Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2009-89 (Year: 2009, Number: 89)
Era: 2004-2010
Section: Magyarországon lásd még a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet 3. számú mellékletét.
Paragraph Index: 2991

f) a gyártó nevét és a szerkezet gyártmány katalógus számát. 6.7.2.13.2 A rugóterhelésĦ nyomáscsökkentĘ szerkezeteken feltüntetett névleges átfolyási teljesítményt az ISO 4126-1:1991 szabvány szerint kell meghatározni. 6.7.2.14 A nyomáscsökkentĘ szerkezetek csatlakoztatása 6.7.2.14.1 A nyomáscsökkentĘ szerkezetekhez történĘ csatlakozásnak akkorának kell lennie, hogy szabad átfolyást biztosítson a biztonsági szerkezethez. A tartány és a nyomáscsökkentĘ szerkezet közé nem szabad zárószelepet elhelyezni, kivéve a karbantartási vagy egyéb okból kialakított kettĘs nyomáscsökkentĘ szerkezeteknél, ha a ténylegesen mĦködĘ nyomáscsökkentĘ szerkezet zárószelepe nyitott állapotban reteszelve van, vagy a zárószelepek úgy vannak összekapcsolva, hogy a kettĘs nyomáscsökkentĘ szerkezetek közül legalább az egyik mindig mĦködjön. A szellĘzĘ vagy nyomáscsökkentĘ szerkezethez vezetĘ nyílásban nem lehet semmiféle akadály, ami korlátozná vagy elzárná az áramlást a tartányból 2009/89. szám a szerkezethez. A szellĘzĘ vagy nyomáscsökkentĘ szerkezet kimenetéhez csatlakozó csĘvezetéknek, ha ilyet használnak, a kiszabadult gĘzt vagy folyadékot a szerkezetre gyakorolt minimális torlóhatással kell a szabadba vezetniük. 6.7.2.15 A nyomáscsökkentĘ szerkezetek elhelyezése 6.7.2.15.1 Minden nyomáscsökkentĘ szerkezet bemenetet a tartány tetején úgy kell elhelyezni, hogy a tartány középpontjához a lehetĘ legközelebb legyen. Minden nyomáscsökkentĘ szerkezet bemenetnek a megengedett legnagyobb töltési feltételek mellett a tartány gĘzterében kell lennie, és a szerkezetet úgy kell elhelyezni, hogy biztosítva legyen a kiszabadult gĘz akadálytalan távozása. Gyúlékony anyagok esetében a kiszabaduló gĘzt a tartánytól el kell terelni oly módon, hogy az ne csapódhasson a tartánynak. A gĘz áramlását elterelĘ védĘszerkezetek engedélyezettek, ha nem csökkentik a nyomáscsökkentĘ szerkezet szükséges teljesítményét. 6.7.2.15.2 Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy megakadályozzák illetéktelen személyeknek a nyomáscsökkentĘ szerkezethez való hozzáférését, és hogy megvédjék a szerkezetet attól, hogy a tartány felborulása esetén megsérüljön. 6.7.2.16 MérĘeszközök 6.7.2.16.1 A tartány tartalmával közvetlenül érintkezĘ, üvegbĘl készült szintjelzĘk és egyéb törékeny anyagú mérĘeszközök nem használhatók. 6.7.2.17 A mobil tartány tartószerkezete, keretváza, emelĘ és rögzítĘ szerelvényei 6.7.2.17.1 A mobil tartányt tartószerkezettel kell tervezni és gyártani, ami biztos alátámasztást nyújt a szállítás során. Erre vonatkozóan a tervezésnél a 6.7.2.2.12 pontban meghatározott erĘket és a 6.7.2.2.13 pontban meghatározott biztonsági tényezĘt kell figyelembe venni. Talpak, keretvázak, csúszótalpak vagy egyéb hasonló szerkezetek elfogadhatók. 6.7.2.17.2 A mobil tartányra szerelt eszközöktĘl (pl. talpaktól, keretváztól) és a mobil tartány emelĘ és rögzítĘ szerelvényeitĘl származó összetett feszültségek a tartány egyetlen részén sem okozhatnak túlzott feszültségeket. Minden mobil tartányt állandó emelĘ és rögzítĘ szerelvényekkel kell ellátni. Ezeket lehetĘleg a mobil tartány tartószerkezetéhez kell erĘsíteni, de rögzíthetĘk a tartányon a megtámasztási pontokon elhelyezett erĘsítĘlemezekhez is. 6.7.2.17.3 A tartószerkezet és a keretváz tervezésénél figyelembe kell venni a környezet korróziós hatását is. 6.7.2.17.4 Az emelĘvilla zsebeket zárhatóra kell kialakítani. Az emelĘvilla zsebek zárószerkezetének a keretváz állandó részét kell képeznie, vagy a keretvázhoz tartósan hozzá kell erĘsíteni. Az olyan, egyetlen tartánykamrából álló mobil tartányoknál, amelyek 3,65 m-nél rövidebbek, nem kell az emelĘvilla zsebeknek zárhatónak lenniük, amennyiben

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/88031f17acfb17c264b97866bd852a2a74e4309e/dokumentumok/e4a6414f76d105916a89074172edd4dffc261bee/letoltes