Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2006-53 (Year: 2006, Number: 53)
Era: 2004-2010
Section: mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. § (4) bekezdés a) pont.
Paragraph Index: 404

b) Az a) pontban meghatározott telepítési távolság felét lehet alkalmazni a szomszédos föld feletti építmény, a 2 m-nél magasabbra növekedõ vagy nõtt növényzet, valamint a tároló egység között, ha a tároló egység föld feletti vízszintes vetületén minden irányban 1 m-rel túlnyúló, 2,5 óra tûzállóságú védõfalat létesítenek, amely a tároló egységtõl legalább 1, de legfeljebb 2 m távolságban helyezkedik el.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/bc5723fc7c2c2751334a07e75593559861646f19/dokumentumok/d77991098800e27b996c2e1103840a50a4a3a32f/letoltes