Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2006-53 (Year: 2006, Number: 53)
Era: 2004-2010
Section: mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. § (4) bekezdés a) pont.
Paragraph Index: 408

c) földbe süllyesztett kivitelben lehet elhelyezni. 3.2.2. A szivattyút és a szerelvényeket föld felett vagy földbe süllyesztett aknában lehet elhelyezni. 3.2.3. A tárolótartály és a szerelvények aknájának folyadékzáró kivitelûnek kell lennie. A csõvezetékeket az akna falán úgy kell átvezetni, hogy a folyadékzárást a hõtágulás ne befolyásolja. 3.3. Sûrített földgáz autógáz tároló egység elhelyezése, telepítése 3.3.1. A tárolótartály csak föld felett helyezhetõ el. 3.3.2. A szerelvények aknájának a talaj- és csapadékvíztõl védett, nem éghetõ anyagúnak kell lennie. 3.4. A cseppfolyós gáz és a sûrített földgáz töltõberendezés tûzvédelme, robbanásveszélyes terei 3.4.1. A töltõberendezés

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/bc5723fc7c2c2751334a07e75593559861646f19/dokumentumok/d77991098800e27b996c2e1103840a50a4a3a32f/letoltes