Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 189

d) a megengedett legnagyobb üzemi nyomás értékét. 4.2. A kapcsokon a kapocs tulajdonosát fel lehet tüntetni. 5. A MĥANYAG ALAPANYAGÚ TĥZOLTÓ KUPAKKAPCSOK ALKALMAZÁSA. 5.1. A ma. kupakkapcsok a legfeljebb 1,0 MPa megengedett legnagyobb nyomású vízhálózatoknál alkalmazhatóak. 2008/28/II. szám VI. FEJEZET TĥZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK VÍZZÁRÓ LAPOS NYOMÓTÖMLėK ÉS TÖMLė SZERELVÉNYEK SZIVATTYÚIHOZ ÉS JÁRMĥVEIKHEZ 1. ÁLTALÁNOS ELėÍRÁSOK. 1.1. Az e fejezetben elĘírt követelmény kizárólag azokra a tömlĘkre vonatkozik, amelyeket normál körülmények között legfeljebb -20°C, klimatikus körülmények között -30°C legalacsonyabb környezeti hĘmérsékletre szántak. 1.2. Ezen követelménynek megfelelĘ tömlĘt olyan tömlĘkapcsokkal kell ellátni, amelyek megfelelnek a hatályos jogszabály, mĦszaki követelmény, honosított szabvány elĘírásainak. 1.3. Külön elĘírások vonatkoznak a tömlĘszerelvényekre, ha a tömlĘ a kapoccsal már összeszerelt, és ezt a tömlĘ gyártója végezte (lásd 1. rész VI. fejezet 9. pont), valamint a magasnyomású tömlĘkre (lásd 1. rész VI. fejezet 7. pont). 1.4. Agresszív környezetben elhelyezett, az MSZ EN 671-2 elĘírásainak megfelelĘ tĦzcsapszekrényekben az e rendelet szerinti 3-as, vagy 4-es kategóriájú tömlĘk alkalmazhatók. 1.4.1. Minden megadott nyomás túlnyomás (manometrikus nyomás) és Mpa egységekben kifejezett. 2. Az e jogszabályban hivatkozott szabványoktól eltérĘ mĦszaki megoldás megfelelĘsségét az OKF állapítja meg. 3. MEGHATÁROZÁSOK ÉS DEFINÍCIÓK. 3.1. A tĦzvédelmi mĦszaki követelmény az alábbi meghatározásokat és definíciókat használja, amelyek közül az üzemi nyomás, próbanyomás és repesztĘ nyomás megfelel az MSZ EN ISO 8330 szabványban megadottal:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes