Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 1140

1. OLAJLEFEJTÉS 1.1. A lefejtĘberendezés elhelyezése 1.1.1. Hordós lefejtĘberendezést a következĘk figyelembevételével kell elhelyezni 1.1.1.1. Olajat tartalmazó hordó csak az arra kijelölt helyen üríthetĘ. 1.1.1.2. Az ürítésre kerülĘ hordót elmozdulás ellen rögzíteni kell. 1.1.1.3. A lefejtĘhelyen lefejtés céljából egyszerre legfeljebb 2 db 200 l-es hordó lehet, a többi üres és telt hordó a tárolóhelyen helyezhetĘ el, a lefejtĘhelytĘl legalább 5 m-re. 1.1.1.4. A hordós lefejtĘberendezést nyílt lángú tüzelĘberendezéstĘl legalább 10 m-re, csatornatönktĘl legalább 5 m-re kell elhelyezni. 1.1.1.5. Az olajat felhasználó berendezés épületének külsĘ falánál is létesíthetĘ lefejtĘhely, ha nyílás vagy nyílászáró szerkezet a lefejtĘhely 2 m-es körzetében nincs. Ez a távolság legfeljebb 0,5 m-re csökkenthetĘ, ha a nyílás vagy a nyílászáró szerkezet falhoz csatlakozó, megszakítás nélküli küszöbje legalább 0,2 m magas. 1.1.1.6. A lefejtĘhely szekrényben vagy épületben is elhelyezhetĘ. A szekrény, és az épület csak A1, A2 anyagú lehet, befedésére azonban mĦanyag hullámlemez is használható. 1.1.1.7. A lefejtĘhelyen kiömlĘ olaj összegyĦjthetĘ és eltávolítható legyen. 1.1.1.8. A zárt lefejtĘhely alsó és felsĘ szellĘzĘnyílással legyen ellátva. 1.1.1.9. A zárt lefelytĘhely szellĘzĘnyílásainak összes szabad keresztmetszete az alapterületnek legalább 1%-a legyen. 1.1.1.10. A hordós lefejtĘberendezés ajánlott kialakítása az 1. és 2. ábra szerint. 1.1.2. Konténertartály-lefejtĘberendezés elhelyezése Olajat tartalmazó konténertartály csak az arra kijelölt helyen üríthetĘ. A lefejtĘhelyen lefejtés céljából legfeljebb 1 db konténertartály lehet. A többi üres és telt konténertartály a tárolóhelyen helyezhetĘ el, a lefejtĘhelytĘl legalább 10 m-re. Konténertartály-lefejtĘhely nyílt lángú tüzelĘberendezéstĘl legalább 10 m-re lehet. Az olajat felhasználó berendezés épületének külsĘ falánál is létesíthetĘ lefejtĘhely, ha nyílás vagy nyílászáró szerkezet a lefejtĘhelytĘl számított 5 m távolságon belül nincs. Pincelejárat vagy akna- és csatornanyílás a lefejtĘhely 10 m-es körzetében nem lehet. A lefejtĘhely nyitott színben vagy épületben is elhelyezhetĘ. A nyitott szín, és az épület csak A1, A2 anyagú lehet. A lefejtĘhely kialakítása az 1.1.1. pont szerint. * E fejezet tárgya a III. és a IV. tĦzveszélyességi fokozatú (4. rész XI. fejezet) tüzelĘ- vagy fĦtĘolaj (a továbbiakban: olaj) elégetésére használatos tüzelĘberendezések olajszükséglete lefejtésének és tárolásának tĦzvédelmi elĘírásai. 2008/28/II. szám 1.1.3. Közúti tartályos jármĦ lefejtĘberendezésének elhelyezése Közúti tartályos jármĦ (TĦzveszélyes folyadékot szállító közúti tartályos jármĦ tĦzvédelmi elĘírásai, ellenĘrzésére vonatkozó mĦszaki követelmény) lefejtĘberendezése a 4. rész IX/2. fejezet, a telepítési távolságok a 4. rész I/4. fejezet szerint. A lefejtĘberendezés 10 m-es körzetében nyílt lángú tüzelĘberendezés vagy víznyelĘ nem lehet. 1.1.4. Vasúti tartálykocsi lefejtĘberendezésének elhelyezése Vasúti tartálykocsi (TĦzveszélyes folyadékot túlnyomás nélkül szállító vasúti tartálykocsi tĦzvédelmi és biztonsági elĘírásaira vonatkozó mĦszaki követelmény) lefejtĘberendezése a 4. rész IX/2. fejezet, a telepítési távolságok a 4. rész I/4. fejezet szerint. 1.1.5. Tartályos vízi jármĦ lefejtĘberendezésének elhelyezése Tartályos vízi jármĦ lefejtĘberendezése a 4. rész IX/2. fejezet a telepítési távolságok a 4. rész I/4. fejezet szerint. 1.1.6. LefejtĘ- vagy továbbítószivattyúk elhelyezése LefejtĘ- vagy továbbítószivattyú elhelyezhetĘ szabadtéren, üzemi vagy lakóépületben, az arra kialakított helyiségben. A helyiséget határoló épületszerkezetek legalább REI 60 minĘsítésĦek nyílászárói, pedig A1, A2 anyagúak legyenek. A lefejtĘ- vagy továbbítószivattyú elhelyezhetĘ a 2.8.1. pont szerinti tárolóhelyiségben, a 2.9.2. pont szerint az elĘtérben, továbbá az olajat felhasználó berendezés épületének külsĘ falsíkján épített szekrényben az 1.1.1. pont szerint, vagy legfeljebb 1,5 m mély aknában. Az égĘket kiszolgáló olajszivattyú a tüzelĘberendezés helyiségében is lehet. Hordós lefejtĘberendezés szivattyúja elhelyezhetĘ a tüzelĘberendezés helyiségében, de a hordók a helyiségen kívül legyenek. A helyiségen belül csak szilárdan szerelt fém csĘvezeték legyen. A hordó és a szivattyú között hajlékony vezeték csak épületen kívül használható. A telepítési távolságok a 4. rész I/4. fejezet szerint. 1.2. OlajlefejtĘ rendszer Az olajlefejtĘ és szállítóberendezésnek a lefejtĘcsonktól az olajtartály töltĘcsonkjáig terjedĘ része. 1.2.1. Hordós lefejtĘrendszer Olajat hordóból csak szivattyúval szabad más edénybe tölteni. A hordóra szerelt vagy attól különálló kivitelĦ lefejtĘszivattyú kézi vagy gépi hajtású lehet. A szivattyú nyomóvezetékébe elzárószerelvény és visszacsapó szelep legyen beépítve. A lefejtĘhelyen a hordóból kiemelt és tartószerkezeten elhelyezett szívócsĘbĘl kifolyó olaj összegyĦjthetĘ (tálcán, stb.) és eltávolítható legyen. 1.2.1.1. Hordóra szerelt lefejtĘszivattyú A szivattyú fém szívóvezetéke a hordó menetes nyílásában legyen rögzítve. A rögzítĘszerkezeten belobbanásgátlóval ellátott levegĘ-bevezetĘnyílás legyen. A hordóra szerelt szivattyú és a beépített fém töltĘcsĘ között legfeljebb 2 m hosszban, olajálló, hajlékony tömlĘ használható. 1.2.1.2. Különálló lefejtĘszivattyú Különálló lefejtĘszivattyúval csak a hordó menetes nyílásában rögzített fémcsĘvel szabad a hordóból olajat lefejteni. A rögzítĘszerkezeten belobbanásgátlóval ellátott levegĘbevezetĘnyílás legyen. A fémcsĘ és a szivattyú között legfeljebb 2 m hosszban, olajálló, hajlékony tömlĘ használható. 1.2.2. Konténertartályos lefejtĘrendszer Olajat konténertartályból gravitációsan vagy gépi hajtású szivattyúval szabad más edénybe tölteni. A szivattyú nyomóvezetékébe elzárószerelvény és visszacsapó szelep legyen beépítve. A konténertartály lefejtĘcsonkja és a szivattyú között legfeljebb 5 m hosszban, olajálló, hajlékony tömlĘ használható. 2008/28/II. szám 1.2.3. Tartályos jármĦ lefejtĘberendezése Közúti tartályos jármĦ, vasúti tartálykocsi és tartályos vízi jármĦ lefejtĘrendszere a 4. rész IX/2. fejezet szerint. Egyedileg vagy csoportosan elhelyezett szivattyúk védĘtetĘ alatt is elhelyezhetĘk. A tartószerkezet A1, A2 anyagú legyen. 1.2.4. Olajmelegítés és -továbbítás Az olaj melegítése és a melegített olaj továbbítása a 4. rész I/2. fejezet szerint.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes