Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 294

7. szabályozó szelep I.2. ábra - TömlĘ vizsgálati darabok sorban 2008/28/II. szám I.4. Vizsgálat A vizsgálati darabot le kell fektetni vízszintes helyzetben hajlítás nélkül. A vizsgálati darabokat sorrendben csatlakoztatni kell a nyomásmérĘ adapter csövekhez (I.2.5) (ahogy azt a I.2 ábra mutatja) és a szabályozható vízforráshoz (I.2.1). El kell érni a 8. sz. táblázatban megadott szükséges vízáramot, 0,6MPa nyomás mellett. Meg kell mérni a vízáramlásnak kitett vizsgálati darab hosszát (m1 az 1 m darab aktuális hossza, m20 a 20méteres darabé). Meg kell határozni a nyomáskülönbség mérĘk (I.2.3) segítségével a nyomásveszteséget az adapterek között. Ki kell számolni a tömlĘ egy méterére esĘ nyomásveszteséget a két tömlĘ vizsgálati darab segítségével, a következĘ képlettel: P20 - P1 Nyomásveszteség [kPa/m] = m20 - m1 Ahol: P20 a nyomásveszteség a 20 m hosszúságú tömlĘn, KPa-ban; P1 a nyomásveszteség az 1 m hosszúságú tömlĘn, KPa-ban; m20 a vízáramlásnak kitett 20 méteres tömlĘ aktuális hossza méterben; m1 a vízáramlásnak kitett 20 méteres tömlĘ aktuális hossza méterben. I.5. Vizsgálati jegyzĘkönyv A vizsgálati jegyzĘkönyv tartalmazza a következĘket:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes