Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 749

b) az álmennyezet felett keletkezĘ tüzeket kell-e észlelni. 5.2.8.1. Ha az álmennyezet perforációja kis méretĦ és a szellĘzés kialakítása nem teszi lehetĘvé a füst álmennyezet fölé jutását, akkor az álmennyezet alatt keletkezĘ tüzek észlelésére az érzékelĘket az álmennyezet alatt kell elhelyezni. 5.2.8.2. Ha fennáll a veszélye az álmennyezet felett kialakuló tĦznek, akkor az álmennyezet felett kell elhelyezni érzékelĘket. 5.2.8.3. A 4 métert nem meghaladó belmagasságú helyiségben az álmennyezet felett elhelyezett érzékelĘk akkor használhatók az álmennyezet alatt keletkezĘ tüzek észlelésére, ha:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes