Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 a tĦz elleni védekezésrĘl, a mĦszaki mentésrĘl és a tĦzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
Paragraph Index: 1737

4. ROBBANÁSVESZÉLYES ZÓNÁK A robbanásveszélyes terek meghatározását, a zónák beosztását és a szükséges védĘintézkedéseket a 4. sz. rész IX/1. fejezete tartalmazza. 4.1. Szállítóedények robbanásveszélyes zónái 4.1.1. Az I. és a II. tĦzveszélyességi fokozatú folyadékot tároló szállítóedények belseje a 0-s zónába tartozik. 4.1.2. Az épületben elhelyezett I. és II. tĦzveszélyességi fokozatú folyadékot tartalmazó tartályok, szállítóedények stb. körüli terek a 2-es zónába tartoznak. Abban az esetben, ha a helyiségben töltés is folyik, akkor a helyiség a töltés módjától és a töltött mennyiségtĘl függetlenül az 1-es zónába tartozik. 4.1.3. A töltĘállásokkal rendelkezĘ helyiségekben vagy szabadtéren levĘ tárolóterek robbanásveszélyes zónáit a 4. rész IX/3. fejezete tartalmazza. 4.1.4. Az I. és a II. tĦzveszélyességi fokozatú folyadékot tartalmazó szállítóedények felfogótere körüli 5 m távolság a szállítóedények fölötti 0,8 m magasságig 2-es zónába tartozik. Ha felfogótérre nincs szükség, akkor az 5 m-es távolságot a szállítóedények, vagy a szállítócsoportok szélétĘl kell mérni. 4.1.5. A III. és a IV. tĦzveszélyességi fokozatú folyadékot tartalmazó szállítóedényeknél nincs robbanásveszélyes zóna. 4.2. FekvĘ, hengeres tartályok robbanásveszélyes zónái A 4. sz. rész III. fejezete szerint. 4.3. Álló, hengeres tartályok robbanásveszélyes zónái A 4. sz. rész VIII. fejezete szerint. 2008/28/II. szám TĥZVÉDELMI MĥSZAKI KÖVETELMÉNYEK ÉGHETė FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK TÁROLÁSA IX. FEJEZET ÉGHETė FOLYADÉKOK ÉS OLVADÉKOK TÁROLÓ- ÉS KISZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNYEINEK, BERENDEZÉSEINEK TĥZVÉDELMI ELėÍRÁSAI IX/3. FEJEZET LEFEJTė- ÉS TÖLTėÁLLOMÁSOK*

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes