Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 1154

1. OLAJTOVÁBBÍTÓ RENDSZER 1.1. Az olajat a tüzelĘberendezéshez csak gravitációs vagy szivattyús szállítással szabad eljuttatni. A különféle minĘségĦ olajok továbbítórendszere egymásnak tartaléka is lehet. A továbbítószivattyú és berendezéseinek kiválasztását a 4. rész IX/3. fejezet szerint kell elvégezni. 1.2. Az olajtovábbító csĘvezeték elhelyezése lehet - föld feletti, és - föld alatti. 1.2.1. Az olajvezetéken általában csak hegesztett csĘkötés lehet. Menetes vagy karimás kötés csak a szerelvényeken, a csĘkiegyenlítĘkön és a beépített berendezéseken vagy a vakkarimázási helyeken lehet. 1.2.2. A csĘvezetékek és tartozékaik hegesztését csak - az arra vonatkozó jogszabályban elĘírt - érvényes vizsgával rendelkezĘ, minĘsített hegesztĘ végezheti. 1.2.3. Az olajtovábbító fĘvezetékrĘl való vezetékleágazásoknál elzárószerelvények legyenek beépítve. 1.2.4. A fĦtött, kísérĘ-gĘzvezetékkel ellátott olajvezeték hĘszigetelt legyen. A hĘszigetelés csak A1, A2 anyagú lehet. 1.3. Föld feletti olajvezetéket az „ÉghetĘ folyadékok és olvadékok tároló- és kiszolgáló létesítményeinek, berendezéseinek tĦzvédelmi elĘírásai” vonatkozó mĦszaki követelmények szerint, a következĘk figyelembevételével szabad kiépíteni: 1.3.1. Olajvezetéket A1, A2 anyagú oszlopokon, vagy állványokon kell elhelyezni. TelepíthetĘk továbbá a „C”-„E” tĦzveszélyességi osztályba sorolt épületek külsĘ falai és födéme mentén, valamint tetĘzete felett. Ezekre támasztva is elhelyezhetĘ, olyan ipari épületek esetén is, amelyekben olajfelhasználás nincs. Az épületek külsĘ fala mentén az olajvezeték nyitható nyílászárókat nem keresztezhet, és a faltól olyan távolságra kell lennie, hogy a vezeték és az arra szerelt szerelvény kezelhetĘ és javítható legyen. Az „A” és a „B” tĦzveszélyességi osztályú veszélyességi övezetben, helyiségben csak az ott elhelyezett technológiai tüzelĘberendezéshez tartozó olajvezeték helyezhetĘ el a technológiához tartozó berendezéseken és vezetékeken kívül. * E fejezet tárgya a III. és a IV. tĦzveszélyességi fokozatú (4. rész XI. fejezet) tüzelĘ- vagy fĦtĘolaj (a továbbiakban: olaj) elégetésére használatos tüzelĘberendezések olajszükséglete lefejtésének és tárolásának tĦzvédelmi elĘírásai. 2008/28/II. szám 1.3.2. Föld feletti olajvezeték alsó alkotójától számított megengedett legkisebb talajszint feletti magasságok a következĘk: olyan területen, ahol sem gyalogos, sem jármĦközlekedés nincs 0,4 m, olyan területen, ahol jármĦvek nem közlekednek, oszlopokon, hidakon 2,5 m, jármĦvekkel járható utak keresztezĘdési helyein, az úttest legmagasabb pontjától számítva 4,5 m, vasútvonalak keresztezésénél az Ħrszelvény felett, de legalább 5,5 m, üzemeken belüli utaknál és iparvágányoknál, ahol hĘhatás éri (folyékony nyersvas vagy salak szállítása, stb.) védĘernyĘ vagy nem éghetĘ hĘterelĘ szigetelés szükséges, legalább 6,0 m. 1.3.3. Föld feletti olajvezeték egyéb csĘvezetéktĘl mért megengedett legkisebb függĘleges távolsága a keresztezési helyeken a következĘ legyen: 300 NÁ és az annál kisebb átmérĘjĦ olajvezeték esetén, a vezetékszigeteléssel együtt mért átmérĘje, de legalább 0,1 m, 300 NÁ-nál nagyobb átmérĘjĦ olajvezeték esetén 0,3 m, föld feletti olajvezeték és kötélpálya közti megengedett legkisebb függĘleges távolság a csille legalsó szélétĘl számítva, a sodronykötél belógását is figyelembe véve 3,0 m. Föld feletti olajvezetéket - villamos távvezetékkel való keresztezés esetén - a villamos légvezeték alatt kell átvezetni az arra vonatkozó mĦszaki követelmények és jogszabályok szerint. Az olajvezeték ezen a szakaszon külön is legyen földelve. Villamos légvezeték és olajvezeték közötti legkisebb függĘleges és vízszintes távolság meghatározásakor a tartó- és védĘszerkezetek is az olajvezeték részeinek tekintendĘk. 1.3.4. Föld feletti olajvezeték legkisebb vízszintes távolsága a következĘ legyen: iparvágány tengelyétĘl 3,2 m, az útszegély kövétĘl, az útburkolat szélétĘl, az útárok vagy az úttöltés belsĘ padkájától 1,5 m, föld alatti víz-, csatorna és melegvíz-vezeték vagy föld alatti kábel az olajvezeték tartója alapozásának szélétĘl 0,5 m, nagyfeszültségĦ villamos vezetéktĘl és villamos alállomástól az arra vonatkozó mĦszaki követelmények és jogszabályok szerint. 1.3.5. Föld feletti olajvezeték más csĘvezetékekkel együtt vezethetĘ közös oszlopon vagy tartószerkezeten. A csĘvezetékek egymás közötti távolsága tegye lehetĘvé a vezetékek javítását. Az olajvezeték forró közeget szállító csĘvezetékek hĘhatása ellen védve legyen (szigeteléssel, stb.). Oszlopokon, tartószerkezeteken vezetett föld feletti olajvezetékek és szigetelt villamos kábelek együttes vezetése megengedhetĘ. 1.3.6. Olajvezetéknek épület tetĘzete feletti vezetésekor a vezeték alsó és a tetĘ felsĘ síkja között legalább 0,3 m-es távolság legyen, továbbá lehetĘvé kell tenni a tetĘre való feljutást (lépcsĘ, hágcsó, tetĘjárda használatával) a vezeték szemrevételezésére és kezelésére. 1.3.7. Olajvezeték üzemen belül, vasúti, gépjármĦ- és gyalogjáró hidakra felfüggesztve is átvezethetĘ. A hidakra felfüggesztett olajvezeték csak hegesztett csĘkötéssel építhetĘ. A hegesztési varratok ezen a szakaszon roncsolásmentes vizsgálattal legyenek ellenĘrizve. A hegesztési varratok legalább R4 radiográfiai hibafokozatúak (Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata mĦszaki követelmény szerint) lehetnek. A híd mozgásából adódó, a csĘre ható meg nem engedhetĘ igénybevételek megakadályozására megfelelĘ kiegyenlítĘelemek beépítése szükséges. Az olajáramlás felĘli 2008/28/II. szám oldalon - az átvezetés utáni olajbetápláláskor a másik oldalon is - elzárószerelvény legyen beépítve az olajvezetékbe. 1.4. Föld alatti olajvezetéket a 4. rész IX/3. fejezet szerint, vagy a következĘk szerint szabad létesíteni: 1.4.1. Földbe ásott olajvezeték fektetési mélysége a talajszinttĘl a csĘ felsĘ alkotójáig mérve legalább 0,8 m legyen. Az olajvezeték fektetési mélysége csökkenthetĘ, ha külsĘ terhelések, dinamikus hatások és fagy, vagy dermedés ellen védve van. 1.4.2. Föld alatti olajvezeték és az általa keresztezett egyéb föld alatti építmények (vízvezeték, melegvíz-vezeték, csatornahálózat stb.) közötti legkisebb távolság 0,15 m legyen. Föld alatti olajvezeték és erĘsáramú kábel közötti távolság legalább 0,5 m legyen. Ez a távolság 0,25 mre csökkenthetĘ, ha a kábel vagy a vezeték védĘcsĘben van elhelyezve. A védĘcsĘ legalább 1 m-re nyúljon túl a keresztezett vezeték külsĘ palástján. A szerelvények a keresztezett építmények legkülsĘ vonalától számítva legalább 1 m-re legyenek. 1.4.3. Föld alatti olajvezetéknek különféle építményektĘl mért legkisebb távolsága vízszintes síkban, a vezeték párhuzamos fektetése esetén, a következĘ: útszegélytĘl 1 m, épülettĘl (a beépítés vonala mentén) 1 m, iparvágány tengelyétĘl 3,2 m, vízvezetéktĘl, csatornától 1 m, erĘsáramú kábeltĘl 1 m, fák törzsétĘl 2 m. Két vagy több olajvezeték különféle minĘségĦ olajfajták esetén is egy munkaárokba fektethetĘ. A csövek között a szükséges szerelési távolság legyen. 1.4.4. Föld alatti olajvezeték vasútvonalakkal való keresztezĘdésénél az olajvezeték védĘcsĘben legyen elhelyezve. A védĘcsĘ a vasúti töltés talpán túl legalább 1 m távolságra legyen kivezetve. Egyéb elĘírások a „Vezetékek elrendezése fĘvasúti vágányok és ezekbĘl kiágazó iparvágányok alatt” mĦszaki követelmény szerint. A védĘcsĘbe helyezett olajvezetéken csak a lehetĘ legkevesebb hegesztett kötés lehet. Ezek a varratok roncsolásmentes vizsgálattal ellenĘrizve és a csĘ fokozott korrózió elleni védelemmel és hĘszigeteléssel legyen ellátva. A védĘcsĘ végei vízmentesen legyenek lezárva. Közforgalmú vágányoknál a vágánytól számított 100 m-en belül - az olajáramlás irányából - elzárószerelvény legyen beépítve az arra vonatkozó jogszabály szerint. 1.4.5. Az olajvezeték szükség esetén védĘcsatornák, személy- és jármĦforgalomra való alagutak, aknák és más föld alatti mĦtárgyak falán is átvezethetĘ, ha az olajvezetéket megfelelĘ szigeteléssel, szükség esetén kísérĘ gĘzvezetékkel együtt védĘcsĘben helyezik el. A védĘcsĘ a keresztezett mĦtárgy határvonalán legalább 0,5 m-rel nyúljon túl és tömör, természetes vagy feltöltött, de döngölt talajon támaszkodjon. A védĘcsĘ falon való átvezetése tömített legyen, amely megoldható a csĘvezetékre hegesztett taréjnak a falba való betonozásával vagy tömszelencével. 1.5. Az olajvezeték folyókon, vízcsatornákon vagy más vízi létesítményeken átvezethet a föld alatt vagy föld felett. A tervezés és a kivitelezés az arra vonatkozó jogszabályok vagy a vízügyi és a hajózási hatóságok elĘírásai szerint. 1.6. Padlócsatornába különbözĘ olajvezeték egyéb vezetékkel (víz- vagy levegĘvezetékkel, stb.) együtt is fektethetĘ. A padlócsatornát leemelhetĘ fedĘlapok vagy taposórácsok fedjék. A padlócsatornák szellĘztethetĘk vagy száraz homokkal feltöltöttek legyenek. 1.7. Az olajvezetékbe beépített szerelvények kezelhetĘk, ellenĘrizhetĘk és javíthatók legyenek. 2008/28/II. szám A 2 m-nél magasabban elhelyezett szerelvényekhez lépcsĘvel vagy hágcsóval ellátott kezelĘpódium szükséges, vagy a szerelvények távmĦködtethetĘk legyenek. 1.8. Üzemi gázvezetékkel párhuzamosan vezetett olajvezetékek létesítése az „Ipari üzemek gázellátó rendszerének létesítése” mĦszaki követelmény szerint.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes