Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 9/2006. (II. 27.) IM rendelet
Paragraph Index: 2018

6. TĦzoltósági beavatkozási központ 6.1.A tĦzvédelmi szakhatóság által meghatározott létesítményekben tĦzoltási beavatkozási központot kell kialakítani. 6.1.1. A tĦzoltósági beavatkozási központ a létesítmény bejáratánál vagy annak közelében – a tĦzoltósággal igazolható módon egyeztetetten – kialakított olyan helyiség, amelybĘl a tĦzoltói beavatkozáshoz szükséges és azt elĘsegítĘ tĦzvédelmi berendezések vezérelhetĘk. 6.2.A központot tĦzgátló épületszerkezetekkel kell leválasztani az egyéb helyiségektĘl. 6.3.A központba legalább PH 90 minĘsítésĦ tĦzálló kábellel kell a vezérléseket szerelni. 6.4.A kábelek tartószerkezetei (kábeltálca, stb.) oly módon kerüljenek megvalósításra, hogy azok tönkremenetele a kábelekre vonatkozó idĘtartam elĘtt ne következzen be, vagy azok tönkremenetele ne befolyásolja a kábelek mĦködĘképességét. 6.5.A központba a tĦzoltóság által meghatározott tĦzoltó technikai eszközök vezérléseit kell bekötni.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes