Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2007-113 (Year: 2007, Number: 113)
Era: 2004-2010
Section: a 19/2007. (VIII. 29.) ÖTM rendelethez
Paragraph Index: 751

6. Tûzjelzõ-, oltóberendezések 6.1. A biztonsági rendszerek és rendszerelemek védelmének biztosítására a létesítménynek megfelelõ eszközökkel kell rendelkeznie. 6.2. A tûz megfelelõ ellenõrzés alatt tartása a beépített oltóberendezések alkalmazásának és a manuális tûzoltási képesség megfelelõ kombinációja. 6.3. A tûzjelzõ- és oltórendszerek tervezésekor a tûzkockázat-elemzés eredményeit figyelembe kell venni. 6.4. A tûzjelzõ rendszernek meg kell felelnie az egyszeres hibatûrés követelményeinek. 6.5. Az oltórendszernek automatikus mûködésûnek kell lennie, figyelembe véve, hogy az oltás ne legyen káros hatással más biztonsági rendszerre. 6.6. Elfogadható a csak manuális indítású oltóberendezés beépítése, illetve az automatikus üzemmódra tervezett berendezés manuális üzemmódú üzemeltetése, amennyiben az indokolatlan mûködés lehetõsége bekövetkezhet, és ez káros hatással lehet a kutatóreaktor biztonságára. 6.7. Az oltórendszernek meg kell felelnie az egyszeres hibatûrés elvének. 6.8. A technológiai helyiségeket tartalmazó tûzszakaszoknak teljes körû tûzjelzéssel kell rendelkezniük. Kivételt képeznek azon tûzszakaszok, ahol a sugárzási viszonyok nem teszik lehetõvé érzékelõk telepítését. 6.9. A tûzjelzõ érzékelõk kiválasztása feleljen meg az adott helyiség klimatikus és egyéb üzemi paramétereinek. 6.10. A tûzvédelmi rendszerek vezetékeit megfelelõ elhelyezéssel vagy mechanikai védelemmel kell védeni a mechanikai sérülések ellen. 6.11. Lehetõleg víz alapú oltóberendezést kell alkalmazni, különösen a magas tûzterhelésû tûzszakaszokban, helyiségekben, a kábelterekben, olajat tartalmazó technológiák esetében és az olajhûtésû transzformátoroknál. 6.12. Nem víz alapú oltóberendezések esetében a hatályos jogszabályok mértékadóak, azoktól való eltérés tûzkockázat-elemzés alapján lehetséges. 6.13. Az oltóanyag kiválasztása során követelmény, hogy az oltóanyag használata ne okozzon indokolatlan kockázatnövekedést, továbbá meg kell felelnie az adott terület biztonsági elõírásainak is. Ezen elvet a kézi tûzoltó eszközök kiválasztása során is érvényesíteni kell.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/2b225007b3d99ca781581364e9a3526e52b9fd0a/dokumentumok/129f484aef5a22ef8f194481b0df306052a02b92/letoltes