Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2005-59 (Year: 2005, Number: 59)
Era: 2004-2010
Section: e) a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet szerinti ellenõrzött területet magába foglaló építmények.
Paragraph Index: 1848

b) aktív rendszerelemeinek üzemképessége és teljesítõképessége biztosított. 4.204. Az ellenõrzésnek le kell fednie a teljes rendszer üzemeltetését a tervezésihez lehetõ legközelebb álló feltételek között, azaz a rendszer mûködését kiváltó teljes eseménylánc mûködését, beleértve a biztonsági rendszer, rendszerelemeinek kapcsolódó részeit, a normál és üzemzavari villamos betáplálás közötti átkapcsolást és a kapcsolódó segédrendszerek üzemképességét is. 4.3.3. A reaktorépület 4.3.3.1. Alapelvek 4.205. A reaktorépület és hozzátartozó rendszerek korlátozzák a környezetbe kijutó radioaktív anyagok mennyiségét normál üzem és feltételezett üzemzavarok során, és védjék meg a kutatóreaktort a külsõ behatások ellen. Ezen túlmenõen a súlyos balesetek következményeinek enyhítésére szolgáló mûszaki megoldások kialakítására is figyelmet kell fordítani. 4.206. A reaktorépülethez tartozó rendszereket úgy kell tervezni, hogy üzembelépésük ne veszélyeztesse a reaktorépület integritását. 4.207. A reaktorépületet el kell látni rendszerekkel a hasadási termékeknek a reaktorépületbõl történõ eltávolítása céljából, amelyek a várható üzemi események, feltételezett üzemzavarok és súlyos balesetek eredményeként kerülhetnek a reaktorépületbe. 4.208. A reaktorépületet és a kapcsolódó rendszereket, rendszerelemeket úgy kell megtervezni, hogy a reaktorépület – beleértve a közlekedõ és szállító nyílásokat, az átvezetéseket – képes legyen a várható üzemi eseményekbõl és feltételezett üzemzavari állapotokból eredõ körülmények elviselésére. 4.3.3.2. A szellõzõ rendszerek 4.209. A kutatóreaktor helyiségeit egymástól fizikailag elhatárolható zónákra kell felosztani. Ezeket a zónákat úgy kell szellõztetni, hogy a környezõ zónák között olyan nyomáskülönbségek alakuljanak ki, amelyek megakadályozzák a radioaktív szennyezõdés terjedését. A szellõzõ rendszer foglaljon magába olyan eszközöket (szûrõket és más gáztisztításra alkalmas berendezések), amelyek feladata, hogy mérsékeljék a radioaktív szennyezõdés kijutását. 4.210. Szûrõkkel és egyéb eszközökkel ellátott szellõzõrendszert kell kialakítani, amely várható üzemi esemény és feltételezett üzemzavar során:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/870d5d225b3deeb09512fbd251da00840746af12/dokumentumok/8503b933ee1da8391c4b06f196ea339975869336/letoltes