Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-78 (Year: 2011, Number: 78)
Era: contemporary
Section: 5. melléklet a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 992

h) biztosítja,hogy a nukleárislétesítmény különbözõzónákbasorolthelyiségeinbelülilégáramokcsakaz ellenõrzött kibocsátási pontokon keresztül jutnak ki a környezetbe. 5.2.21.0700. Tervezéskor figyelembe kell venni a lehetséges szélsebességet és a környezetben lévõ természeti és mûtárgyak nyomásmódosító hatását. Szükség esetén a légbeszívás útvonalába is szûrõket kell telepíteni, hogy a környezetbõl beszívott levegõ ne legyen szennyezett. 5.2.21.0800. A szellõztetõ rendszer szûrõit úgy kell elhelyezni, hogy a kutatóreaktor területén tartózkodó személyek sugárterhelése minimális legyen, ahol szükséges, biológiai védelmet kell felszerelni. Gondoskodni kell a szûrõbetétek biztonságos cserélhetõségérõl és a szennyezett szûrõbetétek biztonságos tárolásáról. 5.2.21.0900. A tervezéskor gondoskodni kell arról, hogy megfelelõ vészjelzõ és beavatkozási lehetõség álljon rendelkezésre a szellõztetõ rendszerek ellenõrzéséhez és üzemeltetéséhez. 5.2.22. Mûszerezés, információ-, villamos- és irányítástechnika 5.2.22.0100. A biztonság szempontjából fontos rendszerelemek villamos betáplálását olyan forrásból kell biztosítani, amelynek megbízhatósága összhangban van a rendszerelemek fontosságával, teljesítmény-igényével. A mûszeres ellenõrzés, vészjelzés és kommunikációs feladatokat ellátó rendszerek, rendszerelemek villamos betáplálását – amennyiben a biztonsági elemzések azt indokolják – szünetmentes forrásról kell biztosítani. 5.2.22.0200. A villamos betáplálás mennyiségére, idõtartamára, teljesítményére és folyamatosságára vonatkozó elvárásokat a biztonság szempontjából fontos rendszer, rendszerelem mûködésére vonatkozó követelményekkel összhangban kell meghatározni. 5.2.22.0300. A tervezést olyan elismert elõírások, útmutatók és szabványok követelményeinek megfelelõen kell végezni, amelyek a biztonság szempontjából fontos rendszerek, rendszerelemek megfelelõ szintû mûködõképességét biztosítják. 5.2.22.0400. Villamos betápláló rendszerek esetében a külsõ, váltakozó áramú betáplálás elvesztése nem vezethet balesethez. 5.2.22.0500. Biztosítani kell azt, hogy az inverterek vagy bármely nem szinuszos fogyasztók által generált feszültség-felharmonikusok ne károsítsák a megtáplált rendszer funkcióit. 5.2.22.0600. Olyan mûszereket kell beépíteni, amelyek a normál üzem, a várható üzemi események, a tervezési üzemzavarok alatt a biztonság szempontjából fontos paramétereket, rendszereket, rendszerelemeket ellenõrzik. Külön figyelmet kell fordítani azon rendszerek, rendszerelemek üzemi paramétereire, amelyek befolyásolhatják a reaktivitást, az aktív zóna hûtését, a maradványhõelszállítását,a fûtõelemek, az aktív zóna hûtõkör és a reaktorépület integritását. Az ellenõrzõ- és mérõmûszerek egy részének alkalmasnak kell lennie arra, hogy információt adjanak a nukleáris létesítmény állapotáról baleset kialakulása során is a baleset-elhárítási döntéshozatal számára. 5.2.22.0700. A biztonság szempontjából fontos rendszerek, rendszerelemek mûszer- és irányítástechnikai konfigurációjának közvetlen, ismert és egyértelmû kapcsolatban kell lennie a kutatóreaktor viselkedésével, fizikai paramétereivel. 5.2.22.0800. Ha egy fizikai paraméter mérése a gyakorlatban nem megoldható, a várható üzemi események és a tervezési üzemzavarok észlelése érdekében biztosítani kell, hogy a helyette figyelembe vett származtatott érték szoros fizikai- és idõbeni kapcsolatban álljon a detektálandó eseménnyel. Az átvitel során minden zavarást, információt eltorzító körülményt meg kell vizsgálni és intézkedni kell arról, hogy a zavarás a lehetõ legkisebbre csökkenjen. 5.2.22.0900. Biztosítani kell, hogy a biztonság szempontjából fontos rendszer, rendszerelem mûszer- és irányítástechnikai konfigurációja, mûködtetõ logikája és a hozzá tartozó adatok csak tervezett és tesztelt módon, vagy szigorú adminisztratív ellenõrzés mellett legyenek megváltoztathatók. 5.2.22.1000. Megfelelõ kommunikációs, hírközlési rendszert kell kiépíteni a különbözõ helyszínek közötti információáramlás és utasítástovábbítás céljából. Kommunikációs kapcsolatot kell biztosítani olyan külsõ szervezetek felé is, amelyek tevékenységére szükség lehet normál üzem, várható üzemi esemény, tervezési üzemzavar és baleset során. A kommunikációs rendszerek semmilyen káros vagy zavaró hatással nem lehetnek a biztonság szempontjából fontos,irányítástechnikairendszerekre,rendszerelemekre,ugyanakkorbiztosítanikellarendszerekzavarvédettségét. 5.2.22.1100. A mûszerés irányítástechnikai rendszerek kialakításával és alkalmazásával biztosítani kell a kutatóreaktor biztonsága szempontjából fontos paraméterek mérését, az egyes rendszereknek, rendszerelemeknek adott utasítások és a mérési eredmények automatikus regisztrálását, archiválási lehetõségét olyan módon, hogy a normál üzem, a várható üzemi események és a tervezési üzemzavarok nyomon követése, elemzése késõbbi idõpontban elvégezhetõ legyen. 5.2.22.1200. Biztosítani kell a biztonság szempontjából fontos szabályzó, vezérlõ és ellenõrzõ irányítástechnikai rendszerek elválasztását, és ezek visszahatás-mentességét. 5.2.22.1300. Megfelelõ vezérlési- és szabályozási eszközöket kell alkalmazni üzemi paraméterek és rendszerek, rendszerelemek elõírt üzemi tartományban tartása céljából. 5.2.22.1400. A védelmi mûködéshez hozzátartozó jelzések nem lehetnek önnyugtázóak, függetlenül attól, hogy a kezdeti esemény fennáll vagy sem. A munkavállalók számára szóló védelmi mûködéshez tartozó jelzések a határérték-túllépés megszûnése után is csak a munkavállalók beavatkozásával lehetnek nyugtázhatóak. 5.2.22.1500. Az irányítástechnikai rendszereknek idõben és stabil módon kell válaszolniuk az üzemelésben bekövetkezõ zavarokra anélkül, hogy védelmi mûködéseket kiváltanának. 5.2.22.1600. Elemezni kell az összes lehetséges és elõrelátható módját annak, ahogyan az irányítástechnikai rendszerek – akár többszörös meghibásodás következtében – biztonságvédelmi mûködést okoznak. Az irányítástechnikai rendszer hibái nem vezethetnek gyakori biztonságvédelmi mûködéshez. 5.2.22.1700. Számítógép vagy más programozható eszköz biztonsági funkcióra alkalmazásakor igazolni kell, hogy a programozható eszköz és a program tervezése, gyártása és installációja kielégíti a biztonsági követelményeket. 5.2.22.1800. A biztonság szempontjából fontos ellenõrzõ- és mérõkészülékeket úgy kell tervezni, hogy a készülék meghibásodása vagy a mérendõ mennyiség méréshatáron kívülre kerülése megfelelõ kijelzés révén vagy valamilyen egyéb megbízható módon észlelhetõ legyen. Vezénylõterem 5.2.22.1900. Vezénylõtermet kell kialakítani a kutatóreaktor biztonságos állapotban tartására irányuló tevékenységek végrehajtására normál üzemben, várható üzemi események és tervezési üzemzavarok esetén. A vezénylõtermet úgy kell kialakítani, hogy a rendszerelem-hibák hatása ne veszélyeztesse a vezénylõtermi munkavégzést. 5.2.22.2000. A vezénylõteremben megfelelõ munkafeltételeket kell kialakítani és intézkedéseket kell tenni a vezénylõtermi személyzet védelme érdekében úgy, hogy a vezénylõterem tervezési üzemzavarok alatt is megközelíthetõ legyen, és az ott dolgozó személyek sugárterhelése az elfogadható határértékek alatt maradjon. Amennyibenabiztonságielemzésekszerintazindokolt,lehetõvékelltenniazatomreaktorleállításátmáshelyiségbõlis. 5.2.22.2100. A kutatóreaktort földrengésjelzõ és regisztráló rendszerrel kell megtervezni és ellátni, amely rögzíti a késõbbi elemzések céljára a nukleáris létesítmény jellemzõ pontjain a rengések által kiváltott szerkezeti gyorsulás-válaszidõ jeleket, és jelzéseket ad a vezénylõtermi személyzet számára. Ha ilyen létesül, akkor annak a redundancia, csatornaszám és megbízhatóság tekintetében illeszkednie kell a védelmi rendszerhez. Az önálló földrengés-mûszerezés létesítése nem kötelezõ, ha a nukleáris létesítményt ért hatás értékeléséhez szükséges adatok más módon biztosíthatók. 5.2.22.2200. A biztonságra hatással lévõ változásokkezelésére elégséges kijelzõ beavatkozó és archiváló eszközöknek kell az operátor rendelkezésére állnia a vezénylõteremben a normál üzemben, várható üzemi események esetén, tervezési üzemzavarok során és – szükség esetén – baleseti helyzetekben is a következõk céljából:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/56c523463ad7f94a02051f34386ca5267722f5d2/dokumentumok/68e3ea36dfd4c52213be4a94d3f7ac14072c077f/letoltes