Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 Lásd a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet.
Paragraph Index: 1173

2. TĥZOLTÓ FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK 2.1. Minden 200 l vagy annál nagyobb olajmennyiség hordós vagy tartályos tárolójában és a 10 kg/h-nál nagyobb fogyasztású tüzelĘberendezés(ek) helyiségében egy-egy legalább 0,2 m3 Ħrtartalmú, száraz homokkal telt tartály és szórólapát legyen készenlétben. A tárolóhelyiség bejáratánál tĦzveszélyre figyelmeztetĘ, „TĦzvédelmi jelzĘtáblák” a vonatkozó mĦszaki követelmény szerinti tábla legyen elhelyezve. 2.2. A helyiséghez kötött, 600 l névleges Ħrtartalom feletti tárolók közelében tárolóhelyiségenként két-két 43 A és 233 B tĦzosztályú tĦzoltó készülék legyen elhelyezve. * E fejezet tárgya a III. és a IV. tĦzveszélyességi fokozatú (4. rész XI. fejezet) tüzelĘ- vagy fĦtĘolaj (a továbbiakban: olaj) elégetésére használatos tüzelĘberendezések olajszükséglete lefejtésének és tárolásának tĦzvédelmi elĘírásai. 2008/28/II. szám A tüzelĘberendezés helyiségében tĦzoltó készülék is legyen készenlétben tartva. A készülékek száma és nagysága az olajfogyasztástól függĘen, a táblázat szerint. Olajfogyasztás, kg/h 2-3-ig 3 felett 5-ig 5 felett 50-ig felett 100-ig felett 500-ig 500 felett A készülék száma, db A készülék nagysága, kg A tĦzoltó készülékek hozzáférhetĘen legyenek elhelyezve. 2.3. A tĦzoltó felszerelésekre vonatkozó egyéb elĘírások és a tĦzoltó berendezések létesítése a

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes