Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-78 (Year: 2011, Number: 78)
Era: contemporary
Section: 3. melléklet a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 607

e) a beolvasott vagy külvilágból kapott adatok nincsenek hatással az operációs rendszer vagy a futtató környezet viselkedésére, mûködésére. 3.3.2. Nyomástartó berendezések és csõvezetékek 3.3.2.0100. A nyomástartó berendezések és csõvezetékek tervezésére vonatkozó követelményeket, szabványokat az adott rendszer, rendszerelem biztonsági osztályával összhangban kell alkalmazni. 3.3.2.0200. A tervezõnek igazolnia kell, hogy az 1. és 2. biztonsági osztályba tartozó, nyomástartó berendezések és csõvezetékek anyaga a terhelésnek megfelelõ szívóssággal rendelkezik, az anyagban – a normál üzem, várható üzemi események és tervezési üzemzavarok során – új repedések nem keletkezhetnek. Igazolnia kell továbbá, hogy az anyagban már meglévõ repedések az instabil repedésterjedéssel szemben megfelelõ ellenállással rendelkeznek, ezáltal biztosított, hogy a betervezett rendszeres vizsgálatok a hibákat idõben feltárják. 3.3.2.0300. A nyomástartó berendezések, csõvezetékek tervezésekor figyelembe kell venni az anyagok fizikai, mechanikai tulajdonságainak neutronfluxus hatására történõ megváltozását. 3.3.2.0400. A nyomástartó berendezések és csõvezetékek tervezésénél az alkalmazott szabványok keretein belül speciális követelmény, hogy

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/56c523463ad7f94a02051f34386ca5267722f5d2/dokumentumok/68e3ea36dfd4c52213be4a94d3f7ac14072c077f/letoltes