Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 1 Jelenleg a 3/1998. (I.12.) IKIM rendelet
Paragraph Index: 1631

17. 2.2. A berendezés védelmére a konténer belsĘ terében aktív, automatikus tĦzoltó rendszert kell telepíteni. 17.2.3. A szintjelzĘ rendszer elektronikus mĦködésĦ lehet, 17.2.4. A berendezés a vonatkozó jogszabály2 tĦz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezésnek minĘsül. 17.3. A III-IV. tĦzveszélyességi fokozatú folyadékot kiszolgáló konténerkútban szimpla falú tartály esetén a teljes mennyiségĦ folyadék befogadására alkalmas felfogóteret kell kialakítani.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes