Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-78 (Year: 2011, Number: 78)
Era: contemporary
Section: 6. melléklet a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 1225

d) alkalmas a keletkezõ és az elszállítandó mennyiségek megbecsülésére, a kondicionálási térfogatváltozás mértékénekésazegyestárolóhelyekenlévõradioaktívhulladéktérfogatánakésaktivitásánakmeghatározására. 6.2.7.0900. Megfelelõ és elegendõ tárolási helyet kell tervezni a nukleáris létesítményen belül, ahol az átmeneti tároló rendszerelemeinek alkatrészei, az átmeneti tároló meghibásodásából, karbantartásából, felújításából származó rendszerelemek, alkatrészek és egyéb segédanyagok átmenetileg tárolhatók oly módon, hogy szennyezõdésük mértéke, vegyi és fizikai tulajdonságaik ellenõrizhetõek, dekontaminálhatóságuk, javításuk és elszállításuk megoldható. 6.2.7.1000. A radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére meghatározott átvételi kritériumok figyelembevételével, tervezésiintézkedésekkelkellbiztosítaniakeletkezõradioaktívhulladékokszelektívgyûjtését ésideiglenestárolását. 6.2.7.1100. Tervezési intézkedésekkel meg kell teremteni annak lehetõségét, hogy a nukleáris létesítményben keletkezõ radioaktív hulladékok egy része felszabadítható legyen. 6.2.8. A nukleáris biztonság igazolása Biztonsági elemzések 6.2.8.0100. A tervezésre vonatkozó nukleáris biztonsági követelmények teljesülését az átmeneti tároló tervezése, létesítése, üzembe helyezése és üzemeltetése folyamán elemezni, értékelni és igazolni kell. Az értékelés alapulhat mûszaki megfontolásokon, determinisztikus és valószínûségi biztonsági elemzéseken, vagy mindkettõn. 6.2.8.0200. A tervezésre vonatkozó nukleáris biztonsági követelmények teljesülésének elemzését és értékelését jól dokumentált, kipróbált és ellenõrzött elemzési eszközökkel, módszerekkel és reprezentatív adatbázis alapján kell elvégezni. Az elemzésekben felhasznált adatoknak konzervatív közelítésbõl kell származniuk. 6.2.8.0300. Az elemzési modelleket lehetõség szerint modellrészenként és teljes terjedelmükben, az átmeneti tároló várható állapotát a legnagyobb pontossággal leíró kísérletekkel kell igazolni. Számba kell venni az átmeneti tároló várható állapotának kísérleti elemzésekor jelentkezõ bizonytalanságokat. Ahol megoldható, ott az elemzések független ellenõrzését el kell végezni különbözõ eljárások vagy analitikai modellek alkalmazásával. 6.2.8.0400. A tervekben és a biztonsági elemzésben felhasznált adatok megfelelõségét fizikai adatok, kísérletek vagy más eszközök segítségével kell igazolni. Ahol az adatok alkalmazásában bizonytalanság mutatkozik, ott a bizonytalanságot a biztonság irányába ható konzervativizmussal kell kiküszöbölni. A kezdeti és peremfeltételeket konzervatív módon kell megválasztani. 6.2.8.0500. A tervezés elõtt a tervezõ-, elemzõeszközöket, a bemenõ adatokat verifikálni és validálni kell. A verifikációt és validációt az elemzést, valamint a tervezést végrehajtó munkavállalótól, munkacsoporttól független szakértõnek is el kell végezni. 6.2.8.0600. Érzékenységi vizsgálatokat kell végezni az elemzések, a feltételezések, a felhasznált adatok és számítási módszerek bizonytalanságának értékelésére. Az érzékenységi vizsgálatok eredményeit és az azokból levonható következtetéseket összegezni kell. Ahol az elemzés eredménye érzékenynek bizonyul a modell feltételezéseire, ott lehetõség szerint további elemzéseket kell végezni az elõzõtõl független módszerek és eljárások használatával. 6.2.8.0700. A technológiai rendszerek esetében szilárdsági elemzéssel kell alátámasztani a tervekben foglaltakat, és igazolni kell azt, hogy a vizsgált teherviselõ elem élettartama elegendõen hosszú, figyelembe véve a teljes élettartam során várható terheléseket és öregedési folyamatokat is. Az elemzéseket igazolt módszerekkel kell elvégezni, és szükség szerint modellvizsgálatokkal kell kiegészíteni. 6.2.8.0800. A biztonsági elemzésben

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/56c523463ad7f94a02051f34386ca5267722f5d2/dokumentumok/68e3ea36dfd4c52213be4a94d3f7ac14072c077f/letoltes