Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-78 (Year: 2011, Number: 78)
Era: contemporary
Section: 3. melléklet a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 673

d) biztosítsák a különbözõ helyiségek megfelelõ szellõzését, szükség szerinti leválasztását, szellõzési útvonalak kizárását, bizonyos veszélyek kockázatának elfogadható érték alá csökkentése vagy kiküszöbölése érdekében. 3.3.18.0600. A konténment hermetizálását lehetõvé kell tenni tervezésen túli üzemzavarok esetére is. Abban az esetben azonban, ha egy esemény a konténment védõburkolatának megkerülésével vezet környezeti kibocsátáshoz, a következményeket enyhíteni kell. 3.3.18.0700. A tervezésialapkiterjesztésénekintézkedéseketkelltartalmazniaarra,hogy a konténmentlégtömörsége ne romoljon lényeges mértékben egy, a tervezési alapot meghaladó balesetet követõ ésszerû idõtartam alatt, valamint a konténment nyomásának és hõmérsékletének ellenõrzésére, szabályozására, és az éghetõ gázok kezelésére is biztosítson lehetõségeket. 3.3.19. Sugárvédelem Általános követelmények 3.3.19.0100. Az ALARA-elvnek megfelelõen, a sugárvédelemnek törekednie kell az atomerõmû területén tartózkodó személyek és a lakosság sugárterhelésének ésszerûen elérhetõ legalacsonyabb szinten tartására a normál üzem, várható üzemi események és tervezési üzemzavarok során, és a tervezési alap kiterjesztésének keretein belül. 3.3.19.0200. A tervezés során figyelembe kell venni a sugárvédelem három alapelvét, az alábbiak szerint:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/56c523463ad7f94a02051f34386ca5267722f5d2/dokumentumok/68e3ea36dfd4c52213be4a94d3f7ac14072c077f/letoltes