Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 305

12. függelék az 1. rész VI. fejezetéhez A tömlĘszerelvény idĘszakos felülvizsgálata és nyomáspróbája L.1. Vizsgáló berendezés A vizsgálati nyomás elĘállítására alkalmas nyomásfokozó berendezés, önmĦködĘ nyomáskapcsolóval, és túlnyomás elleni biztonsági szeleppel. A berendezést egy vagy több, külön jogszabályban elĘírt csonkkapoccsal kell felszerelni. A berendezésnek és tartozékainak biztosítania kell a vízzel feltöltött tömlĘk légtelenítését, és a nyomás legfeljebb 2 MPa/perc nyomásfelfutási sebességgel történĘ egyenletes növelését. L.2. Eljárás L.2.1. A tömlĘszerelvényt egy lapos felületen egyenes vonalban ki kell fektetni, a vizsgáló berendezéshez csatlakoztatni és a szabad végét lezárni, majd 0,2 MPa nyomáson vízzel fel kell tölteni és légteleníteni. Ezután a nyomást növelni kell az 1. rész VI. fejezetének 9. sz. táblázatában megadott értékre, majd a tömlĘszerelvényt ezen a nyomáson kell tartani 2 percig. Ezt követĘen a nyomást fokozatosan csökkenteni és a tömlĘszerelvényt vízteleníteni kell. L.2.2. A nyomáspróba során a tömlĘszerelvények nem kapcsolhatók sorba. Megjegyzés: a vizsgálat során a tömlĘ szabad hosszirányú nyúlását és csavarodását biztosítani kell! 2008/28/II. szám

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes