Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 534

f) azonnal és egyértelmĦen jelezze a berendezés meghibásodását, mĦködési zavarát. 1.2. E fejezetben szabványhivatkozásoknál a kiadvány legutóbbi változatát kell alkalmazni, kivéve a dátummal ellátott hivatkozások esetét. 1.3. A berendezés elemei feleljenek meg a vonatkozó jogszabály, honosított harmonizált szabvány, ezek hiányában nemzeti szabvány (különösen: MSZ EN 54 és MSZ EN 50200 sorozat) elĘírásainak, vagy azzal egyenértékĦ biztonságot nyújtsanak. 1.4. A tervezést, végzĘ személyek vagy az adott tevékenységben érintett szervezet tagja rendelkezzen a jogszabályban meghatározott képesítéssel és jogosultsággal. 1.5. A kivitelezést, üzembe helyezést, karbantartást és felülvizsgálatot végzĘ személyek vagy az adott tevékenységben érintett szervezet tagja rendelkezzenek a jogszabályban meghatározott képesítéssel. 1.6. Az üzemeltetést (felügyeletet, kezelést, ellenĘrzést) ellátó személyeket a tevékenység végzéséhez szükséges ismeretekrĘl oktatásban kell részesíteni. 2008/28/II. szám 2. A BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK. A követelmények alkalmazása során, az MSZ EN 54 sorozatban használt fogalom meghatározásokon túl a 2. rész IV. fejezetének 2.1. – 2.43. pontjában meghatározott fogalmakkal egészülnek ki. 2.1. Áramkör: a tĦzjelzĘ berendezésre csatlakoztatott vezetékek, részegységek és elemek összekötött halmaza, melyek a tĦzjelzĘ rendszer többi részével csak a tĦzjelzĘ központon keresztül vannak kapcsolatban, és amelyet csak a tĦzjelzĘ központ vezérel. 2.2. Beszállító: az a szervezet, amelytĘl a telepített rendszer összes hardver részegységét és/vagy szoftverét beszerzik. Ha a telepített rendszer összes részegységét és/vagy szoftverét egy szervezet biztosítja, akkor azt rendszer beszállítónak nevezik. 2.3. Elfogadás: a megrendelĘ döntése arról, hogy a terv, a létesített tĦzjelzĘ berendezés megfelel a jogszabályban, nemzeti szabványban foglalt, és az elĘzetes egyeztetésen megállapított követelményeknek, abban az esetben, ha a tĦzjelzĘ berendezés létesítését jogszabály, nemzeti szabvány vagy a tĦzvédelmi hatóság nem írja elĘ. 2.4. ElĘjelzés: olyan figyelmeztetĘ jelzés, mikor egy érzékelĘ által észlelt jel meghaladja a normál szintet, de még nem éri el a tĦzjelzéshez tartozó szintet. 2.5. Felderítési távolság: az az úthossz, amelyet a felderítĘ személynek meg kell tenni az érintett zónán belül a tĦz pontos helyének megtalálásához. 2.6. Hálózati rendszer: több tĦzjelzĘ központ összekapcsolásával létrehozott rendszer, melyben az egyes tĦzjelzĘ központok egymással információ cserére képesek. 2.7. Harmadik fél: a telepítĘtĘl, a beszállítótól és a vevĘtĘl független testület vagy szervezet. 2.8. Hamis riasztás: az a riasztás, amely nem égési folyamattól származik. 2.9. Hiba: a berendezésnek vagy a tápellátásnak olyan jellegĦ meghibásodása, mely veszélyezteti a rendszer megfelelĘ mĦködését. 2.10. Hibajel: jel, amely egy hiba bekövetkeztére hívja fel a figyelmet. 2.11. Hibajelzés: emberek számára érzékelhetĘ hibajel. 2.12. Hierarchikus rendszer: olyan hálózat, melyben több tĦzjelzĘ központ mĦködik, úgy, hogy egy tĦzjelzĘ központ van kijelölve fĘ tĦzjelzĘ központnak, amely az alábbi funkciókat tudja ellátni:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes