Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 918

6. VEZETÉKEK FELÜLVIZSGÁLATA 6.1. A vezetékek alkalmazhatósága EllenĘrizni kell, hogy nem használják-e a földet üzemszerĦ áramok vezetésére. 6.2. A vezetékek kiválasztása A szabadon szerelt vezetékeknél a szerkezet megbontása nélkül szemmel követhetĘ helyeken mindenütt, a többi vezetékeknél az egyéb vizsgálatok céljára feltárt minden helyen, de legalább helyiségenként egy találomra kiválasztott helyen ellenĘrizni kell az alkalmazott vezetéktípus létesítési biztonsági elĘírásoknak való megfelelĘsségét. 6.3. A vezetékek állapota A vezetékek állapotának vizsgálatakor a 3. rész I. fejezet 6.2. pont szerinti helyeken, valamint a 3. rész I. fejezet 6.8. pont meghatározott szigetelési ellenállás vizsgálata által megállapított negatív tapasztalatú szakaszon szerszám használata nélkül, hozzáférhetĘ helyen megtekintéssel, esetleg más módon ellenĘrizni kell a vezetékeken szigetelési hiányosság mentességét és a vezeték szigetelésének – túlterhelés vagy a hosszú használati idĘ következtében – elöregedés mentességét. 6.4. A vezetékek túláramvédelme 6.4.1. A vezetékek 25 A-nél nagyobb névleges áramerĘsségĦ túláramvédelmi szerveinek (biztosító, kismegszakító, stb.) beépítési helyén szúrópróbaszerĦ megtekintéssel ellenĘrizni kell a tiltás ellenére elhelyeztek-e túláramvédelmi szervet (biztosítót, kismegszakítót):

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes