Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2007-61 (Year: 2007, Number: 61)
Era: 2004-2010
Section: az 51/2007. (V. 17.) GKM rendelethez
Paragraph Index: 76

4. A gáz-üzem anyag el lá tó be ren de zés sze re lé sé re szol gá ló sze re lõ ak na pa do za tá tól mért 0,15 mé ter ma gas - ság ban 2 db egy más tól füg get le nül mû kö dõ gáz ér zé ke lõt kell be épí te ni, valamint ar ról ve zé relt ak na-szel lõz te tõ be - ren de zést kell al kal maz ni. A sze re lõ ak na vész szel lõz te tõ be ren de zé se leg alább órán ként öt szö rös lég cse rét biz to sí tó el szí vá sos rend sze rû le gyen, el szí vó nyí lá sai víz tõl vé det - ten az ak na pa do zat szint jé ben ke rül je nek el he lye zés re. III. Sûrített földgáz üzemû üzemanyag ellátó berendezés szerelését végzõ mûhelyre vonatkozó további követelmények

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/0fe469c187eeecd5064040bea996ce3cfe6241b1/dokumentumok/50e7537e7ce387f29bc092ac11436804bb14b13e/letoltes