Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 Lásd a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet.
Paragraph Index: 1329

9. TĥZVÉDELMI BERENDEZÉSEK 9.1. Általános elĘírások 9.1.1. A tartályok hĦtésével a tartályok felmelegedését tĦz esetén olyan határok között kell tartani, hogy állékonyságukat megtartsák. A hĦtendĘ tartályok felületét erĘs, egyenletesen eloszló vízfilmmel kell beborítani. A hĦtés a tartály típusa, nagysága, telepítési helye szerint a teljes felületre vagy csak a veszélyeztetett felületrészre terjedjen ki. 9.1.2. A tartályok hĦtĘberendezéseit a vonatkozó követelmények szerint kell létesíteni. 200 m3 és kisebb névleges Ħrtartalmú vagy bármekkora Ħrtartalmú hĘszigetelt tartályra hĦtĘberendezést nem kell szerelni. 2008/28/II. szám A tartálypaláston a lefolyó víznek a tartályalaptól való távoltartására - a palást alsó részén a fenéklemeztĘl 0,3 m-re - vízvetĘ lemezt kell felerĘsíteni. A vízvetĘ lemezt (vízvetĘ gallért) úgy kell kialakítani és méretezni, hogy a lefolyó víz ne juthasson a fenéklemez alá, és biztosítsa az alapozás állékonyságát. A vízvetĘ lemez ne akadályozza a csonkok és szerelvények használatát és tegye lehetĘvé a kritikus varratok ellenĘrizhetĘségét. 9.1.3. A tartály palásthĦtését, egyenlĘ távolságra elosztott lövĘkékkel, körvezetékkel kell végezni. A lövĘkék a vizet szétterítve, egyenletesen a palástfelületre vezessék. 12 m-nél nagyobb átmérĘjĦ tartálynál a hĦtĘ körvezeték szakaszokra osztható. Egy szakasz legalább 120°-os legyen. Minden szakaszt külön-külön kell megtáplálni. 9.1.4. A tartályok habbal oltó berendezésének létesítése a vonatkozó követelmények szerint. Beépített oltóberendezésnek számítanak azok a tartályra, vagy felfogótérre szerelt berendezések is, amelyek habképzĘ anyagát mobil berendezések (tĦzoltó gépjármĦvek, mozgatható tĦzoltóeszközök) keverik az oltóvízhez. 9.1.5. Zárt rendszerĦ tartályok esetén habvezetékeik hasadólemezét úgy kell méretezni és kialakítani, hogy azok a tartályokban uralkodó nyomás hatására ne hasadjanak fel. A hasadólemez a tartálytetĘrĘl rendszeresen ellenĘrizhetĘ és szükség esetén cserélhetĘ legyen. A hasadólemeznek az elĘírt nyomáson való felhasadását bizonylatolni kell. 9.2. MerevtetĘs tartályok 9.2.1. HĦtĘberendezések A merevtetĘs tartályokat tetĘ- és palásthĦtĘ berendezéssel kell ellátni a vonatkozó követelmények és a 9.1. pont szerint. 9.2.2. Habbal oltó berendezés Habbal oltó berendezés létesítése a vonatkozó követelmények és a 9.1. pont szerint. 9.3. ÚszótetĘs tartályok 9.3.1. HĦtĘberendezések PalásthĦtĘ berendezés létesítése a vonatkozó követelmények és a 9.1. pont szerint. TetĘhĦtés nem kell. 9.3.2. Habbal oltó berendezés Habbal oltó berendezés létesítése a vonatkozó követelmények és a 9.1. pont szerint a következĘ kiegészítésekkel:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes