Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2007-87 (Year: 2007, Number: 87)
Era: 2004-2010
Section: stb.) az elsõsorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeirõl szóló 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet szerint
Paragraph Index: 469

stb.) az elsõsorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeirõl szóló 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet szerint gépi berendezést kell alkalmazni. 4.05.22 A hornyok közötti térnek vízzárás céljából földdel való kitöltésekor a lezárt térben tartózkodni tilos! 4.05.23 A felhúzó szerkezetet úgy kell elkészíteni, hogy egy ember megerõltetés nélkül mûködtethesse (egy személyre legfeljebb 250 N erõkifejtés juthat). 4.05.24 Csõzsilip felhúzó szerkezetét fel kell szerelni a tábla mindenkori állását jelzõ mutatómûvel. 4.05.25 A zsiliptáblákat télen is állandóan mozgatható állapotban kell tartani. Ezért a zsiliptáblák körül a védekezési idõszakban állandóan (éjjel-nappal) törni kell a jeget, illetve a szerkezetet a jégtõl meg kell szabadítani. A biztonsági rendszabályok megtartásával fejszével, illetve jegelõ vassal kell a jeget törni. C) Felszín alatti víztelenítés követelményei 4.05.26 Dréncsõ (alagcsõ) vezetéket a kezeléshez, tisztításhoz, ellenõrzéshez biztonságos, munkavégzésre alkalmas aknákkal kell ellátni. 4.05.27 Közlekedési utak, vasúti vágányok alatt a szivárgókat védõcsõvel kell ellátni. A védõcsõ belsõ átmérõje az átvezetett szivárgó legnagyobb átmérõjénél legalább 15 cm-rel nagyobb legyen. A védõcsõ két végén figyelõaknákat kell beépíteni. 4.05.28 A drén (alagcsõ) rendszer árkainak kiemelését és a dréncsõ fektetését, géppel a fõgyûjtõ felõl, alulról felfelé torkolattól kezdve, a folyás irányával szemben kell kezdeni. A mellékgyûjtõket és szívórendszereiket ugyanilyen módon kell kivitelezni. 4.05.29 Szivárgó létesítésénél a munkaárok oldalait, a vonatkozó elõírásoknak megfelelõen, beomlás és becsúszás ellen biztosítani kell. 4.05.30 Függõleges, vagy közel függõleges fallal létesítendõ drénárok (alagcsõárok) kialakításánál a csõanyag helyszínre szállítása elõtt az árok ásását megkezdeni nem szabad. A csõ behelyezése után az árkot azonnal be kell temetni. 4.05.31 A csöveket szilárd fenékre kell fektetni. Épületek szivárgóit úgy kell elhelyezni, hogy ne veszélyeztessék az építmények állékonyságát. 4.05.32 Függesztett vakonddrén-eke alkalmazásakor a traktort az árokperem közelébe állítása után, a csõhúzó test leeresztése elõtt, be kell fékezni. 4.05.33 Vontatott vakonddrén-eke árok fölé állításánál teherbíró alátámasztást kell alkalmazni. Vakonddrénezésnél, nyílt árokból való kihúzáskor, csak függesztett vakonddrén-ekét szabad használni. 4.05.34 Szárító táróban (vízszintes földalatti járat) végzett munkánál legfeljebb 24 V-os érintésvédelmi törpefeszültséggel, illetve relével mûködtetett világítási és munkaeszközt szabad használni. (MSZ 2364 , MSZ 1585) 4.05.35 Szárító táróba való leszállás elõtt készülékes vizsgálatot kell végezni, hogy egészségre ártalmas gáz (metán,benzingõz stb.) nincs-e az aknában. A leszállás elõtt ugyanazon szivárgó esetében legalább három egymás utáni leszálló akna fedelét fel kell nyitni, és a középsõ aknába legalább 25 perces szellõztetés után szabad csak leszállni. A szivárgóban egyszerre legalább 2 dolgozónak kell tartózkodnia. 4.05.36 A szárító tárót a földkiemeléssel egyidejûleg kell dúcolni. Kõvel kitöltött táróból az ácsolatot csak akkor szabad kiszedni, ha a táró fölött semmiféle létesítmény (épület, közlekedési pálya stb.) nincs, és a talaj nem omladékony. Ideiglenes táróácsolatot kiváltani, véglegesen kiszedni csak gyakorlott dolgozónak, állandó felügyelet mellett szabad. A táróácsolat kiszedését legalább két munkavállalónak kell végeznie, a táró bejárata felé haladva, védett helyrõl, biztonságos ácsolat védelme alatt. Ácsolatot a megelõzõ, az új és a további munkát biztosító végleges kõrakat elkészítése után, s csak akkor szabad elbontani, ha a kõrakat a szükséges állékonyságot már biztosítja. 4.05.37 A szárító táró hosszesése 0,15%-nál nagyobb nem lehet. A csúszás várható irányára merõlegesen tárók készítését kerülni kell. 4.05.38 A szárító tárók szélessége, 600 mm nyomtávú kisvasút alkalmazása esetén a csille ûrszelvénye + két oldalon 70 cm legyen. 4.06 Felszíni víztározás 4.06.01 A víztározó zárógátjára, hossztöltésre való feljárást sorompóval kell megakadályozni. A tározó zárógátjára és mûtárgyaira a belépést – a tározó hasznosítási körének megfelelõen – szabályozni kell. Általános elõírás, hogy a gáton és a mûtárgyakon, illetve azoktól vízen és szárazföldön számított 50 m-es távon belül csak az üzemeltetõ engedélyével szabad tartózkodni. 4.06.02 Biztosítani kell, hogy a víztározóba szennyezõ és fertõzõ anyagok ne juthassanak be, ezért a víztározók körül a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérõl szóló

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/21a765f325dbbd4749c4a2b308f7876745217987/dokumentumok/db26a4b6b9bfe2527f3b564a51e81f0f0b5faedb/letoltes