Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2005-59 (Year: 2005, Number: 59)
Era: 2004-2010
Section: e) a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet szerinti ellenõrzött területet magába foglaló építmények.
Paragraph Index: 1842

d) a reaktivitás növelési korlátok túllépését. 4.181. A szabályozó rendszer végrehajtó elemei helyzet jelzõvel és végállás kapcsolóval legyenek ellátva, melyek – lehetõség szerint – közvetlenül a végrehajtó elemekrõl mûködjenek. 4.182. A szabályzó rendszer kézi mûködtetésû végrehajtó elemeinek mozgatása nem eredményezhet 0,07 $/s-nál nagyobb reaktivitás növekedési sebességet. A reaktivitást lépésenként kell növelni. Egy lépés értékessége nem haladhatja meg a 0,3 $-t. 4.3.1.4. A fûtõelem tervezése 4.183. Tervezési célkitûzés a fûtõelem meghibásodási valószínûségének alacsony értéken tartása normál üzemi állapotokban és várható üzemi tranziensek során továbbá a fûtõelem hûthetõségének fenntartása az üzemzavari helyzetekben. A fûtõelem és a kutatóreaktor tervezésében ezen célkitûzések megfelelõ módon történõ figyelembevétele érdekében az üzemanyag tervezési határértékeit megfelelõ mértékû biztonsági tartalékkal kell meghatározni. 4.184. A fûtõelemnek el kell viselnie az elhasználódási folyamatokból eredõ összes hatást. 4.185. Meghatározott fûtõelem tervezési határértékek, beleértve a megengedett hasadási termék szivárgást is, nem léphetõk túl a normál üzemi állapotok során, és a várható üzemi tranziensek során fellépõ átmeneti jellegû üzemállapotok nem okozhatják a fûtõelem jellemzõinek jelentõs további romlását. A hasadási termékek szivárgási értékét a gyakorlatilag lehetséges minimális értéken kell tartani. 4.186. Tervezési üzemzavari állapotokban a fûtõelemeknek meg kell tartaniuk helyzetüket és nem szenvedhetnek olyan mértékû alakváltozást, amely az üzemzavar utáni zónahûtés elégtelenségét eredményezi. 4.187. A fûtõelem kötegeket olyan módon kell tervezni, hogy lehetõség legyen a köteg szerkezetének felülvizsgálatára. 4.3.2. Az aktív zóna hûtése 4.3.2.1. Alapelvek 4.188. Le kell írni, és minõségileg, illetve mennyiségileg jellemezni kell a hõfejlõdés és hõátvitel jelenségének minden létrejövõ formáját, a bizonytalanságok egyidejû figyelembevételével. A hõátviteli rendszereket folyamatos üzemre, és adott hõmennyiség idõegység alatti átadására vagy elvonására kell tervezni. 4.189. Az üzemanyag, burkolat, hûtõközeg jellemzõ hõmérsékletének meghatározásakor biztosítani kell, hogy a hõátadási egyensúly felborulása esetén is megfelelõ hõkapacitás tartalék álljon rendelkezésre, amely lehetõvé teszi a károsodások elkerülését minden feltételezhetõ normál és üzemzavari helyzetben. A tartalék mértékének meghatározásakor figyelembe kell venni a számítási módszerekben és kiinduló adatokban rejlõ bizonytalanságokat. 4.190. A hûtõközeg tulajdonságaival, összetételével és tisztaságával kapcsolatos követelményeket oly módon kell meghatározni, hogy a technológia más elemeivel kölcsönhatásban vagy radioaktív sugárzás hatására a hûtõközeg hõtechnikai tulajdonságai ne degradálódjanak. A megfelelõ fizikai és kémiai tulajdonságok meglétét állandóan felügyelni kell, és megfelelõ eszközökkel gondoskodni kell ezek megfelelõ határértékeken belül tartásáról. 4.191. A reaktor hûtõ rendszere védett legyen minden olyan hatástól – beleértve a rendszer geometria megváltozását is –, amely a hõátadási-hûtési folyamatot érintheti. Meg kell akadályozni bármilyen, a biztonsági korlátokat meghaladó hûtõközeg kibocsátást. 4.192. Fel kell készülni a hûtõközeg jelentõs mérvû elvesztésének vagy bármilyen a hûtést csökkentõ változásnak a jelzésére, amennyiben ez a folyamat csökkenti a rendszer biztonságát. 4.193. A hûtõközeg pótlását biztosítani kell. A pótlást végzõ rendszernek a kutatóreaktor biztonsági elemzéseiben meghatározott kondíciók szerint képesnek kell lennie a hûtõközegvesztés szükséges mértékû kompenzálására. 4.3.2.2. A reaktor hûtõrendszerének tervezése 4.194. Biztosítani kell a keletkezõ hõ elvezetését a várható üzemi események és feltételezett üzemzavarok során a kutatóreaktor egész élettartama alatt, tekintet nélkül a reaktor üzemeltethetõségére vagy külsõ erõforrások elérhetõségére. 4.195. Vizsgálni és azonosítani kell a hûtõközeg állapotában és összetételében nukleáris hatások miatt bekövetkezõ lehetséges változásokat. Megfelelõ mûszaki megoldások felhasználásával vagy az aktív zóna tervezési paramétereinek megfelelõ megválasztásával gondoskodni kell az ilyen változások mérséklésérõl. 4.196. Már a tervezéskor megfelelõ intézkedéseket kell elõirányozni hûtõközeg szivárgásának minimalizálására és ennek meghatározott határértéken belül tartására, biztonságos összegyûjtésére, feldolgozására és tárolására. 4.3.2.3. A reaktor hûtõkörének felülvizsgálata az üzemeltetés során 4.197. A reaktor hûtõkör szerkezeti részegységeit oly módon kell tervezni, hogy a kutatóreaktor megvalósítása (gyártása és szerelése) és üzemeltetése során a biztonsági rendszerek, rendszerelemek vizsgálatát és ellenõrzését el lehessen végezni. 4.198. Gondoskodni kell megfelelõ ellenõrzési és vizsgálati program összeállításáról, a reaktortartály és a biztonsági rendszerek, rendszerelemek anyagának megfigyelésére, melynek végrehajtásával meghatározható, hogy a radioaktív sugárzás, a mechanikai, termikus és vegyi igénybevétel milyen hatást vált ki a szerkezeti anyagok állapotában és ezen keresztül a biztonsági rendszerek, rendszerelemek üzemének megbízhatóságában. 4.3.2.4. A hõhordozó mennyisége, pótlása és tisztítása 4.199. A hûtõ rendszernek rendelkeznie kell hûtõközeg betöltést és elvételt végzõ rendszerrel, amely képes a hûtõközeg mennyiségét, térfogatát, nyomását a tervezett határértékek között tartani normál üzemben, valamint képes kis mértékû hõhordozó szivárgást pótolni, lehetõvé téve ezzel a reaktor normál módon történõ hûtését. 4.200. A reaktor hûtõ rendszerének rendelkeznie kell tisztító rendszerrel, amely a normál üzemi állapotokban és várható üzemi tranziensek során képes a radioaktív anyagok kivonására a hõhordozóból. 4.201. A tisztító rendszer teljesítõképességét a fûtõelemek megengedhetõ szivárgására és a hûtõköri jellemzõ korróziós folyamatokra vonatkozó konzervatív biztonsági tartalékot magában foglaló tervezési határértékek alapján kell meghatározni. 4.3.2.5. Az aktív zóna üzemzavari hûtése 4.202. Amennyiben a kutatóreaktor biztonsági elemzései azt indokolttá teszik, az üzemzavari állapotokra tekintettel (pl. hûtõközeg vesztés) olyan rendszereket kell kialakítani a létesítményben, amelyek hûtõközeg pótlás révén vagy valamilyen egyéb módon biztosítják a hatékony zónahûtést úgy, hogy a fûtõelem hûthetõségével kapcsolatos tervezési határértékek túllépése nem következik be, azaz:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/75856988020759264e9c9f14431592e73688599d/dokumentumok/bc8d69e5334124eb851ec897fff39476bf30aea2/letoltes