Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 9/2006. (II. 27.) IM rendelet
Paragraph Index: 2039

j) a szabadba vezetĘ utolsó kijárat (a mentésben közremĦködĘk számára kívülrĘl is!). 1.1.1.1. A menekülési útvonalakat minden esetben világító (utánvilágító vagy elektromos) biztonsági jelekkel kell megjelölni, melyeknek legalább a vonatkozó szabványban meghatározott ideig alkalmasnak kell lenniük a céljuknak megfelelĘ fény kibocsátására. A biztonsági világításra – a biztonsági világítási lámpatest megfelelĘ fényerĘsségének biztosítása érdekében – tilos menekülési útirányjelzést felhelyezni! ** E fejezet tárgya helyiségek, tĦzszakaszok, épületek, építmények kiürítési követelményeinek – elĘírása tĦz esetére. 2008/28/II. szám 1.1.1.2. Az elektromos mĦködtetésĦ menekülési útvonaljelzĘ lámpatesteknek saját, vagy központi szünetmentes áramforrásról kell mĦködniük legalább a vonatkozó szabványban elĘírt ideig. 1.1.1.3. Az elektromos áramforrásról mĦködĘ menekülési útvonaljelzések mĦködĘképességét rendszeresen, de legalább hetente próbával ellenĘrizni kell, melyrĘl ellenĘrzési naplót kell vezetni. A meghibásodott elemeket (akkumulátor, fénycsĘ) haladéktalanul cserélni kell. 1.1.1.4.A menekülési útvonaljelzések telepítési magassága: 1.1.1.4.1. Magasan telepített biztonsági jelek: Ebben az esetben a jeleket 2,0-2,5 méteres magasságában rögzítjük. A magasan telepített biztonsági jeleknek közepes (10 méter) és nagy (30 méter) távolságból felismerhetĘnek kell lennie. Az ilyen magasságban rögzített menekülési útvonaljelzĘ biztonsági jeleket a kijárati ajtók fölé, valamint a menekülési út minden irányváltoztatási pontjában kell elhelyezni. A telepítésnél ügyelni kell arra, hogy az épület, a kijárati út bármely pontján, minden esetben legalább egy jelnek láthatónak kell lennie. 1.1.1.4.2. Alacsonyan telepített biztonsági jelek: Ebben az esetben a biztonsági jeleket a padlószintre vagy a padlószinttĘl kis magasságban telepítjük. Az alacsonyan telepített biztonsági jeleknek legalább 30 méter hosszúságban kell az útirányt mutatniuk és a biztonsági jeleknek 5 méter távolságból felismerhetĘnek kell lenniük. Alacsonyan telepített (LLL) biztonsági jeleket a közlekedési utakon a magasan telepített jelzések kiegészítéseként, vagy az olyan helyiségekben kell alkalmazni, ahol az ott tárolt anyagok, eszközök, valamint az ott található berendezési tárgyak miatt egy esetleges tĦzben nagyon erĘs füstfejlĘdéssel kell számolni. 1.1.1.4.3. Középmagasan telepített biztonsági jelek: Ebben az esetben a jeleket a magasan és az alacsonyan telepített jelek közé telepítjük. Az ezen a módon telepített jelek telepítési magassága maximum 2,0 méter, általában szemmagasságban, vagy ahogy azt a veszélyforrás igényli. Középmagasan telepített biztonsági elsĘsorban a közlekedési utakon és az olyan helyiségekben kell kiépíteni, ahol egy esetleges tĦzben nem, vagy csekély mértékben kell füstfejlĘdéssel számolni az ott tárolt, beépített vagy elhelyezett anyagok, berendezési tárgyak alapján. 1.1.1.4.4. A biztonsági jelzések telepítésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség belmagasságát, valamint az ott található anyagok füstfejlesztĘ képességét. Azokban a helyiségekben, ahol ezek alapján alacsonyan, vagy középmagasan telepítendĘ a menekülési útvonal rendszer, ott a kijárati ajtók két oldalán, a padló szint közelében, legfeljebb azonban 2,0 méteres magasságban kell a kijárati ajtót megjelölni. 1.1.1.5.Kijárati ajtók megjelölésénél a biztonsági jelet – az 1.1.1.4.4 pontban foglaltakra figyelemmel – az ajtók fölé 2-2,5 m magasságban kell felszerelni. A menekülési útirányt jelölĘ biztonsági jelet tilos az ajtóra szerelni, mivel az ajtó nyitott állapotában a jel nem látható, így a meneküléshez szükséges információ eltĦnik. 1.1.1.6.A közlekedési folyosókon elhelyezendĘ biztonsági jelek ajánlott szerelési magassága 1,7-2,0 méter. 2008/28/II. szám 1.1.1.7. Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, egyes kijárati útvonalak bármely okból (felújítás, átrendezés, stb.) történĘ idĘleges vagy tartós használaton kívül kerülése esetén az ezen okból téves jelzést adó menekülési útirány jelzések mĦködését letakarással, kikapcsolással, leválasztással, vagy bármely más hatásos mĦszaki megoldással szüneteltetni kell. 1.1.2. Az építmény kiürítése, és az ott keletkezett tĦz jelzése, továbbterjedésének megakadályozása, valamint felszámolása során használható tĦzvédelmi eszközöket az 1.1.1.1 pontban foglaltaknak megfelelĘ világító biztonsági jelzésekkel kell megjelölni. A tĦzvédelmi eszközök szempontjából kiemelten kezelendĘ területek:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes