Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 734

10. táblázat Vonali füstérzékelĘk felfüggesztése A tetĘ dĘlésszöge kisebb 15o-nál Nagyobb vagy egyenlĘ, mint 15o Belmagasság Minimális belógás Maximális belógás Minimális belógás Maximális belógás 6 méterig 30 cm 50 cm 30 cm 70 cm 6-12 méter közt 30 cm 60 cm 40 cm 90 cm 12-16 méter között 40 cm 70 cm 60 cm 110 cm 16 méter felet 50 cm 80 cm 70 cm 130 cm 5.2.5. A födémmezĘben megjelenĘ építészeti, épületgépészeti, belsĘépítészeti elemek, berendezési tárgyak, gépek, berendezések, tárolási egységek befolyásolhatják a hĘ és a füst terjedését, ezért ezek hatását figyelembe kell venni. 2008/28/II. szám

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes