Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-78 (Year: 2011, Number: 78)
Era: contemporary
Section: 5. melléklet a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 984

b) aktív rendszerelemeinek üzemképessége és teljesítõképessége biztosított. 5.2.20.1600. Az aktív zóna üzemzavari hûtõrendszerének ellenõrzését a rendszer valós üzemi körülményeihez a lehetõ legközelebbesõ állapotra kell végrehajtani. Ellenõrizni kell a rendszer mûködését a kiváltó összes feltételezett kezdeti esemény bekövetkezésekor, beleértve az aktív zóna üzemzavari hûtõrendszer kapcsolódó részeit, a normál és üzemzavari villamos betáplálás közötti átkapcsolást és a kapcsolódó segédrendszerek üzemképességét is. 5.2.21. A reaktorépület 5.2.21.0100. A reaktorépületnek és a hozzátartozó rendszereknek korlátozni kell a környezetbe kijutó radioaktív anyagok mennyiségét normál üzemben, várható üzemi események és a tervezési üzemzavarok során, továbbá védeni a kutatóreaktort a külsõ behatások ellen. Ezen túl biztosítani kell, hogy a reaktorépület és a hozzátartozó rendszerek alkalmasak legyenek balesetek következményeinek enyhítésére. 5.2.21.0200. A reaktorépülethez tartozó rendszereket úgy kell megtervezni, hogy üzembelépésük ne veszélyeztesse a reaktorépület integritását. 5.2.21.0300. A reaktorépületetelkelllátnibiztonságszempontjábólfontosrendszerekkel,rendszerelemekkelazolyan hasadási termékek eltávolítása céljából, amelyek a várható üzemi események, tervezési üzemzavarok és balesetek eredményeként kerülhetnek a reaktorépületbe. 5.2.21.0400. A reaktorépületet és a kapcsolódó rendszereket, rendszerelemeket úgy kell megtervezni, hogy a reaktorépület – beleértve a közlekedõ és szállító nyílásokat, az átvezetéseket – képes legyen normál üzembõl, a várható üzemi eseményekbõl és tervezési üzemzavari állapotokból eredõ körülmények elviselésére. A szellõztetõ rendszerek 5.2.21.0500. A nukleáris létesítmény helyiségeit egymástól fizikailag elhatárolható zónákra kell felosztani. Ezeket a zónákat úgy kell szellõztetni, hogy a környezõ zónák között olyan nyomáskülönbségek alakuljanak ki, amelyek megakadályozzák a radioaktív szennyezõdés terjedését. A szellõztetõ rendszernek magában kell foglalnia olyan eszközöket, amelyek feladata, hogy mérsékeljék a radioaktív szennyezõdés kijutását a környezetbe. 5.2.21.0600. Szûrõkkel és egyéb eszközökkel ellátott szellõztetõ rendszert kell kialakítani, amely a normál üzem, várható üzemi események és tervezési üzemzavarok során:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/56c523463ad7f94a02051f34386ca5267722f5d2/dokumentumok/68e3ea36dfd4c52213be4a94d3f7ac14072c077f/letoltes