Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-103 (Year: 2011, Number: 103)
Era: contemporary
Section: 10. melléklet a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelethez
Paragraph Index: 3984

3. táblázat Vonali füstérzékelĘk által védett területet A B C A helyiség belmagassága A felügyelt szélesség A védett tér bármely pontjának legnagyobb vízszintes távolsága a legközelebbi védĘ sugártól 6 méter alatt 12 méter 6 méter 6-16 méter között1 13 méter 6,5 méter 16 méter felett1 14 méter 7 méter Megjegyzés:1 12 méter felett kiegészítĘ sor alkalmazásával (gyártói elĘírás szerint) és vagy más mĦködési elvĦ füstérzékelĘkkel (pontszerĦ füstérzékelĘ, aspirációs érzékelĘ) közösen.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/b747e47f9b987e741e25d5338b82d4ac8cb9e7b8/dokumentumok/05b8c6ceb68b9940f872633fe08a9bab1a47bea4/letoltes