Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 9/2006. (II. 27.) IM rendelet
Paragraph Index: 1915

13. táblázat. A tĦzszakasz tĦzállósági fokozata I. II. III. IV. V A tĦzszakasz TĦzveszélyességi osztálya idĘleges tĦzterhelése A maximálisan megengedett tĦzszakasz-terület 1500 MJ/m2 alatt - - - 1500-6000 MJ/m2 között - - - „A”-„B” 6000 MJ/m2 fölött - - - 1500 MJ/m2 alatt - - 1501-6000 MJ/m2 között - - „C” 6000 MJ/m2 fölött - - 1500 MJ/m2 alatt 1501-6000 MJ/m2 között „D” 6000 MJ/m2 fölött 1500 MJ/m2 alatt korlátlan korlátlan 1501-6000 MJ/m2 között - - - - - „E” 6000 MJ/m2 fölött - - - - - 4.6.1. Amennyiben a tĦzszakasz automatikus tĦzjelzĘ berendezéssel, hatékony hĘ- és füstelvezetéssel (vonatkozó jogszabály szerint), valamint beépített automatikus oltórendszerrel is ellátott tĦzszakasz a táblázatban szereplĘ alapérték 100 %-al növelhetĘ. 2008/28/II. szám 4.7. Vegyes rendeltetésĦ épületek 4.7.1. Önálló tĦzszakaszként kell kialakítani azokat a szolgáltatás-kereskedelem rendeltetésĦ helyiségcsoportokat, amelyekben „A”–„B” tĦzveszélyességi osztályba tartozó anyagokat tárolnak, forgalmaznak. 4.7.2. Egy épületen belül, a szomszédos, hozzá technológiailag nem kapcsolódó terektĘl tĦzgátló szerkezetekkel kell határolni az alábbiakat:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes