Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2010-31 (Year: 2010, Number: 31)
Era: contemporary
Section: hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontjában
Paragraph Index: 661

a) „RV-1”, „RV-2” besorolású helyiség és szabadtér esetén aa) a helyiségeket csak nyitott tágulási tartályú, a jelenlévõ anyagok által meghatározott, legfeljebb 70 °C hõmérsékletû melegvíz-fûtéssel szabad fûteni, ab) gõzfûtésû vezetéket vagy szerelvényt helyiségben vagy szabadtéren elhelyezni, vagy azon átvezetni tilos, ac) csak sima csõfûtõtestet (csõregisztert) szabad alkalmazni, ad) a fûtõtestet olyan színûre kell festeni, amely elüt a fûtõtestre rakódható veszélyes anyag színétõl, ae) tilos fûtési vezetéket padlócsatornában vagy nehezen hozzáférhetõ helyen vezetni, af) szabályozóvagyelzárószerelvényt,légtelenítõtvagymásfûtési szerelvénytahelyiségbentiloselhelyezni, ag) hõmérséklet-érzékelõt el szabad helyezni a helyiségben, ha kielégíti a technológia veszélyessége szerinti biztonsági követelményeket;

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/59d593fc58852f0cfe50af5cebecee305904d292/dokumentumok/71df9f128f17adeb7e659b7f34379fa74e2f191f/letoltes