Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-172 (Year: 2004, Number: 172)
Era: 2004-2010
Section: Melléklet a 2004. évi CVII. törvényhez
Paragraph Index: 408

2. táblázat Kén-dioxid emissziók a fosszilis tüzelõanyaggal üzemelõ kazánoknál a technológiai lehetõségek alkalmazásával 2004/172. szám Csökkentés nélküli emissziók Adalék befecskendezés Nedves leválasztás a/ Száraz leválasztás b/ Leválasztási hatásfok (%) 60 %-ig 95 % 90 %-ig Energiahatékonyság (kWel/103 m3/h) 0,1 – 1 6 – 10 3 - 6 Teljes beépített kapacitás (ECE Eur) (MWth) 194000 Melléktermék típusa Káliumsók és szálló pernye keveréke Gipsz (iszap/szennyvíz) CaSO3 *1/2 H2O és szálló pernye keveréke Fajlagos beruházási költség (ECU (1990)/kWel) 20 – 50 60 - 250 50 – 220 mg/m c/ g/kWhel mg/m c/ g/kWhel mg/m c/ g/kWhel mg/m c/ g/kWhel Kõszén d/ 1000-10000 3,5-35 400-4000 1,4-14 < 400 (< 200, 1% S) < 1,4 < 0,7 < 400 (< 200, 1% S) < 1,4 < 0,7 Barnaszén d/ 1000-20000 4,2-84 400-8000 1,7-33,6 < 400 (< 200, 1% S) < 1,7 < 0,8 < 400 (< 200, 1% S) < 1,7 < 0,8 Nehéz fûtõolaj d/ 1000-10000 2,8-28 400-4000 1,1-11 < 400 (< 200, 1% S) < 1,1 < 0,6 < 400 (< 200, 1% S) < 1,1 < 0,6 Ammóniás mosás b/ Wellman-Lord eljárás a/ Aktívszenes eljárás a/ Kombinált katalitikus eljárás a/ Leválasztási hatásfok (%) 90 %-ig 95 %- 95 %- 95 %- Energiahatékonyság (kWel/103 m3/h) 3-10 10-15 4-8 Teljes beépített kapacitás (ECE Eur) (MWth) Melléktermék típusa Ammónia mûtrágya Elemi kén Kénsav (99 tf%) Elemi kén Kénsav (99 tf%) Kénsav (70 m%) Fajlagos beruházási költség (ECU (1990)/kWel) 230-270 e/ 200-300 e/ 280-320 e/ f/ 320-350 e/ f/ mg/m c/ g/kWhel mg/m c/ g/kWhel mg/m c/ g/kWhel mg/m c/ g/kWhel Kõszén d/ < 400 (< 200, 1% S) < 1,4 < 0,7 < 400 (< 200, 1% S) < 1,4 < 0,7 < 400 (< 200, 1% S) < 1,4 < 0,7 < 400 (< 200, 1% S) < 1,4 < 0,7 Barnaszén d/ < 400 (< 200, 1% S) < 1,7 < 0,8 < 400 (< 200, 1% S) < 1,7 < 0,8 < 400 (< 200, 1% S) < 1,7 < 0,8 < 400 (< 200, 1% S) < 1,7 < 0,8 Nehéz fûtõolaj d/ < 400 (< 200, 1% S) < 1,1 < 0,6 < 400 (< 200, 1% S) < 1,1 < 0,6 < 400 (< 200, 1% S) < 1,1 < 0,6 < 400 (< 200, 1% S) < 1,1 < 0,6 a/ A tüzelõanyag nagy kéntartalma esetében a leválasztási hatásfokot hozzá kell igazítani. Ez azonban az eljárástól függhet. Ezek az eljárások rendszerint 95%-os hatásfokkal megvalósíthatók. b/ Nagy kéntartalmú tüzelõanyagok esetében korlátozott alkalmazhatóság. c/ A kibocsátás mg/m3-ben (teljes lebegõ szárazanyag tartalom), száraz, 6% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoztatva szilárd tüzelõanyagok esetén; százaz, 3% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoztatva folyékony tüzelõanyagok esetén. d/ Az átszámítási tényezõ függ a tüzelõanyag jellemzõitõl, a tüzelõanyag fajlagos gáztérfogatától és a kazán termikus hatásfokától (az átszámítási tényezõk (m3/kWhel, 36%-os termikus hatásfok figyelembevételével) a következõk: feketeszén: 3,50; barnaszén: 4,20; nehéz fûtõolaj: 2,80). e/ A fajlagos beruházási költség kis számú berendezésekre vonatkozik. f/ A fajlagos beruházási költség magában foglalja a denitrifikációs eljárás költségét. A táblázatot elsõsorban a villamos energia ágazat nagy tüzelõberendezéseire dolgozták ki. A kibocsátáscsökkentési változatok azonban más ágazatok hasonló füstgázokat kibocsátó berendezéseire is vonatkoznak.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/cc981bab7abe32d73702bf075c1a14d5944920cf/dokumentumok/3f8d0aeca607f310e66a0265ae3bbb38178da439/letoltes