Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 492

l) a felvett áramerĘsséget. 3.1.2. Az elosztószelepek mellett fel kell tüntetni azok hovatartozását, a helyiség, a gép stb. megnevezésével. 3.1.3. A csĘvezetékek és a szerelvények színjelölése a csĘvezetékek színjelölésére vonatkozó mĦszaki követelmények szerint. 3.1.4. A névlegesnél kisebb töltetĦ palackon a tényleges töltet mennyiségét kell feltüntetni. 3.1.5. A palackot piros színĦre kell festeni és a felsĘ harmadában egy 100 mm széles, szürke színĦ körgyĦrĦvel kell megjelölni. 3.2. Feliratok. Az oltóberendezésen és a kapcsolódó helyiségeken - jól olvasható és maradó módon - a következĘ feliratokat kell elhelyezni: 3.2.1. Az oltóközpont és a tartalék palackok tárolására használatos helyiség bejáratánál SZÉN-DIOXID-VESZÉLY! A SZELLėZėNYÍLÁSOK ELTAKARÁSA TILOS! 3.2.2. A védett helyiség bejáratánál és a védett gépnél SZÉN-DIOXIDDAL ELÁRASZTHATÓ HELYISÉG (GÉP)! VÉSZJELZÉSKOR VAGY A GÁZ KIÁRAMLÁSAKOR A HELYISÉGET AZONNAL EL KELL HAGYNI! AZ OLTÓBERENDEZÉS MĥKÖDÉSE UTÁN CSAK ALAPOS SZELLėZÉST KÖVETėEN SZABAD A HELYISÉGBE BELÉPNI! 3.2.3. Ha a védett helyiségben nincs vészjelzés, amely az oltóberendezés mĦködésére figyelmeztet (személyek nem tartózkodnak állandó jelleggel a helyiségben), a bejáratnál SZÉN-DIOXIDDAL ELÁRASZTHATÓ HELYISÉG! BELÉPÉS ELėTT A HELYISÉGET ALAPOSAN KI KELL SZELLėZTETNI! A BENTTARTÓZKODÁS IDEJÉRE AZ OLTÓBERENDEZÉS TÁVINDÍTÁSÁT KI KELL KAPCSOLNI! Megjegyzés: ÖnmĦködĘ kikapcsolás esetén az utolsó mondat elmarad. 3.2.4. Az oltóberendezés üzemen kívül helyezésekor az oltóközpontban és a kézi indítás helyein A BEÉPÍTETT, SZÉN-DIOXIDDAL OLTÓ BERENDEZÉS ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZVE! 3.2.5. Az indító- és a jelzĘberendezésen, valamint a kijelzĘ egységeken a rendeltetésre utaló, egyértelmĦ feliratok legyenek. 4. VIZSGÁLAT. 4.1. Az oltóberendezés részegységeinek a vizsgálata 4.1.1. A részegységek minden egyes darabját gyártáskor vagy legkésĘbb közvetlenül a beépítés elĘtt a következĘk szerint meg kell vizsgálni. A vizsgálat eredményét jegyzĘkönyvben vagy minĘségi bizonyítványban kell rögzíteni. EllenĘrizni kell - a 2.6. és a 2.7. pont figyelembevételével - a csĘvezetékek és a szerelvények átbocsátó keresztmetszetét, a csatlakozó menetek épségét és tĦrését, a megjelöléséket (3.1. pont) és a feliratokat (3.2. pont), valamint el kell végezni a nyomáspróbákat. 4.1.2. A szerelvények nyomáspróbáját hideg vízzel, nyitott állásban, a kivezetĘnyílások lezárásával kell végezni. Ezt követĘen a szerelvények zárt állásában, azok zárképességét kell ellenĘrizni. Ha a záróelem egyúttal biztonsági szerelvény is, annak mĦködését meg kell akadályozni. A nyomáspróba megfelelĘ, ha a próba során szivárgás, csöpögés nem mutatkozik, és 1 percen belül nyomáscsökkenés nem tapasztalható. 2008/28/II. szám 4.1.3. EllenĘrizni kell a biztonsági szerelvény nyitási nyomását. A próba sikeres, ha az üzemi nyomás eléréséig szivárgás nem mutatkozik. 4.1.4. A visszacsapó szelep zéróképességét ellenĘrizni kell. A próba sikeres, ha a szelep 1 percen belül legfeljebb 0,5 ml vizet enged át. 4.1.5. Az elosztószelep vizsgálata a beépített, szén-dioxiddal oltó berendezéshez tartozó elosztószelepre vonatkozó mĦszaki követelmények szerint. 4.1.6. Az indító-berendezés részegységeit külön-külön vagy a berendezés összeszerelt állapotában együttesen kell megvizsgálni. A vizsgálatot a mĦködtetĘ energia jellemzĘjének (villamos feszültség, pneumatikus, hidraulikus nyomás stb.) alsó és felsĘ tĦréshatárán kell végezni. A vizsgálat során nem szükséges a valóságos feltételeket megvalósítani, ha a vizsgálati körülmények megnyugtató módon mesterségesen elĘállíthatók, és számíthatók vagy mérhetĘk, vagy ha a részegységek minĘsége tanúsítva van. A vizsgálat sikeres, ha indítási-mĦködési hiba nincs. 4.1.7. A jelzĘberendezést és annak vezérlĘegységeit, tartozékait részenként vagy összekapcsolva kell vizsgálni a mĦködtetĘ energia jellemzĘjének alsó és felsĘ tĦréshatárán. Minden jelzésállapotot és mĦködési módot ki kell próbálni. A vizsgálat sikeres, ha a jelzĘberendezés hiba nélkül mĦködik. 4.2. Az oltóberendezés üzembe helyezés elĘtti vizsgálata. 4.2.1. Az oltóberendezés részeinek szilárdságát nyomáspróbával kell megvizsgálni (2.6. pont). A gyĦjtĘ csĘrendszer vizsgálatát zárt elosztószelep-állással, hideg vízzel, legalább 1 percig kell végezni. A vizsgálat sikeres, ha ez idĘ alatt a szelepházon szivárgás nem mutatkozik. A csĘrendszer többi tagjának - lezárt kifúvónyílásokkal - a vizsgálatát hasonlóan kell végezni. A vizsgálat együttesen vagy szakaszonként is elvégezhetĘ. 4.2.2. A palackok szelepeinek tényleges kinyitása nélkül minden indítási lehetĘséget ki kell próbálni. Az önmĦködĘ indítást az érzékelĘk, a vezérlĘegységek mesterséges mĦködtetésével és a mĦködési állapotnak megfelelĘ helyzet elĘállításával kell próbálni. 4.2.3. Indítási módozatonként külön-külön ellenĘrizni kell a következĘket:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes