Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-78 (Year: 2011, Number: 78)
Era: contemporary
Section: 6. melléklet a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 1198

f) hogy a nukleáris létesítmény légnemû kibocsátásai csak az ellenõrzött kibocsátási pontokon keresztül jussanak ki a környezetbe. 6.2.5.0500. Tervezéskor figyelembe kell venni a lehetséges szélsebességet és a környezetben lévõ természeti és mûtárgyak nyomásmódosító hatásait. A befúvó szellõzõrendszerekbeis szûrõket kell telepíteni, szükség esetén annak biztosítására, hogy a környezetbõl beszívott levegõ ne legyen szennyezett. 6.2.5.0600. A szellõzõrendszer szûrõit úgy kell elhelyezni, hogy az átmeneti tároló területén tartózkodó személyek sugárterhelése minimalizálható legyen, és ahol szükséges, biológiai védelmet kell felszerelni. Gondoskodni kell a szûrõbetétek biztonságos cserélhetõségérõl, és a szennyezett szûrõbetétek biztonságos tárolásáról. Eszközöket kell biztosítani ahhoz, hogy a szûrõk cserélhetõek legyenek a szellõzés hatásosságának romlása nélkül. 6.2.5.0700. A tervezéskor gondoskodni kell arról, hogy megfelelõ vészjelzõ és beavatkozási lehetõség álljon rendelkezésre a szellõzõrendszerek ellenõrzéséhez és mûködtetéséhez. 6.2.6. Sugárvédelem 6.2.6.0100. Az átmeneti tároló területén tartózkodó személyek, a lakosság és a környezet az ionizáló sugárzás káros hatásaival szembeni védelme érdekében:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/56c523463ad7f94a02051f34386ca5267722f5d2/dokumentumok/68e3ea36dfd4c52213be4a94d3f7ac14072c077f/letoltes