Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-78 (Year: 2011, Number: 78)
Era: contemporary
Section: 4. melléklet a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 799

c) legyen hatékony intézkedési terv a hibás nukleáris üzemanyag kezelésére, a meghibásodás okának feltárására. 4.7.0.0900. Folyamatosanfenn kelltartani a biztonságijelentésbenindokolt mértékû tervezési üzemzavarizónakirakás feltételeit. 4.7.0.1000. Az engedélyes teljes körû nyilvántartási és ellenõrzési rendszert mûködtet, amely igazolja a nukleáris üzemanyagra vonatkozó nemzetközi egyezmények és hazai jogszabályok követelményeinek betartását. 4.7.0.1100. A berakás sorrendjét, a tevékenységek helyes végrehajtásának ellenõrzését és a kialakított konfiguráció fizikai mérésekkel történõ ellenõrzését írásos, jóváhagyott dokumentummal kell szabályozni. 4.7.0.1200. A fûtõelemkötegek élettörténeti adatait, azaz a fûtõelemkötegek viselkedését a szállítóeszközökben, a tárolókban, az aktív zónában, az aktív zónában töltött idõszak üzemeltetési paramétereit és a nukleáris biztonsággal kapcsolatos egyéb információkat a nukleáris létesítménybe szállítástól a kiszállításig rögzíteni és értékelni kell. 4.8. ÁTALAKÍTÁSOK, IDEIGLENES MÓDOSÍTÁSOK VÉGREHAJTÁSA 4.8.1. A változtatások fajtái, differenciált megközelítés alkalmazása 4.8.1.0100. Az atomerõmûvi blokk fizikai állapotának, az engedélyes szervezeti felépítésének, az irányítási rendszerének, valamint a mûszaki és szabályozó dokumentumoknak a szándékolt megváltoztatása ideiglenes átalakításnak minõsül, ha a változtatást ideiglenes jelleggel hajtják végre, átalakításnak minõsül, ha a változtatást végleges jelleggel hajtják végre. 4.8.1.0200. Az ideiglenes átalakításokon belül külön csoportot képezhetnek az ideiglenes módosítások, amelyekkel szembeni követelményeket az 4.5. pont határozza meg. 4.8.1.0300. Az ideiglenes átalakítások esetében is el kell készíteni a 4.8.2.0800. pont szerinti kategóriába sorolást, és ha az ideiglenes átalakítás az 1. vagy a 2. kategóriába tartozik, akkor mindenben az általános követelmények szerint kell eljárni. A 3. kategóriába sorolt ideiglenes átalakításokra külön, egyszerûsített követelmények vonatkoznak, melyeket az engedélyes a 4.8.2.0500. és a 4.8.2.0600. pont szerinti belsõ szabályozásában meghatároz. 4.8.2. Az átalakítások belsõ szabályozása, általános követelmények 4.8.2.0100. Az engedélyesnek változáskezelési politikával kell rendelkeznie, amely biztosítja a nukleáris biztonság elsõdlegességét, és összhangban van az engedélyes hosszú távú stratégiájával és céljaival. 4.8.2.0200. Az engedélyesnek minden típusú változtatásra alkalmazható, rendszerezett, átlátható és pontos változáskezelési folyamatleírással kell rendelkeznie, amely tartalmazza a változtatás külsõ vagy belsõ kényszerítõ okának azonosítását, a változtatás értékelését, tervezését, megvalósítását és folyamatos ellenõrzését szolgáló lépéseket. 4.8.2.0300. Minden átalakításra alkalmazni kell a változáskezelési folyamatot. 4.8.2.0400. Az átalakítás nem csökkentheti a nukleáris biztonságot. 4.8.2.0500. Az átalakításokkal összefüggõ tevékenységeket az engedélyes az irányítási rendszerébe illeszkedõ szabályozás alapján végzi és felügyeli. Az átalakítások mûszaki és biztonsági megfelelõségét, a nukleáris biztonsági követelmények teljesülését biztosító eljárások rendszerét, az átalakítások életciklusa, annak meghatározó fázisai figyelembevételével kell kialakítani. 4.8.2.0600. Az engedélyes az átalakításokmûszakiés biztonságimegfelelõségét,a nukleárisbiztonságikövetelmények teljesülését az átalakítási kategóriák szerint differenciált szabályozást tartalmazó eljárás alkalmazásával biztosítja. A szabályozásnak tartalmaznia kell a valószínûségi biztonsági elemzések felhasználási módját mind az átalakítások szükségességének megállapításánál, mind pedig megfelelõségük értékelésénél. 4.8.2.0700. Az átalakítások felügyeletét és az átalakításra vonatkozó, egyedi hatósági elõírások érvényesítését az engedélyesnek ezzel a feladattal megbízott, független szervezeti egysége látja el. A felügyelet és a belsõ független felülvizsgálat elvégzésére nem jelölhetõk ki olyan munkavállalók, akik az átalakítást kezdeményezték, tervezésében, elõkészítésében, végrehajtásban részt vettek. 4.8.2.0800. A differenciált megközelítés érvényesítése érdekében az átalakítást a biztonsági jelentõsége alapján kategorizálni kell az alábbiak szerint, az engedélyes irányítási rendszerébe illeszkedõ eljárás alkalmazásával:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/56c523463ad7f94a02051f34386ca5267722f5d2/dokumentumok/68e3ea36dfd4c52213be4a94d3f7ac14072c077f/letoltes