Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2005-59 (Year: 2005, Number: 59)
Era: 2004-2010
Section: az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 10. § (1) bekezdésében megfogalmazott felelõsség
Paragraph Index: 2792

h) a külsõ vállalkozókra érvényes tûzvédelmi elõírásokat. 5.139. A tûzjelzõ rendszerek, beépített tûzoltó rendszerek karbantartását, ellenõrzését, ciklikus próbáit a belsõ minõségirányítási rendszer jóváhagyott programja szerint kell végezni. 5.140. Az automatikus tûzoltó rendszerek bénítása, azaz kézi indítású üzemmódra való átállítása – ha a rendszer tervének megvalósításakor nem engedélyezték – csak az átalakításokra (beleértve az ideigleneseket is) vonatkozó szabályok szerint engedhetõ meg. 5.141. Az üzemeltetõi személyzetnek biztosítania kell, hogy a tûzoltóság a tûz helyszínére a lehetõ legrövidebb idõn belül megérkezhessen. A személyzet közremûködésével biztosítani kell az oltás és a mûszaki mentés mielõbbi megkezdését. Ennek érdekében a létesítmény teljes területére tûzriadó tervet kell kidolgozni, amelynek tartalmaznia kell:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/75856988020759264e9c9f14431592e73688599d/dokumentumok/bc8d69e5334124eb851ec897fff39476bf30aea2/letoltes