Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-78 (Year: 2011, Number: 78)
Era: contemporary
Section: 3. melléklet a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 597

b) tervezési üzemavarok esetében az 5 mSv/esemény értéket. 3.2.8.0200. Várható üzemi esemény és tervezési üzemzavar nem okozhatja a megengedett dóziskorlát túllépését az atomerõmû ellenõrzött zónáján kívül, az atomerõmû emberi tartózkodásra engedélyezett üzemi területein. 3.2.8.0300. A várható üzemi események az atomerõmû ellenõrzött zónájában is csak olyan mértékû és jellegû radioaktív szennyezõdést okozhatnak, amelyek az üzemszerûen alkalmazott módszerekkel kezelhetõk és eltávolíthatók, amelyek sem a biztonságos továbbüzemeltetést, sem a tervezett módszerekkel való leszerelést nem akadályozzák. 3.2.8.0400. A várható üzemi események és a tervezési üzemzavarok kategóriájába tartózó kezdeti események – a 3.2.7.1500. pont szerinti egyszeres meghibásodás feltételezése mellett, további független hiba feltételezése nélkül – nem idézhetnek elõ olyan következményt, amely sérti az adott kategóriára elõírt nukleáris biztonsági kritériumokat. 3.2.8.0500. A tervezésnekelemzésekkelkelligazolni,hogy avárhatóüzemi eseményekhezvezetõfeltételezett kezdeti események, egyszeres meghibásodás feltételezése mellett nem eredményezik egyetlen gát funkciójának elvesztését sem. 3.2.8.0600. Várható üzemi események és tervezési üzemzavarok során a reaktivitás-szabályozó és biztonságvédelmi szerkezetek még részlegesen sem olvadhatnak meg. A fûtõelemkötegek és az atomreaktor szerkezeti elemei nem sérülhetnek, deformálódhatnak oly mértékben, hogy ezáltal a szabályozó és biztonságvédelmi szerkezeteknek a nukleáris láncreakció leállítására irányuló mozgása lehetetlenné váljon. 3.2.8.0700. Tervezési üzemzavarok esetén a fûtõelemkötegeknek, az atomreaktor primer körének és az ahhoz kapcsolódó rendszereknek olyan állapotban kell maradniuk, hogy a besugárzott nukleáris üzemanyag rövid és hosszú távú hûtése és kezelhetõsége biztosítható legyen, és a hõ elvonásához szükséges rendszerek rövid és hosszú távon képesek feladatuk ellátására. 3.2.8.0800. Az atomerõmûvi blokkra 1-es szintû valószínûségi biztonsági elemzéssel igazolni kell, hogy minden lehetséges normál üzemi állapotból induló feltételezett kezdeti esemény figyelembevételével – a földrengés és a szabotázs kivételével – a zónasérülési gyakoriság nem haladja meg a 10–4/év értéket. 3.2.8.0900. A 3.2.8.0100. pontban meghatározott követelmények teljesülését biztosító kibocsátási határértékeket valamely, a nukleáris iparban nemzetközileg elfogadott normarendszernek megfelelõen kell meghatározni, majd a biztonsági elemzésekkel igazolni a kibocsátási határértékek teljesülését. 3.2.8.1000. A nagy kibocsátással járó súlyos baleseti végállapotok összegzett gyakorisága minden kiinduló üzemmódra és hatásraösszegezve– a földrengésés a szabotázskivételével– nem haladhatjameg a 10–5/évértéket, de minden ésszerû átalakítás, beavatkozásalkalmazásávalközelíteni kell a 10–6/év értékhez. A követelmények teljesülését 2-es szintû valószínûségi biztonsági elemzésekkel kell igazolni. 3.2.8.1100. A tervezési üzemzavarok elemzésekor a feltételezett kezelõi beavatkozásoknál figyelembe kell venni az információ összegyûjtésének, az üzemállapot értékelésének, a döntéshozatalnak és a beavatkozás hatékony végrehajtásnak a körülményeit és idõszükségletét. Az elemzésnek igazolnia kell, hogy a szükséges tevékenységek a rendelkezésre álló idõ alatt végrehajthatók. 3.2.8.1200. A tervezés során a várható üzemi eseményekre meg kell határozni a fûtõelempálca sértetlenségének megõrzését biztosító kritériumokat, a nukleáris üzemanyag hõmérsékletére, a kritikus hõfluxusra és a burkolat hõmérsékletére vonatkozó határértékek formájában. A tervezési üzemzavarokra a hosszú távú hûthetõség és kezelhetõség követelményének teljesítése érdekében meg kell határozni a fûtõelem-sérülés megengedhetõ maximális mértékét és jellegét. 3.2.8.1300. A tervezés során – az általános követelmények teljesítése érdekében – a fõvízkör maximális nyomására, a maximális hõmérsékletre, a termikus és nyomástranziensekre és a feszültségekre vonatkozó kritériumokat kell meghatározni. 3.2.8.1400. Az általános követelmények teljesítése érdekében a tervezés során kritériumokat kell megállapítani a szekunder köri hûtõkör maximális nyomására, a maximális hõmérsékletére, a termikus és nyomástranziensekre és a feszültségekre. 3.2.8.1500. A tervezés során az általános követelmények teljesítése érdekében a konténment hõmérsékletére, nyomására és a szivárgás mértékére kritériumokat kell megállapítani. 3.2.8.1600. A biztonsági elemzésekkel – ahol az érintett alapvetõ kritériumok közvetlenül nem igazolhatóak – a 3.2.8.1200–1500. pontok szerinti másodlagos kritériumok teljesülését kell igazolni. 3.2.9. Üzemeltetési feltételek és korlátok 3.2.9.0100. Ki kelldolgozni az üzemeltetési feltételeket és korlátokattartalmazóalapdokumentumot,amely biztosítja, hogy az atomerõmû rendszerei, rendszerelemei a Végleges Biztonsági Jelentésben szereplõ tervezési feltételezéseknek és szándékoknak megfelelõen mûködnek. Az üzemeltetési feltételek és korlátok az üzemeltetési engedély szerinti normál üzem feltételeiként és korlátaiként tekintendõk, tehát a biztonsági elemzések kezdeti feltételeit is meghatározzák. 3.2.9.0200. Az üzemeltetési feltételeket és korlátokat úgy kell meghatározni, hogy azok betartása mellett az üzemzavarokhoz, balesetekhez vezetõ helyzetek megelõzhetõek legyenek, és egy esetleges üzemzavar esetén lehetséges legyen a következmények enyhítése. 3.2.9.0300. Az üzemeltetésifeltételekéskorlátokmegalapozásáraazatomerõmûtervezésimegfontolásait,biztonsági elemzéseit, továbbá az üzembe helyezési próbák eredményeit kell felhasználni. 3.2.9.0400. Az üzemeltetési feltételeknek és korlátoknak le kell fednie minden üzemeltetési állapotot, beleértve a teljesítményüzemet, a leállított állapotot és az átrakást, valamint az elõbbi állapotok közötti átmeneti állapotokat, továbbá a karbantartás, a próbák és a rendszerelemek felügyelete során kialakuló ideiglenes helyzeteket. 3.2.9.0500. Az atomerõmû tervezése, biztonsági elemzései alapján kidolgozott elõzetes üzemeltetési feltételek és korlátok egyes tételeit a 4. mellékletben leírt üzembe helyezési próbák alapján kell véglegesíteni és igazolni. 3.2.9.0600. A nukleáris biztonság garantálása érdekében a biztonsági rendszerek paramétereinek az üzemeltetési feltételekben és korlátokban korlátozott értékei és a biztonsági korlátok között – megfelelõ konzervatív megközelítéssel, valamint a mérések és a biztonsági elemzések bizonytalanságainak figyelembevételével – tartalékot kell alkalmazni. 3.2.9.0700. A biztonsági korlátok meghatározásánál konzervatív megközelítést kell alkalmazni, a biztonsági elemzések bizonytalanságainak figyelembevétele érdekében. 3.2.9.0800. Az üzemeltetési feltételeknek és korlátoknak tartalmaznia kell az üzemi paraméterekre vonatkozó korlátokat, redundáns biztonsági rendszerek esetén az üzemképes rendszerelemek minimálisan elõírt számát a különbözõ normálüzemi állapotokra, amelyeknek üzemi vagy készenléti állapotban kell lenniük. Tartalmaznia kell továbbá az üzemeltetési feltételekhez és korlátokhoz képest észlelt eltérés esetén az üzemeltetõ személyzet által végrehajtandó beavatkozásokat és a beavatkozások végrehajtására megengedett idõt. 3.2.9.0900. A nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek, rendszerelemek maximálisan megengedett üzemképtelenségi idõtartamát, valamint e rendszerek, rendszerelemek idõszakos próbáinak, ellenõrzésének ciklusidejét elemzési eredményekre kell alapozni. A ciklusidõ meghatározásakor figyelembe kell venni a karbantartás és a próbák miatt fellépõ üzemképtelenség okozta kockázat, és az e tevékenységek által elérhetõ megbízhatóság-növekedés egyensúlyát. 3.3. SPECIÁLIS TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEK 3.3.1. Biztonsági rendszerek 3.3.1.0100. A tervezési alapban feltételezett biztonsági rendszerek tervezett redundanciájának és függetlenségének legalább olyannak kell lennie, hogy

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/56c523463ad7f94a02051f34386ca5267722f5d2/dokumentumok/68e3ea36dfd4c52213be4a94d3f7ac14072c077f/letoltes