Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 a tĦz elleni védekezésrĘl, a mĦszaki mentésrĘl és a tĦzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
Paragraph Index: 1726

c) egyéb tárolóeszköz. 2.2. Általános tárolási elĘírások 2.2.1. Folyadékok tárolólétesítményeit úgy kell megvalósítani és üzemeltetni, figyelembe véve a tárolt folyadék mennyiségét; a tárolás helyét és módját; a tárolóeszközök kialakítását; és a tárolt folyadék tĦzveszélyességi fokozatát, hogy azok az ott-tartózkodókra és a környezetre veszélyt ne jelentsenek. 2.2.2. Tárolási mennyiségként a tárolóeszközök névleges térfogatát kell figyelembe venni, tekintet nélkül a feltöltés mértékére. 2.2.3. Ha a tárolótéren két- vagy többféle tárolási mód használatos, akkor minden tárolási módnak külön teleprészt kell kijelölni. 2.2.4. A kiürített, de ki nem tisztított szállítóedények tárolására a megtöltöttekre vonatkozó elĘírások érvényesek. 2.2.5. A szabadtéri tárolótér csapadékvíz-elvezetĘje a 4. sz. rész IX/4. fejezet szerint. 2.2.6. Nyitott tárolómedencét vagy tárolóedényeket (dobot, stb.), ha a tárolás környezeti hĘmérsékleten történik és az anyag dermedéspontja 50 °C felett van, csak a IV. tĦzveszélyességi fokozatba tartozó folyadékok tárolására szabad használni. 2.2.7. A szabadtéri tárolókban illetéktelen személyek belépése - és célforgalom kivételével a jármĦforgalom - jelzĘtáblákkal legyen tiltva. 2.2.8. A tárolótereket csak a tárolásra engedélyezett anyagok elhelyezésére szabad igénybe venni. 2.2.9. Tárolóterekben a csomagoláshoz nem tartozó éghetĘ anyagokat nem szabad tartani. 2.3. Tárolóterek építési követelményei 2.3.1. A tárolásra használatos építmények létesítése a jogszabály szerint. 2.3.2. Az ajtók a menekülés irányába nyíljanak, és önmĦködĘen záródjanak. A szabadba nyíló ajtók legalább 2,1 m szélesek legyenek. A helyiségeknek az ajtóknál mindkét irányban lejtĘsen kialakított kb. 0,15 m magas küszöbje legyen. A helyiség padlója 0,15 m-rel süllyeszthetĘ. 2.3.3. A padozat - a tárolt folyadékokra - folyadékzáró és nem éghetĘ legyen. 2.3.4. A tárolótér fala és padozata a felfogótér része is lehet. 2.3.5. A tárolótér jól szellĘzött és megvilágított legyen. Az épületen belüli tárolótér szellĘztetése óránként legalább ötszörös légcserét eredményezzen és a padozat közelében is hatékony legyen. 2008/28/II. szám 2.4. A szállítóedények és a telepített tartályok sérülés elleni védelme 2.4.1. A szállítóedényeket és tartályokat úgy kell elhelyezni, hogy az esetleges külsĘ sérüléstĘl védve legyenek. A védelem megoldható:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes