Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 912

c) a robbanásbiztos gyártmány fedele az összejelölésnek megfelelĘen felszerelt-e. 2.3. Védettség kialakításának vizsgálata A felülvizsgálat során megtekintéssel meg kell vizsgálni, hogy az alkalmazott villamos készülék és motor védettsége megfelel-e a környezet jellegére vonatkozó létesítési elĘírásnak, és látható-e rajta olyan külsérelmi nyom, amely feltételezhetĘen lerontja ezt a védettséget. 2.4. Túláramvédelem kialakításának vizsgálata 2.4.1. A berendezésben alkalmazott biztosítót, kismegszakítót szúrópróbával ellenĘrizni kell, az áthidalás mentességet, és a megengedett névleges áramerĘsséget. 2.4.2. Az önmĦködĘ (a túláramvédelem által mĦködtetett) kapcsolók közül a szúrópróbára kiválasztottakat egymás után legalább háromszor be, és ki kell kapcsolni, annak 2008/28/II. szám a megállapítására, hogy üzembiztosan mĦködĘképesek-e. Ezeken a darabokon ellenĘrzendĘ a névleges és beállítási áramerĘsség. 2.5. Feszültségcsökkenési védelem kialakításának vizsgálata 2.5.1. A fĘkapcsoló-berendezésnél megtekintéssel ellenĘrizni kell azt, hogy a világítás a kapcsoló-berendezés feszültségcsökkenési védelemmel el nem látott szakaszára csatlakozik-e, és kikapcsolódás esetén a világítás üzemben marad-e. 2.5.2. Az olyan fogyasztó-berendezésnél, amely nem mágneskapcsolón keresztül kapja táplálását, meg kell vizsgálni, hogy szükség-e a feszültségcsökkenési védelem, és ha igen, azzal ellátott-e. 3. A VILLAMOSGÉPEK ÉS FOGYASZTÓBERENDEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA 3.1. Villamos forgógépek A villamos forgógépeknél ellenĘrizni kell, hogy fel vannak-e szerelve a távmĦködtetés vagy automatikus mĦködtetés bénítására, az indítás feltételekhez való kötésére és a vészkikapcsolásra szolgáló, az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségĦ erĘsáramú villamos berendezések létesítésére vonatkozó követelmények szerint elĘírt készülékek, és szúrópróbával meg kell gyĘzĘdni arról, hogy ezek megfelelĘen mĦködnek-e. 3.2. Transzformátorok 3.2.1. A transzformátoroknál ellenĘrizni kell a hĦtĘlevegĘ megfelelĘ, akadálytalan áramlását. 3.2.2. Olajtranszformátoroknál ellenĘrizni kell az olajszivárgás mentességet, az olaj nívószintjének megfelelĘségét és a gázrelé (Buchholz-relé) – ha van ilyen – légtelenítettségét. 3.2.3. A takaréktranszformátoroknál ellenĘrizni kell azt, hogy olyan célra használják-e, amelyre takarékkapcsolás transzformátort szabad alkalmazni, továbbá ha a takaréktranszformátor többfázisú rendszer fázis- és nullavezetĘje közé kapcsolt, akkor a hálózati nullavezetĘ a közös kapocshoz kötött-e. 3.3. Egyenirányítók Az egyenirányítóknál ellenĘrizni kell, hogy a megfelelĘ szellĘzés hiánya vagy más ok rendellenes melegedést okoz-e. 3.4. Akkumulátorhelyiségek Az akkumulátorhelyiségben ellenĘrizni kell a megfelelĘ szellĘzést, és a helyiségben fejlĘdĘ gázok kiszellĘzése okoz-e veszélyhelyzetet. 3.5. Kondenzátorok 3.5.1. A fázisjavító kondenzátoroknál ellenĘrizni kell, hogy a kondenzátorok kapcsolására megfelelĘ típusú kapcsolókészülék felszerelését. 3.5.2. Kondenzátortelepeknél ellenĘrizni kell, hogy az a leválasztás után fennmaradó töltés kisütésére alkalmas ellenállásokkal ellátott-e. 3.5.3. A folyadékszigetelésĦ kondenzátoroknál ellenĘrizni kell a szigetelĘfolyadék szivárgás mentességét.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes