Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 a tĦz elleni védekezésrĘl, a mĦszaki mentésrĘl és a tĦzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
Paragraph Index: 1768

11. FĥTėBERENDEZÉS 11.1. CsĘvezetékben szállított folyadék felmelegítését közvetett módon (fĦtĘcsĘvel, fĦtĘköpennyel stb.) szabad végezni. 11.2. KöpenyfĦtéskor a tartály és a biztonsági berendezések létesítése, vizsgálata a vonatkozó elĘírások szerint. Villamos fĦtés csak folyadéktértĘl elzárt rendszerben lehet. A robbanásbiztos védelem módja az 50 °C és ennél kisebb nyílt téri lobbanáspontú folyadékra (XI. fejezet) a sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányokra vonatkozó mĦszaki követelmények szerint. 11.3. A kísérĘ fĦtĘcsövek gĘzelosztóit és kondenzgyĦjtĘit a fĦtĘcsövekhez közel, jól, kiszolgálhatóan kell elhelyezni. A kísérĘ fĦtĘcsövek lehetĘleg a termékvezetékek alsó részén legyenek elhelyezve. A fĦtĘközeg áramlási iránya feleljen meg a termékvezeték lejtési irányának. A kísérĘ fĦtĘvezetékben a mélypontokat kerülni kell. Ha ez nem lehetséges, a felszálló szakasz elĘtt leürítĘcsonkot kell beépíteni.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes