-es körzetben, szállítani (átállítani) csak vízszintes vagy legfeljebb 15°-os lejtésû útvonalon, és csak a felelõs mûszaki vezetõ vagy a fúrási munka építésvezetõje jelenlétében szabad. Átállás közben a toronylábakat egymáshoz képest ki kell merevíteni. 4.01.07 A fúrólyuk helyét elektromos vezetéktõl, fúrószemélyzet tartózkodási helyétõl (mesterbódé, iroda, raktár stb.) a torony-magasság 1,2-szeresénél nagyobb távolságban kell kijelölni. A fúrótorony (a továbbiakban: torony) felhúzásánál a fix toronylábakat szétcsúszás ellen biztosítani kell (így pl. a láb mögé beásott lapos fával). A toronylábat süllyedés ellen talpgerendával (papuccsal stb.) kell biztosítani. Felhúzás közben a torony hosszának 1,5-szeres távolságán belül tartózkodni nem szabad. 4.01.08 Toronyfelhúzás elõtt az acél sodronykötelet és annak rögzítését gondosan meg kell vizsgálni. 4.01.09 A biztosítókötelet csak a toronylábhoz vagy a toronygyertyához szabad kötni. 4.01.10 Csak függõlegesen álló, feldõlés ellen toronypapuccsal és merevítõvel biztosított, a fúrólyukra központosított fúrótoronnyal szabad dolgozni. A függõleges kötélnek, illetve fúrónak a furat tengelyébe (a fúrólyuk közepébe) kell esnie. 4.01.11 Viharban, villámláskor, ködben, ólmos esõben, napkelte elõtt és napnyugta után toronyszerelési munkát végezni nem szabad. 4.01.12 Fúrócsõ be- és kiépítésénél gondoskodni kell arról, hogy az emelõhorog biztosító kallantyúja (kutya) és a szállítószék biztosítva legyen. 4.01.13 A behúzó kötéllel mozgatott tárgy padozaton csúszó része alá csúsztatóhüvelyt vagy orrot kell tenni. 4.01.14 Bélés-csõszorítót (nyakvasat, nyakfát) feltenni, a csavarokat lazítani csak akkor szabad, ha az emelõmû kezelõje a furatban lévõ rudazatot, csõoszlopot, csövet megemelte. 4.01.15 Erõs lengéssel lefelé érkezõ szállítószéket vagy szerszámot a fejmagasság fölött legalább 1,0 m-re meg kell állítani. 4.01.16 Legalább kétszeri megemeléssel kell meggyõzõdni arról, hogy az ékes csavarszorító a csõrakat súlyát elbírja-e. 4.01.17 A forgatórudat a toronyban felfüggeszteni csak olyan berendezésnél lehet, ahol annak mûszaki (toronyerkély) és engedélyi feltételei adottak. 4.01.18 A fúrókötélnek az álló és mozgó csigasorba való befûzésekor a mozgó csigasort a munkapadon gondosan ki kell támasztani, illetõleg rögzíteni kell. 4.01.19 Ha a forgatóasztal nincs a helyén, a részére szolgáló nyílást biztonságosan le kell fedni. A forgatóasztalt a munkadobogóval pontosan össze kell illeszteni. 4.01.20 A fúrókötél állapotát naponta meg kell vizsgálni. 4.01.21 Fúrásnál csak lemezzel teljesen beborított utánbocsátó kerekeket szabad használni. 4.01.22 A szállítódobra csavarodó kötelet csak kötélvezetõvel szabad szabályozni. 4.01.23 A fúrólyukat a rudazat kiszerelésekor vagy hosszabb szünet elõtt le kell fedni. 4.01.24 A fúrótömlõ szivattyú felõli végét a toronygyertyához (torony-sarokvas), az öblítõfej felõli végét pedig az öblítõfejhez kell rögzíteni biztosító lánccal. A biztosító láncot a hattyúnyakhoz kötni nem szabad. Legalább 9,5 mm átmérõjû biztosító láncot kell használni. Lánc helyett 10 mm átmérõjû acél sodronykötél is alkalmazható. 4.01.25 Az emelõdob mûködtetéséhez biztonságos, kézzel kezelhetõ fékkart kell alkalmazni. A fúrásnál megszorult szerszámok vagy csövek visszahúzásánál a húzókötélbe terhelésmérõt kell beiktatni, a káros toronyterhelés elkerülése érdekében. 4.01.26 Hidraulikus vagy mechanikus préscsavarral való csõhúzásnál a munkahengereket, illetõleg a csavarok felsõ végét kidõlés ellen biztosítani kell. 4.01.27 Be- és kiépítés elõtt fékpróbát kell tartani. 4.01.28 Törött vagy gyenge rugójú szállítószéket üzemben tartani tilos! 4.01.29 Gépi erõvel való kúttisztításnál elõzõleg meg kell vizsgálni a szerelvényeket és csatlakozásokat. Kompresszoros tisztításnál a kiáramló vizet vagy szilárd tárgyakat biztonságosan kell elvezetni, illetõleg eltávolítani. 4.01.30 Kútjavításoknál, illetve vízhozamnövelõ vegyszerek alkalmazásánál az elõírt védõeszközt viselni kell. Egyéb kutak építési munkakörülményei és munkaeszközei 4.01.31 Egyéb kutak közé az aknakút, csáposkút, vízbeszerzõ táró és a galéria sorolandó (a továbbiakban: létesítmények). (MSZ–10–307) 4.01.32 Csak falazással, folyamatos beton vagy vasbeton gyûrûzéssel vagy egyéb dúcolattal biztosított létesítményekben szabad dolgozni. 4.01.33 Az anyagszállításra a födémen külön nyílást kell biztosítani. Ez független a le- és feljáró nyílástól. 4.01.34 A létesítményekben 24 V-os érintésvédelmi törpefeszültségû világítás és tartalékvilágítás szükséges. 4.01.35 A munkatérben dolgozók fölött a visszahulló törmelék okozta veszélyek elhárítására védõtetõt kell alkalmazni és a munkavállalóknak védõsisakot kell viselniük. 4.01.36 Új létesítményeket 1,0 m-nél kisebb átmérõvel készíteni nem szabad. 2007/87. szám 4.01.37 Gázos munkatérbe való lemenetelnél legalább két fõ munkavállaló szükséges, az egyik a megfelelõ biztosításról gondoskodjon. (MSZ–10–281) 4.01.38 A munkateret elzáró munkaállás nyílását legalább 1,0 m magas, 10 cm-es lábdeszkával felszerelt, a várható igénybevételnek megfelelõ, kettõs korláttal kell körülvenni, és csapóajtóval kell ellátni. 4.01.39 A munkatérbe a munkavállalókat teherbírásra ellenõrzött kötéllel, kötélhágcsóval vagy kötélre erõsített ülõkével szabad leereszteni, amelyeket az azonnali feljövetel biztosítására készenlétben kell tartani, az 1.34 pontot is figyelembe véve. (MSZ EN 341) 4.01.40 A csöveket a munkatérbe leszállítani csak erre a célra alkalmas edényben szabad. Egyéb kutak építési munkáinak végzése 4.01.41 A létesítmények építése során az aknafalazatot a kitermelt föld arányában kell süllyeszteni. Az akna környezetében észlelt roskadás esetén a földkiemelést be kell szüntetni, és a hiányzó földet pótolni kell. 4.01.42 A létesítmény felszíni nyílása körül legalább 1,0 méter szélességû területsávban anyagot tárolni nem szabad. 4.01.43 Beomlás veszélyekor a tisztítási munkát nem szabad megkezdeni, a folyamatban lévõ munkát pedig szüneteltetni kell. 4.01.44 Ha a létesítmények építése során a talaj nem állékony, egybeépített falazatot kell készíteni. 4.01.45 A létesítmények építésekor vagy meglévõk tisztításakor, a leszállás elõtt és a munka folyamán félóránként, illetõleg új létesítményekben minden 0,50 m-es elõrehaladásnál a munkavezetõ köteles meggyõzõdni arról, hogy a munkatér gázmentes-e. A létesítményekben gáz jelenlétét jelzõ gázmutató szerkezetet (mûszert) kell leengedni. Ha a munkatér gázos, a lemenetel elõtt légöblítést kell alkalmazni. (MSZ–10–281) 4.01.46 A létesítményeket munka közben és folyamatosan szellõztetni kell. A természetes szellõztetés elégtelensége esetén csõvezetéken mesterségesen (ventilátorral) kell friss levegõt biztosítani. A létesítmények építését, illetve tisztítását csak gázmentes levegõben szabad végezni. 4.01.47 A szellõztetés ellenére gázzal elárasztott munkatérbe lemenni és ott munkát végezni csak az erre alkalmas légzésvédõ készülékkel szabad. 4.01.48 Munkadarabok, kézi szerszámok, anyagok munkatérbe való beemelése és ott történõ függõleges szállítása alatt a munkatérben a mozgatott tárgyak leeresztésekor, a tárgyak alatt senki nem tartózkodhat. 4.01.49 A létesítmény tisztítása elõtt a vizet el kell távolítani, és a falazat biztonságáról meg kell gyõzõdni. 4.01.50 A 1,5 m-nél nagyobb vízoszlop magasságú létesítmény építését, tisztítását és javítását csak búvár közremûködésével szabad végezni. 4.01.51 A létesítmények szállítóvederrel való tisztításánál a vedret leesés ellen biztosítani kell. A vedret legfeljebb kétharmadáig szabad megtölteni. B) Vízkezelés A munkakörülményekre vonatkozó követelmények 4.01.52 Az állandó és ideiglenes telepítésû vízkezelõ technológiai építményekben, helyiségekben minden esetben biztosítani kell az R.-ben meghatározott tárgyi feltételeket. 4.01.53 Az ivóvízkezelõ, valamint a technológiai helységek padozatát csúszás és hézagmentesen kell kialakítani. 4.01.54 Az ivóvízkezelõ helyiségek oldalfalát legalább 2 m magasan az ÁNTSZ által elfogadott gépi tisztításra és fertõtlenítésre is alkalmas burkolattal kell ellátni. 4.01.55 Azokban az ivóvízkezelõ és technológiai helyiségben, ahol különbözõ halmazállapotú technológiai és fertõtlenítõ vegyszerek tárolása és felhasználása folyik a helyiségek burkolatait, saválló és hézagmentes burkolattal kell kialakítani. A helyiségekben vízvételi lehetõséget, kármentõt és padlóösszefolyót kell biztosítani. A padlóösszefolyón lefolyt vegyszeres folyadékot elkülönítetten veszélyes hulladékként kell kezelni. 4.01.56 Az ivóvízkezelõ helyiségekben normál üzemû mûködés során keletkezõ és esetleges havária esemény során keletkezhetõ szennyezõ anyagok (így pl. porok, gázok, vegyi anyagok) ártalmatlanítása érdekében ki kell alakítani a természetes szellõzés és mesterséges elszívás, valamint vegyi kármentesítés mûszaki feltételeit. 4.01.57 A gyárilag összeállított, minõség tanúsítvánnyal rendelkezõ berendezések (így pl. UV-fertõtlenítõ) dokumentációjában szereplõ beépítési, kezelési és karbantartási utasításokat be kell tartani. 4.01.58 Az vízkezelõ és technológiai helyiségek takarításáról, tisztításáról folyamatosan kell gondoskodni. 4.01.59 Az ivóvízkezelõ helyiségekben a mûködéshez szükséges anyagokon kívül oda nem tartozó munkaeszközöket, anyagokat tárolni tilos. 4.01.60 Állandó tartózkodásra szolgáló munkahelyen a munkavállalók számától függõen biztosítani kell elkülönített öltözõ, tisztálkodó és étkezõ helyiséget. 4.01.61 Ideiglenes tartózkodásra szolgáló helyiségekben is biztosítani kell a tisztálkodási lehetõséget. Klór és ózon használatára vonatkozó követelmények 4.01.62 A klórgáz palackokat és klórhordókat napon vagy 35 °C-nál melegebb helyen nem szabad tárolni. Szállításuk és használatuk közben is gondoskodni kell a tûzõ nap elleni védelmükrõl. Fokozottan kell ügyelni a klórhordók használatára. Klórozó technológiák alkalmazásánál katasztrófa tervet kell készíteni. 4.01.63 Minden felhasználási helyen a klórgázzal történõ fertõtlenítésnél a klórgáz palackok és klórhordók kezelésénél, tárolásánál és szállításánál, valamint gázadagoló berendezés kezelésénél, karbantartásánál a gyártó elõírásai szerint kell eljárni. (MSZ 6292 , MSZ–10–506) 4.01.64 A por alakú klórmeszet a nedvességtõl, napfénytõl óvni kell, és zárt, száraz, hûvös, sötét helyen kell tárolni. 2007/87. szám 4.01.65 A klórgáz adagoló készülékbõl, idõszakos gáztalanítása céljából (karbantartás, javítás, palackcsere stb.) a benne lévõ gázt szabad térbe kell vezetni, egyes rövid, kis átmérõjû szakaszok esetében. A gáztalanítás lehetõségét biztosító csõvezetéket függõlegesen, a közvetlen környezet legmagasabb épületénél magasabbra, a tetõgerinc fölé legalább 50 cm-re túlnyúlással kell kivezetni. Egyéb esetekben a klórgáz elnyeletésérõl kell gondoskodni. 4.01.66 Régi vízmû gépházában, ahol külön helyiség vagy fülke nem létesíthetõ, a klórozó légterét a gépháztól légmentesen záró üveg-fallal kell elválasztani. 4.01.67 Klórgázadagoló technológiai berendezések felügyeletét, ellenõrzését, szabályozását „klórozó berendezés kezelõi” tanfolyami végzettséggel (csak kiképzett és vizsgázott személyek végezhetnek munkát klórral, ózonnal, UV berendezéssel) rendelkezõ munkavállalók végezhetik az üzemeltetési szabályzatban meghatározott módon. 4.01.68 A klórgáz palackot és a klórhordót mindig szabadban kell javítani, figyelemmel a szélirányra. A javítást csak a gyártó, vagy megbízott szakszervíz végezheti. 4.01.69 Klórgáz adagoló készülék (klorátor) üzeménél, szerelésénél, palack cseréjénél szalmiákszeszbe mártott vattával bevont fapálcával vagy más, ezzel egyenértékû módszerrel ellenõrizni kell, hogy a klórgáz adagoló készülék tömítése megfelelõ-e. 4.01.70 Klórgáz palack vagy hordó cseréje közben a cserét végzõ, a csatlakozó vezetéket megbontó munkavállalónak védõruházatot, légzésvédõ készüléket és saválló védõkesztyût, védõlábbelit kell viselnie mindaddig, amíg a tele palack vagy hordó és csatlakozó vezeték gáztömörségét üzemkész állapotban nem ellenõrizte. Minden palack, illetve hordó cserénél új szeleptömítést kell használni. 4.01.71 A klórgáz palack és klórhordó cseréjénél legalább 2 fõ, a jármûrõl le- és felrakásnál pedig legalább 3 fõ közremûködését kell biztosítani. Ezek rendelkezzenek a helyszínen készenlétbe helyezett légzésvédõ készülékkel. 4.01.72 A palackot lerakásnál mindig a talpára kell állítani. Klórgáz mérgezés esetén mesterséges légzést alkalmazni nem szabad! 4.01.73 A klórozó helyiség megfelelõ szellõztetését biztosítani kell, a helyiségbe történõ belépést megelõzõen a légtér állapotáról meg kell gyõzõdni. 4.01.74 Klórgáz ömlésekor az érintett helyiségben tartózkodóknak azonnal el kell távozniuk. A helyiségbe csak védõfelszerelésekkel szabad belépni. A védõfelszereléseket a klórozó helyiségen kívül, könnyen hozzáférhetõ helyen kell készenlétben tartani. (MSZ–10–506) 4.01.75 Klórozással foglalkoztatott munkavállalók számára a védelmi intézkedésekre és az azzal kapcsolatos mentési munkákra vonatkozóan évente gyakorlatot kell tartani. 4.01.76 A klórozó és klórgáztároló helyiségben, a helyiségben kialakuló természetes légáramlás figyelembevételével klórgázérzékelõt kell felszerelni a padozat szint közelében legfeljebb 300 mm magasságban. A klórgázérzékelõ adjon vészjelzést az 1 mg/m3 koncentráció elérésekor. 4.01.77 Klórozó és klórtároló helyiségek nyitásérzékelõvel felszerelt ajtaját belülrõl a záró felületén – az esetleges klórgáz ömléskor, szivárgáskor –, a gáz kiszivárgását megakadályozó vegyszerálló elasztikus tömítõ anyaggal felszerelt peremmel kell ellátni. Záráskor az ajtó körkörösen megfelelõen tömített legyen. Klórgáz érzékelõ, nyitásérzékelõ vészjelzését, lehetõség szerint, állandó ügyeleti munkahelyre kell eljuttatni. Vegyszerek használatára vonatkozó követelmények 4.01.78 Csak olyan vegyi anyag (készítmény) alkalmazható, amely rendelkezik a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/21a765f325dbbd4749c4a2b308f7876745217987/dokumentumok/db26a4b6b9bfe2527f3b564a51e81f0f0b5faedb/letoltes