Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 380

1. táblázat A szerelvények (tartozékok) darabszám föld alatti föld feletti megnevezése hivatkozás tĦzcsaphoz C-jelĦ állványcsĘ * - TĦzcsapkulcs * mm belsĘ átmérĘjĦ nyomótömlĘ szerelvény MSZ EN 14540 SugárcsĘ 52-C * Egyetemes kapocskulcs * 75/52-B/C-jelĦ áttétkapocs * - 1.3.1. Az 1. rész XVII. fejezetének 1. táblázatában a *-al jelölt hivatkozások esetében a tartozékoknak a hatályos honosított szabványok vagy jogszabályban foglalt tĦzvédelmi mĦszaki követelményeknek kell megfelelniük. 1.4. A szerelvényszekrénynek szilárdságilag megfelelĘen méretezettnek kell lennie. A szerelvényszekrény szilárdsága akkor megfelelĘ, ha 5 perc vizsgálati idĘ után a szekrény ajtaja legalább 120°-os szögben kinyitható és használatot befolyásoló alakváltozások nem keletkeznek. Az erre vonatkozó vizsgálatot az 1. rész XVII. fejezete 1. függelékének 1. pontja szerint kell elvégezni. 1.5. A szerelvények (tartozékok) úgy legyenek a szerelvényszekrényekben rögzítve, hogy tegyék lehetĘvé a gyors kiemelést. A szerelvények a szekrény aljával nem érintkezhetnek. A szerelvények tartóelemeinek megfelelĘ szilárdságúnak kell lennie. A tartóelemek szilárdsága megfelelĘ, ha 5 perc vizsgálati idĘ alatt a szerelvények a tartóelembĘl 2008/28/II. szám nem mozdulnak ki. A tartóelemek maradó alakváltozása nem megengedett. Az erre vonatkozó vizsgálatot az 1. rész XVII. fejezete 1 függelékének 2. pontja szerint kell elvégezni. 1.6. A függeszthetĘ szerelvényszekrény hátlapján, felül két, alul legalább egy rögzítési pontnak (fül, furat stb.) kell lennie. A falba süllyesztett szekrényt maradó módon rögzíteni kell. 1.7. A szerelvényszekrény jól szellĘztetettnek kell lennie és a belsĘ vízelvezetést is lehetĘvé kell tenni. Amennyiben a szerelvények tárolására a szekrény alján elhelyezett tartókat alkalmaznak, azok behelyezett állapotukban nem akadályozhatják a szekrény szellĘzését és a szabad vízelvezetést. A szerelvényszekrény jól szellĘztetettnek minĘsül, ha a vízelvezetĘ-szellĘzĘ nyílások területe az alsó zárólemez belsĘ alapterületének legalább 0,2%- a. A vízelvezetést gyakorlati próbával kell ellenĘrizni. 1.8. Az acél alkatrészeket korrózióvédelemmel kell ellátni. Az alkatrészek lehetnek festett vagy festetlen kivitelĦek. A szerelvényszekrény felületét RAL 3000 piros színnel kell ellátni. Az acél alkatrészek korrózióállóságára vonatkozó követelmény az MSZ EN 671-2 9.1. pontjának történĘ megfelelés, az erre vonatkozó vizsgálatot az MSZ EN 671-2 B melléklet alapján kell végrehajtani. 1.9. A szerelvényszekrényeknek legyen ajtaja, ami zárható kivitelĦ is lehet. 1.10. A zárható szerelvényszekrényeket vésznyitó berendezéssel kell ellátni. A zárat törhetĘ anyagú tárcsa is védheti. Ha a vésznyitás elérését törhetĘ üvegtárcsa védi, ezt úgy kell kialakítani, hogy a nyitóberendezés mĦködtetésekor és széttörésekor ne maradjanak vissza kiálló részek vagy éles élek, amelyek sérüléseket okozhatnak. A felülvizsgálat felügyelet és karbantartás céljából a zár kulccsal nyitható legyen. 1.11. A szekrények más oltóberendezést, valamint tĦzjelzéshez kézi jelzésadót is tartalmazhatnak, ha ezek a berendezések a tartozékok kivételét a szerelvényszekrénybĘl nem korlátozzák, vagy akadályozzák. 1.12. A szerelvényszekrény ajtók legalább 150°-ban nyithatóak legyenek, és ne akadályozzák a tartozékok kivételét. 1.13. Az ajtónak kellĘen merevnek, nyithatóságának és zárhatóságának kifogástalannak kell lennie. (Amennyiben az ajtó redĘny, úgy annak egy kézzel nyithatónak kell lennie.) Az ajtó merevsége akkor megfelelĘ, ha 5 perc vizsgálati idĘ elteltével terhelés nélkül zárható marad. Csapóajtó kialakítása nem megengedett. Az erre vonatkozó vizsgálatot az 1. rész XVII. fejezete 1 függelékének 3. pontja szerint kell elvégezni. 1.14. Az ajtó felsĘ részén jól olvasható, minimum 60 mm magas betĦkkel TĥZCSAPSZERELVÉNYEK feliratot kell elhelyezni. A felirat kialakítása történhet festéssel, öntapadó fóliával, vagy bármilyen maradandó módon történĘ feliratozással. A felirat színe a háttér színtĘl eltérĘ legyen a jól láthatóság érdekében. 1.15. Amennyiben a szerelvényszekrények más oltóberendezést, vagy tĦzjelzéshez kézi jelzésadót is tartalmaznak, azok megnevezését is jól láthatóan fel kell tüntetni, az 1. rész XVII. fejezetének 1.14. pont elĘírásai szerint. 1.16. A tartozékként elhelyezett vízzáró lapos nyomótömlĘk tárolhatóak tömlĘdobon vagy tömlĘkosárban is. A tömlĘtároló követelményei az MSZ EN 671-2 4.3. pont elĘírásai szerint. 2. A SZERELVÉNYSZEKRÉNYEK MEGJELÖLÉSE. 2.1. A szerelvényszekrényen, maradandó módon és jól olvashatóan fel kell tüntetni az alábbiakat:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes