Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-78 (Year: 2011, Number: 78)
Era: contemporary
Section: 5. melléklet a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 1078

d) a karbantartási és javítási tevékenységeket olyan részletességgel kell dokumentálni, hogy az tegye lehetõvé a tevékenységek utólagos értékelését, a felelõsségek utólagos vizsgálatát. 5.3.11. Ellenõrzések és vizsgálatok 5.3.11.0100. Az engedélyes ellenõrzési és vizsgálati programokat dolgoz ki és hajt végre a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek, rendszerelemek, kísérleti berendezések és alkatrészek üzemi hatások – feszültségek, hõmérséklet, besugárzás, korrózió, erózió, vibráció – miatt bekövetkezõ változásainak – ridegedés, kifáradás, repedések képzõdése és növekedése, öregedés – ellenõrzésére, elemzésére és értékelésére. 5.3.11.0200. Az ellenõrzési és vizsgálati programot a rendszerek és rendszerelemek nukleáris biztonsági osztálya és a lehetséges meghibásodások elemzése alapján kell összeállítani. 5.3.11.0300. Azértékelésikritériumokatatervezésielõírásokésaszabványokfigyelembevételévelkellmeghatározni. 5.3.11.0400. A program kiterjed a mûszaki állapot ellenõrzésére külsõ szemrevételezéssel és méréssel, valamint a roncsolásos és roncsolásmentes anyagvizsgálatoknak a konstrukciót és az anyagvizsgálati módszerek folyamatos fejlõdését figyelembe vevõ alkalmazására. 5.3.11.0500. Amennyiben az üzembe helyezés idõszakában nem történt meg az 5.3.4.0500 pont szerinti dokumentálás a vizsgálatok hatékony végrehajtásához el kell végezni a rendszerek, rendszerelemek és kísérleti berendezések „0” állapotának rögzítését és a késõbbiekben biztosítani kell a vizsgálati eredmények összevethetõségét. 5.3.11.0600. Az ellenõrzések eredményeinek értékelését, a szükséges javító és megelõzõ intézkedések elhatározásának, végrehajtásának és ellenõrzésének folyamatát írásban kell szabályozni. Nyomástartó berendezések és csõvezetékek ellenõrzése 5.3.11.0700. Hatósági engedélyezési eljárás alá tartozó nyomástartó berendezések és csõvezetékek üzembevételének és üzemben tarthatóságának elõfeltétele, hogy rendelkezzenek érvényes és sikeres idõszakos biztonságtechnikai vizsgálattal. Nyomástartó berendezés és csõvezeték nem vehetõ üzembe, nem üzemeltethetõ, ha javítását, átalakítását és soron kívüli vizsgálatát tervtõl eltérõen végezték el. 5.3.11.0800. A nyomástartó berendezés és csõvezeték sikertelen idõszakos vizsgálat esetén csak akkor vehetõ üzembe, ha a sikertelenséget kiváltó okot elhárították és a vizsgálatot sikeres eredménnyel megismételték. 5.3.11.0900. Az engedélyes a nukleáris létesítmény nyomástartó berendezéseinek és csõvezetékeinek gyártásához, karbantartásához,javításáhozés üzemeltetéséhez kapcsolódógyártómûvi, elsõ üzembe helyezés elõtti és a szükséges idõszakos, soron kívüli vizsgálatok, úgymint

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/56c523463ad7f94a02051f34386ca5267722f5d2/dokumentumok/68e3ea36dfd4c52213be4a94d3f7ac14072c077f/letoltes