Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 Lásd a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet.
Paragraph Index: 1229

4. rész IX/1. fejezete elĘírásainak figyelembevételével. 3.2.6.3. A légzĘk kilépĘnyílásainak elhelyezési követelményei az 5. pont szerint. 3.2.7. Túltöltést jelzĘ vagy gátló szerkezet 3.2.7.1. A tartályokat, túltöltést jelzĘ, vagy gátló szerkezettel kell ellátni. 3.2.7.2. A túltöltést jelzĘ vagy gátló szerkezetet úgy kell elhelyezni, hogy a tartályban a folyadékszint a legnagyobb töltési szintet ne haladja meg. A legnagyobb töltési fok, ha erre vonatkozóan a tárolási körülmények vagy a technológia más értéket nem indokol, a tartály térfogatának 97%-a. A túltöltést jelzĘ vagy gátló szerkezet beállítási értéke ennél 2%-kal kisebb legyen. Ha tároláskor a tárolt anyag térfogata növekedhet (a felmelegedés következtében fellépĘ hĘtágulás, stb.), akkor a töltési fokot úgy kell csökkenteni, hogy a legnagyobb anyagtérfogat ne haladja meg a 97%-os töltési fokot. 3.2.7.3. A túltöltés veszélyre hang- és fényjelzéssel kell a figyelmet felhívni. A legnagyobb folyadékszintet úgy kell meghatározni, hogy a beavatkozásra elegendĘ idĘ álljon rendelkezésre. Automatikus mĦködtetésĦ túltöltésvédelem esetén az automatika beavatkozását hang- és fényjelzéssel is kell jelezni. 3.2.7.4. Villamos mĦködtetésĦ túltöltést jelzĘ (határértékjelzĘ) szerkezetek a beépítési körülményeknek megfelelĘ robbanásbiztos és villamos védettségek legyenek, amelyek rendelkezzenek arra kijelölt vizsgáló szerv által kiállított tanúsítvánnyal. A szintmérĘ és a határszintkapcsoló (jeladó) mĦködése egymástól függetlenül mĦködĘ legyen. 3.2.8. MérĘcsĘ és/vagy szintmérĘ 3.2.8.1. A tartályt el kell látni szintmérĘ szerkezettel. 3.2.8.2. A mérĘcsĘ, vagy a szintmérĘ vége a tartály mindenkori üzemi alsó folyadékszint alá érjen le. (A szívócsĘ végénél legalább 0,05 m-rel lejjebb végzĘdjön.) 3.2.8.3. 3.2.8.4. A mérĘcsĘ, vagy a szintmérĘ szerelvényezését úgy kell kialakítani, hogy a használat közben gyújtószikrát ne okozzon. (alumínium vagy bronz mérĘléc, zárósapka, stb. használatával.) 3.2.8.5. Az I. és a II. tĦzveszélyességi fokozatú folyadékok tartályai esetén a mérĘcsövet úgy kell kialakítani, hogy azon keresztül a tartályba égés, robbanás ne terjedjen át. (Gyújtóhatásátterjedést gátló kivitel.) 3.2.8.6. A mérĘcsövet úgy kell kialakítani, hogy a mérĘléc vagy a mérĘszalag a tartály palástjával ne érintkezhessen. (a mérĘcsĘ alsó része legyen lezárt, vagy a mérĘléc felül, a tartálypalást elérése elĘtt ütközzön fel, stb.) 2008/28/II. szám 3.2.8.7. A villamos üzemĦ szintmérĘ berendezések a beépítési körülményeknek megfelelĘ robbanásbiztos védettségĦek legyenek és rendelkezzenek az arra kijelölt vizsgáló szerv által tanúsítvánnyal. 3.3. Feltételesen kötelezĘ vagy nem kötelezĘ szerelvények 3.3.1. FenékürítĘ csĘ 3.3.1.1. A fenékürítĘ csövet úgy kell beépíteni, hogy lehetĘleg a tartály ezen keresztül teljesen leüríthetĘ legyen. 3.3.1.2. Ha a fenékürítés üzemszerĦen is szükséges, akkor a fenékürítĘ csĘ kialakítása és biztonsági szerelvényezése a szívócsĘével egyezzen meg. Amennyiben a fenékürítés alkalomszerĦ, akkor a gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezet elhagyható. Hasonlóan elhagyható akkor is, ha a fenékkészlet-elvétel a tárolt folyadék alól történik. 3.3.1.3. A fenékürítĘ csĘ egy elzárószerelvény közbeiktatásával összeköthetĘ a szívócsĘvel. 3.3.1.4. Ha a fenékürítĘ csĘ vagy csonk nem kiépített vezetékrendszeren keresztül üzemel, akkor a csĘ vége tömören záró sapkával lezárható legyen. 3.3.2. MintavevĘ csĘ vagy csonk 3.3.2.1. A mintavevĘ csövet vagy csonkot a tartály - lehetĘleg a dómfedélen - kell elhelyezni. 3.3.2.2. Az I. és a II. tĦzveszélyességi fokozatú folyadékok tárolásakor a mintavevĘ csonk jól zárható, képzett személyzet által kezelhetĘ legyen. A zárófedél gyújtószikrát nem okozó anyagból (alumíniumból, bronzból, stb.) készüljön. 3.3.2.3. Mintavételre a mérĘcsĘ is felhasználható 3.3.3. MĦszerek, villamos berendezések 3.3.3.1. A tárolt folyadék jellemzĘinek mérésére csak olyan mĦszerek használhatók, amelyek a tárolt folyadéknak, és az üzemeltetés körülményeinek megfelelnek és ezt a gyártó minĘségi tanúsítvánnyal igazolja. 3.3.3.2. Villamos mĦszerek és berendezések beépítését a folyadék tĦzveszélyességi fokozatának megfelelĘen és a 4. rész IX/1. fejezete szerinti robbanásveszélyes térbesorolás figyelembevételével kell elvégezni. 3.3.3.3. A berendezések érintésvédelmét az érintésvédelmi szabályzat szerint kell kialakítani. 3.3.4. FĦtĘberendezés 3.3.4.1. A tárolt folyadékot csak közvetett módon (csĘköteges fĦtĘbetéttel vagy fĦtĘ csĘkígyó beépítésével, stb.) szabad melegíteni. Villamos fĦtés csak a folyadéktértĘl elzárt csĘhüvelyes rendszerrel engedhetĘ meg. A felmelegítés a tárolt anyaggal is történhet. 3.3.4.2. Ha a melegített anyag hĘmérséklete a lobbanáspontját elérheti, akkor a 2. pont elĘírása szerint a veszélyesebb tĦzveszélyességi fokozatnak megfelelĘen kell a szerelvényezésre és a telepítésére vonatkozó elĘírásokat figyelembe venni. 3.3.4.3. A fĦtĘberendezés kialakításának szempontjai:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes