Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 951

d) több – legfeljebb 4 – transzformátor olaját közös gyĦjtĘtérbe szabad vezetni, de annak befogadóképessége legalább 20%-kal haladja meg a legnagyobb transzformátor olajtérfogatát; ha egy kamrában több transzformátor van elhelyezve, akkor a gyĦjtĘtér befogadóképességét a transzformátorok összesített olajtérfogata határozza meg. 4.8. A transzformátorkamrából kivezetĘ kábelcsatornán az olaj más helyiségbe nem folyhat át. 4.9. A transzformátorkamrán a levegĘ be- és elvezetésére szolgáló nyílásokon kívül más nyitott (megfelelĘ nyílászáró nélküli) falnyílást nem szabad elhelyezni. A transzformátorkamra szabadba nyíló ajtajának „A1” minĘsítésĦnek, és kifelé nyílónak kell lennie. Ha az ilyen ajtó folyosóra vagy belsĘ helyiségbe nyílik, akkor annak legalább „A1 EI 60” tĦzállósági határértékĦnek kell lennie. Két transzformátorkamra között átjáró-ajtót nem lehet készíteni.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes