Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2005-59 (Year: 2005, Number: 59)
Era: 2004-2010
Section: 4. számú melléklet a 89/2005. (V. 5.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 1200

17. TÛZVÉDELEM 17.001. Az üzemeltetõ szervezetnek az illetékes országos, területi és helyi szervezetekkel együttmûködve fel kell készülnie a tûz elleni védekezésre, illetve a tûz esetén szükséges mûszaki mentésre. Ennek érdekében a külön jogszabályokban foglaltaknak megfelelõen: − kellõ hatáskörrel, létszámmal rendelkezõ tûzvédelmi szervezetet kell létrehozni, − létesítményi tûzoltóságot kell létrehoznia, − biztosítania kell a létesítményi tûzoltóság adminisztratív és anyagi mûködési feltételeit, − tûzvédelmi szabályzatot kell kidolgoznia és folyamatosan karbantartania. 17.002. A tûzvédelmi szabályzatnak tartalmaznia kell: − a létesítmény tûzvédelmi szervezetének felépítését, feladatait, mûködési és irányítási rendjét, − a létesítményhez tartozó veszélyességi övezetek, szabad terek, építmények, helyiségek, tûzszakaszok, tûzveszélyességi osztályba sorolását, és az azokra vonatkozó eseti tûzvédelmi használati szabályokat, elõírásokat, − munkahelyi tûzvédelmi szabályzat kidolgozási, és tartalmi követelményeit, a dolgozók kimenekítésének lehetõségeit, − nyitott fõvízköri berendezések környékén keletkezett tûz oltásával kapcsolatos speciális szabályokat, − mûködõ technológiai berendezések környékén keletkezett tûz oltásával kapcsolatos speciális szabályokat, − az alkalomszerû tûzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges feltételek meghatározását, − a tûzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat, − a munkavállalóknak a tûzjelzéssel, tûzoltással, mûszaki mentéssel kapcsolatos feladatait, − külsõ vállalkozókra érvényes tûzvédelmi elõírásokat, a megbízói és vállalkozói feladatokat, különösen a tûzveszélyes tevékenységekre, azok ellenõrzésére, tûzoltó felszerelések biztosítására, a munkavállalók oktatására, valamint a tûzvédelmi elõírások be nem tartásának következményeire, − a létesítményi tûzoltóság mûködésének szabályait, beleértve a szervezeti felépítést, szükséges létszámot és eszközöket. 17.003. A tûzjelzõ rendszerek, beépített tûzoltó rendszerek (szórt víz, vízköd oltó, haboltó rendszerek) karbantartását, ellenõrzését, ciklikus próbáit az üzemeltetõ szervezet belsõ minõségbiztosítási rendszere szerint jóváhagyott programokban (Kezelési Utasításokban) foglaltak szerint kell végezni és dokumentálni. 17.004. Automatikus tûzoltó rendszerek bénítása, azaz kézi üzemmódban történõ indításra történõ átállítása – ha azt a rendszer terve alapján megvalósításakor nem, vagy nem úgy engedélyezték – csak az átalakításokra (beleértve az ideiglenes átalakításokat is) vonatkozó szabályok szerint megengedett. 17.005. Biztosítani kell, hogy a mûszakos operatív üzemeltetõi személyzet és a létesítményi tûzoltóság adott esetben legrövidebb idõn belül a tûz helyszínére érkezzen és kezdje meg az oltást és a mûszaki mentést. Ennek érdekében: − a létesítmény teljes területét lefedõ tûzoltási terveket kell kidolgozni, melyek tartalmazzák: – a riasztás fokozatait, az érintett szervezeteket, és azok tevékenységét, – a menekülési, mentési útvonalakat, a kimenekítés végrehajtását, – az oltóanyag igényt, az egyes éghetõ berendezésekre, objektumokra lebontva, – az élet és balesetveszély forrásait, – az oltás közbeni, speciális technológiai vonzatokat az egyes éghetõ atomerõmûvi berendezésekre, objektumokra lebontva, – a bevetési, jelentkezési helyeket, – a rendelkezésre álló, beépített oltóberendezéseket, segédanyagokat, felszereléseket, – a beavatkozási rajzokat, részterveket, szükség szerinti részletességû helyszín- és/vagy szintrajzokat, − a létesítményi tûzoltók helyismeretét – beleértve a hermetikus teret, kábelhelyiségeket, a tûz-robbanás veszélyes és egyéb veszélyes anyagokat tároló, szállító rendszereket – megfelelõ oktatással elvárható szinten kell tartani, − a személyzet – kiemelten az operatív mûszakos személyzet – munkavégzési helyét érintõ tûzeset alatt végzendõ tevékenységét, ezen belül a létesítményi tûzoltókkal való együttmûködését is, „A–C” tûzveszélyességi osztályba sorolt építményeire, építmény részeire a munkavégzésére vonatkozó, számára oktatott dokumentumban kell szabályozni 17.006. Az üzemeltetõ szervezetnek minden, a fokozottan õrzött üzemi területen lévõ, technológiai berendezéseket tartalmazó helyiségben történt tûzesetet ki kell vizsgálnia, és minõsítenie kell. Ki kell vizsgálnia, és minõsítenie kell továbbá az atomerõmûvi blokkon kívül bekövetkezett tûzeseteket és robbanást, ha azok a létesítmény nukleáris biztonsági funkcióinak maradéktalan ellátását akadályozza, vagy akadályozta.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/75856988020759264e9c9f14431592e73688599d/dokumentumok/bc8d69e5334124eb851ec897fff39476bf30aea2/letoltes