Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 1012

3. táblázat A felfogó fokozatának meghatározása A tetĘ anyaga és szerkezeti csoport T1 T2 T3 T4 T5 Rendeltetés szerinti csoport Magasság szerinti csoport A felfogó fokozata R1 M1 M2 M3 M4 V0o V0o V2a V3a V0o V1o V1o V1o V0o V0o V2b V3b V0o V0o V2c V3c V0o V2c V2c V3c R2 M1 M2 M3 M4 V0o V2a V3a V3a V1o V1o V1o V1o V0o V2b V3b V3b V2c V2c V3c V3c V2c V3c V3c V3c R3 M1 M2 M3 M4 V3a V3a V3a V4a V1o V1o V1o V1o V3b V3b V4b V4b V3c V3c V4c V4c V3c V4c V4c V4c 2008/28/II. szám R4 M1 M2 M3 M4 V4b V4b V5b V5b V1o V1o V1o V1o V4c V4c V5c V5c V4c V5c V5c V5c V4c V5c V5c V6c R5 M1 M2 M3 M4 V4b V4b V5b V5b V1o V1o V1o V1o V4c V5c V5c V5c V5c V5c V6c V6c V5c V6c V6c V6c 3.3. A levezetĘ fokozatát a védendĘ épület vagy építmény rendeltetése (R1–R5), magassága (M1–M4), továbbá a körítĘfalak anyaga (K1–K3) szerinti csoportba való besorolása alapján 3. rész III. fejezet 4. táblázata szerint kell megállapítani. 3.3.1. Az „L2–L4” fokozat helyett a levezetĘk elhelyezésének rendszere mindig lehet magasabb fokozatú is. 3.3.2. Az „L1o” fokozatú levezetĘk helyett csak az épület „R” és „M” csoportjának megfelelĘ fokozatú, de az eredeti „K2” helyett a „K1” vagy „K3” csoportnak megfelelĘ levezetĘrendszer használható. 3.3.3. A levezetĘ épülethez viszonyított helyzete szempontjából szükséges „o”, „a–c” fokozat helyett bármelyik magasabb fokozat is használható. 3.3.4. „L0o” fokozat csak abban az esetben állapítható meg, ha a felfogó fokozata „V0o”, tehát villámhárító nincs. 3.3.5. Abban az esetben, ha az „L0o” fokozatnak megfelelĘ levezetĘ nincs elĘírva, de villámhárító mégis létesült, akkor az épület „M” és „K” besorolásának megfelelĘ más, az „L0o” fokozattal vagylagosan elĘírt fokozatot kell választani. „R1”, „M1” besorolás esetén, – mivel az „L0o” fokozattal vagylagosan nincs más fokozat elĘírva, – a levezetĘ épülethez viszonyított helyzetét az „M2” csoportra vonatkozó elĘírás szerint kell megállapítani. 3.3.6. Az „L3a” vagy az „L3b” fokozattal vagylagosan elĘírt „L2a” vagy „L2b” fokozat csak akkor állapítható meg, ha a felfogórendszer „V2” fokozatú. 4.táblázat A levezetĘ és a földelĘ fokozatának meghatározása K1 K2 K3 Rendeltetés szerinti csoport Magasság szerinti csoport (a körítĘ falak szerint) csoport esetén a levezetĘ fokozata A földelés fokozata M1 L0o L0o L0o F0/x M2 L0o L2a L3a L0o – L1o L0o L2b L3b F0/x F2/x F3/r F1/x F1/x M3 L2a L3a – L1o L2b L3b F2/x F3/r F1/x F1/x R1 M4 L4a L1o L4b F3/r F1/r M1 L0o L2a L3a L0o – L1o L0o L2b L3b F0/x F2/x F3/r F1/x F1/x M2 L2a L3a – L1o L2b L3b F2/x F3/r F1/x F1/r M3 L4a L1o L4b F3/r F1/r R2 M4 L5a L1o L5b F3/r F1/r 2008/28/II. szám R3 M1 M2 M3 M4 L3a L3a L4a L5a L1o L1o L1o L1o L3b L4b L5b L6b F3/r F3/r F4/r F4/r F1/r F1/r F1/r F1/r R4 M1 M2 M3 M4 L4b L4b L5b L5b L1o L1o L1o L1o L4b L4b L5b L5b F4/r F4/r F4/r F4/r R5 M1 M2 M3 M4 L4b L4b L5b L5b L1o L1o L1o L1o L4c L4c L5c L5c F4/r F4/r F4/r F4/r 3.4. A földelés fokozatát a védendĘ épület vagy építmény rendeltetése (R1–R5), a magassága (M1–M4) szerinti besorolása alapján 3. rész III. fejezet 4. táblázata alapján kell megállapítani. 3.4.1. A földelés fokozatának megállapításakor figyelembe kell venni a levezetĘnek 3. rész III. fejezet 3. címének 2.3. pontjában megállapított fokozatát is, ezért a földelés fokozata csak a levezetĘ fokozatával azonos sorban lévĘ változatok közül választható. 3.4.2. Az „F2” és „F3” fokozatú földelĘrendszer helyett mindig lehet magasabb fokozatú földelĘrendszert is használni. 3.4.3. Az „F1x” vagy az „F1r” fokozatnak megfelelĘ természetes földelĘ és a vagylagosan (e címnek 4. táblázatában) megadott más fokozatú mesterséges földelĘ minden esetben helyettesítheti egymást. 3.4.4. Ha a belsĘ villámvédelem fokozata „B3” vagy „B4”, akkor a földelés „F0x”, „F1x” vagy „F2x” fokozata nem használható, hanem helyettük legalább „F3r” fokozatú földelĘrendszert kell alkalmazni. 3.5. Az épülethez viszonyított helyzet szempontjából az „a–c” fokozatú villámhárítót mindig helyettesítheti a „d” fokozatú szigetelt villámhárító vagy az épülettĘl független villámhárító. 3.5.1. Ha a felfogónak az épülethez viszonyított helyzete „d” fokozatú, akkor a levezetĘnek is „d” fokozatúnak kell lennie. 3.5.2. Az épülettĘl független villámhárító esetén, – a másodlagos kisülések veszélyének csökkenését kihasználva – az általános elrendezés szempontjából alacsonyabb fokozatú levezetĘ és földelĘ alkalmazható. 3.6. A belsĘ villámvédelem fokozatát a védendĘ épület, egyéb építmény rendeltetése (R1–R5), a magassága és környezete (M1–M4), továbbá a másodlagos hatások következménye (H1–H5) szerinti besorolás alapján a 3. rész III. fejezet 5. táblázat szerint kell megállapítani. 3.6.1. Az adott körülmények figyelembevételével 3. rész III. fejezet 5. táblázatában meghatározott fokozatnál magasabb fokozat is megállapítható. 3.6.2. Az elektromágneses villámimpulzus elleni védelem mértékét a várható túlfeszültségek nagyságának, gyakoriságának, a védendĘ berendezés értékének, túlfeszültségállóságának, a védelem költségének és az ebbĘl adódó kockázatának a figyelembevételével 3. rész III. fejezet 3. cím 1.2. pont alkalmazásával, mĦszaki-gazdasági elemzés alapján lehet megállapítani, ha a villám másodlagos hatásának következményei emberéletet közvetlenül nem veszélyeztetnek, vagy nem okoznak a környezetre kiterjedĘ veszélyt. 2008/28/II. szám

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes