Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 a tĦz elleni védekezésrĘl, a mĦszaki mentésrĘl és a tĦzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
Paragraph Index: 1753

7. ÁTFEJTėÁLLOMÁS 7.1. Folyamatos vagy tartós üzemeltetésre kiépített átfejtĘállomás követelményei Folyamatos vagy tartós üzemeltetésre kiépített átfejtĘállomást a IX. fejezet lefejtĘ- és töltĘállomásokra vonatkozó elĘírásai szerint kell létesíteni. 7.2. AlkalomszerĦ vagy csak rövid idejĦ üzemeltetésre használatos átfejtĘállomás követelményei 2008/28/II. szám AlkalomszerĦ - legfeljebb napi két vasúti tartálykocsi átfejtésére - vagy csak rövid idejĦ (legfeljebb 3 hónap idĘtartamú) üzemeltetésre használatos átfejtĘállomás a IX. fejezet lefejtĘ- és töltĘberendezésekre vonatkozó elĘírásai szerint, a következĘ eltérések figyelembevételével alakítható ki. 7.2.1. A vasúti tartálykocsi tetején lévĘ szerelvények kezeléséhez mozgatható kezelĘállvány is használható, ha annak a kezelĘtéren való biztonságos mozgatásához elegendĘ hely áll rendelkezésre. 7.2.2. Az átfejtĘállomás szélességét az átfejtéshez használt berendezések, és azok kezeléséhez szükséges terek figyelembevételével kell meghatározni, azonban a közúti tartályos jármĦ saját szivattyújával való átfejtés esetén is a két szállító jármĦ (közúti tartályos jármĦ és vasúti tartálykocsi) palástja között legalább 3,0 m legyen. 7.2.3. Nem szükséges a vasúti álláshelyet burkolni, ha a lefejtĘ- és töltĘcsatlakozók csepegésmentes, önmĦködĘen záró szelepekkel, a csĘvezetékek, pedig olyan biztonsági elzárószerelvényekkel vannak felszerelve, amelyek a jármĦvek váratlan megindulásakor a szétkapcsolást biztosítják úgy, hogy a csĘ végén, vagy a jármĦ lefejtĘ-/töltĘcsonkján maradó elzárószerelvény önmĦködĘen lezár. E feltételek kielégítését kijelölt (notifikált) minĘsítĘ intézmény által kiadott minĘségi bizonyítvánnyal igazolni kell. Ezen túlmenĘen az átfejtésre kerülĘ szállító jármĦvek csatlakozó helyeinél kármentĘ edényt kell elhelyezni. A kármentĘ edényeket minden átfejtés után ki kell üríteni. 7.2.4. Flexibilis csövekkel csak egy lefejtĘ- vagy töltĘkapcsolat hozható létre. 7.2.5. ÁtfejtĘállomás esetén a IX/5. fejezet 2. táblázatában szereplĘ telepítési távolságoktól el lehet tekinteni, ha

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes