Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 1069

d) legalább 5 m2 talajjal érintkezĘ felületĦ acélbetétes betonalap. 2008/28/II. szám 6.3.1.1. Az épületek vízszigeteléssel ellátott betonalapja csak akkor felel meg betonalap földelĘnek, ha az erre a célra felhasznált acélbetéteket körülvevĘ beton közvetlenül, szigetelés nélkül érintkezik a talajjal. 6.3.1.2. A földelés készítésének követelményeit, valamint a felhasználható anyagokat és a szükséges méreteket a földelĘkre vonatkozó követelmények határozzák meg. 6.3.2. Ha a földelési ellenállás fokozata „r”, a földelĘ méretei – a 3. rész III. fejezet 3. cím 6.2. pontjának b) alpontjában meghatározott földelési ellenállástól függetlenül – feleljenek meg e címnek 6.3.1. pontban meghatározott legkisebb értékeknek. 6.4. Természetes földelĘként használható minden olyan talajban fekvĘ, a talajjal vagy a talajvízzel közvetlenül vagy betonon keresztül érintkezĘ fémtárgy, amely megfelel a földelĘ fokozatára és a földelési ellenállására vonatkozó a 3. rész III. fejezet 3. cím 6.1. és 6.2. pontja követelményeinek, és amelynek a villámhárítóval való fémes összekötése nem esik tilalom alá. 6.4.1. SzigetelĘ burkolattal ellátott fémtárgy csak akkor használható természetes földelĘként, ha kielégíti a földelési ellenállásra vonatkozó, a 3. rész III. fejezet 3. cím 6.2. pontjának b) alpontjában meghatározott követelményeket. 6.4.2. Az „F1x” fokozatú természetes földelĘ méretei feleljenek meg a talajjal érintkezĘ fémtárgy alakját figyelembe véve a 3. rész III. fejezet 3. cím 6.3.1. pontban meghatározott méreteknek. SzigetelĘ bevonattal ellátott fémtárgyra ebben az estben is a 3. rész III. fejezet 3. cím 6.4.1. pontja vonatkozik. 6.4.3. Betonalap-földelés esetén az „F4” fokozat kivételével mindig kielégíti a követelményeket. Az „F4r” fokozat követelményeinek teljesítéséhez az szükséges, hogy az acélbetétek összefüggĘ hálózatot (különösen a keretföldelĘ a szükség szerint kialakított áthidalásokkal) alkossanak és a betonalap-földelés a védendĘ épület egész területére kiterjedjen. 6.5. Mérési hely. 6.5.1. A villámhárító földelés vizsgálatára mérési helyet kell kialakítani, amely a levezetĘ és a földelĘvezetĘ között bontható vizsgáló-összekötĘ vagy a levezetĘn – vagy a földelĘvezetĘ földfelszín fölötti részén – kialakított nem bontható (csak mĦszer csatlakoztatására szolgáló) vizsgáló-csatlakozó legyen. 6.5.2. Vizsgáló-összekötĘt kell alkalmazni, ha a levezetĘ- és a földelĘrendszer kialakítása olyan, hogy a földelés a villámhárító berendezésrĘl leválasztható, és ez a leválasztás nem tilos. 6.5.3. Vizsgáló-csatlakozót kell a villámhárító berendezés bármely elérhetĘ részén kialakítani, ha vizsgáló-összekötĘ a 3. rész III. fejezet 3. cím 6.5.2. pontja szerint nem alkalmazható. 6.5.3.1. Vizsgálócsatlakozót kell kialakítani általában az épület valamennyi levezetĘjén vagy legalább annyin, hogy a mérési helyek (az épület alapterületén) egymástól legfeljebb 40 m távolságra legyenek. Ha ez a követelmény másként nem teljesíthetĘ, nagykiterjedésĦ, csarnokszerĦ épület belsĘ levezetĘjén is kell vizsgálócsatlakozót kialakítani.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes