Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 9/2006. (II. 27.) IM rendelet
Paragraph Index: 1919

d) azokat a helyiségeket/helyiségcsoportokat, amely kiemelt közcélú létesítmények (kórházak, orvosi rendelĘk, közcélú energia-ellátást biztosító létesítmények, stb.) üzemképességét fenntartó berendezéseket tartalmaznak (szünetmentes áramforrás, szerver helyiség, épületfelügyeleti rendszert tartalmazó diszpécser helyiségek, stb.); 4.8. TĦzszakaszok elválasztása, tĦzgátló szerkezetek 4.8.1. Egy épületben az „A” és „B” tĦzveszélyességi osztályba tartozó tĦzszakaszok felett egyéb tĦzveszélyességi osztályba tartozó tĦzszakasz nem helyezhetĘ el. Egyéb tĦzszakaszok egymás felett és egymás mellett is kialakíthatók. Törekedni kell azonban a tĦzszakasz-határok minél egyszerĦbb vonalvezetésére és minél kevesebb áttörésére, illetĘleg az egymás melletti tĦzszakaszok létesítésére. 4.8.2. A tĦzszakaszokat egymástól tĦzgátló szerkezetekkel kell elválasztani. A tĦzszakaszok elválasztásánál a védelmi síkok folytonosságának elve érvényesüljön, azaz a tĦzszakasz-határ minden pontján a tĦzállósági fokozat követelményétĘl függĘ tĦzállósági határértékĦ védelem teljesüljön. 4.8.3. Az „A” és „B” tĦzveszélyességi osztályba tartozó helyiséget más tĦzveszélyességi osztályba tartozó helyiségtĘl tĦzgátló szerkezettel kell elválasztani. Az „A” és „B” tĦzveszélyességi osztályba tartozó helyiséget más tĦzveszélyességi osztályba tartozó helyiséggel közvetlenül a szabadba szellĘztetett tĦzgátló elĘtérrel szabad összekapcsolni. Mesterséges szellĘztetés esetén az elĘtérben legalább 50 Pa (0,0005 bar) relatív túlnyomást kell biztosítani. 4.8.3.1. A tĦzgátló elĘteret B–F tĦzvédelmi osztályú anyaggal burkolni nem szabad. Az elĘtér ajtajait önmĦködĘ csukószerkezettel kell ellátni és egymástól olyan távolságra kell elhelyezni, hogy azok egy idĘben egy személy által ne legyenek nyithatók. 4.8.4. A „C”–„E” tĦzveszélyességi osztályba tartozó tevékenység céljára szolgáló, legfeljebb 500 MJ/m2 tĦzterhelésĦ ipari, tároló, termelĘ, mezĘgazdasági épületekben a tĦzszakaszokat elválasztó tĦzgátló fal indokolt esetben (technológiai áttörések, konvejer pályák, stb.) – az I. fokú tĦzvédelmi szakhatóság állásfoglalása alapján – önmĦködĘ vízfüggönnyel helyettesíthetĘ. 4.8.4.1. A vízfüggöny méretezése a következĘk szerint történjen:  A berendezés önmĦködĘ indítású legyen.  A berendezés a védett hely környezetén kívül még legalább egy helyen kézi úton is mĦködtethetĘ legyen.  A berendezés vízfüggönyként alkalmazva nem szolgálhat füstmozgás elzárására, csak a tĦzterjedés gátlására. A berendezés minden folyó-métere a védett nyílás szélességében szolgáltatandó víztérfogat-áramot (Q) az alábbiak szerint kell kiszámítani: Q d perc 1/ ahol d a vízfüggönnyel védett nyílás magassága m-ben, de a nyílás magassága legfeljebb 4 m. 2008/28/II. szám 4.8.4.2. A vízfüggönyt a nyitott szórófejes vízzeloltó berendezésre vonatkozó szabályok szerint kell létesíteni. 4.8.5. Közösségi épületek esetében – amennyiben annak teljes területe beépített automatikus oltó- és jelzĘberendezéssel kerül kialakításra – sĦrített sprinklerfejek alkalmazásával történĘ tĦzszakaszolás is megengedett. Nem lehet sĦrített sprinklerfejekkel tĦzszakaszolni, ha az elválasztott tĦzszakaszok összesített alapterülete alapján azok egy tĦzszakaszba is kialakíthatóak lennének. Ebben az esetben a tĦzszakaszolás kizárólag épületszerkezetekkel történhet. 4.8.6. Az 4.8.5. szerinti tĦzszakaszolás helyét és módját a OKF-fel egyeztetni kell. A kialakítás megfelelĘségét az I. fokú tĦzvédelmi szakhatóság és hatóság vizsgálja. 4.8.7. Az épületeket egymástól tĦzfallal vagy megfelelĘ tĦztávolsággal kell elválasztani. IV. és V. tĦzállósági fokozatú, a III. tĦzállósági fokozatú, egyszintes épületek tĦzszakaszai között kizárólag tĦzfalas elválasztás alkalmazható. A tĦzfalat erĘtani szempontból bármely szomszédos tĦzszakasz tartószerkezetének állékonyság-vesztésébĘl származó dinamikus igénybevételre kell méretezni. A IV. és V. tĦzállósági fokozatú épületekben tĦzszakaszok részben, vagy egészben egymás felett nem helyezkedhetĘk el. 4.8.8. Egymás melletti vagy egymás fölötti tĦzszakaszokat úgy kell egymástól elválasztani, hogy sem a homlokzati nyílászárók között, sem a homlokzatburkolaton keresztül, sem a légréses homlokzatburkolat légréseinek segítségével, sem egymással szöget bezáró nyílásos homlokzati síkok között ne jöhessen létre tĦzterjedés. Ennek érdekében azonos homlokzati síkban találkozó tĦzszakaszok elválasztására a tĦzszakasz-határok vonalában a homlokzati nyíláson kilépĘ tĦzzel szemben a tĦzszakasz-határ tĦzállósági határérték-követelmény idĘtartamán belül ellenálló A1 tĦzvédelmi osztályú homlokzati tĦzterjedés elleni gátakat kell létesíteni. Az egymás feletti és melletti nyílászárók vonatkozásában, mind a vízszintes, mind a függĘleges homlokzati tĦzterjedés elleni gát paramétereit meg kell tartani. Egymással 120o–nál kisebb szöget bezáró, de különbözĘ tĦzszakaszhoz tartozó homlokzati síkok esetén minden olyan nyílászáró, amelyek között a 6 méteres távolság nem tartható, tĦzgátló kialakítású legyen. Ezek a tĦzgátló nyílászárók lehetnek EW szerkezetek is, nem szükséges az EI, amennyiben a nyílászárók legközelebbi pontjai egymástól függĘleges vetületben legalább 30 cm távolságba esnek. Minden 6 méteren belüli üvegezett nyílászáró azonban csak fix lehet, nyíló ablak vagy nyílószárnnyal ellátott függönyfal nem létesíthetĘ. Ajtószerkezet létesíthetĘ, de arra automatikus csukószerkezetet kell szerelni. 4.8.9. TĦzszakaszok vonalában a lapos- és magastetĘn tetĘszinti tĦzterjedés elleni gátat kell létesíteni, amely a magastetĘ homlokzati sík elé kilógó szerkezetét is meg kell szakítsa, a tetĘszinti tĦzterjedési elleni gátakra vonatkozó követelménynek megfelelĘ szerkezettel (ún. ereszmenti tĦzterjedés elleni gát). A tetĘszinti tĦzterjedés elleni gát minimális mérete 0,6 m, amelynél a gát szélessége és éghetĘ hĘ- és csapadékvíz elleni szigetelés fölötti magassága összeadható. A tetĘszinti tĦzterjedés elleni gát tĦzvédelmi osztálya és tĦzállósága feleljen meg az alatta lévĘ tĦzgátló szerkezetre vagy füstkötényfalakra vonatkozó követelménynek, de legalább legyen A2, EI 30. (A tĦzterjedés elleni gátak kialakítását az M2. melléklet tartalmazza.) 4.8.10. Az épületszerkezetek, épületgépészeti berendezések, technológiai berendezések tĦzgátló szerkezetekkel vagy tĦzfallal történĘ kapcsolatát úgy kell kialakítani, hogy egy tĦz során fellépĘ alakváltozás (hĘtágulás, stb.) ne befolyásolja a tĦzgátló szerkezet tĦzállóságát. 4.8.11. B, C, D, E, F kategóriába sorolt hĘ- és csapadékvíz elleni szigeteléseket megszakító tetĘszinti tĦzterjedés elleni gátakat kell létesíteni:  minden függĘleges tĦzszakasz-határ síkjában;  az egyes tĦzszakaszokon belül úgy, hogy a tetĘszinti tĦzterjedés elleni gátak közötti terület sehol se haladja meg a 3.000 m2-t;  csarnokjellegĦ tĦzszakaszok esetén, amennyiben hĘ- és füstelvezetés elĘírás, a füstszakasz-határok síkjában. 2008/28/II. szám 4.8.12. A tĦzszakaszok közötti tĦzterjedés megakadályozása céljából az épületek homlokzatán, tĦzszakaszonként, a tĦzgátló szerkezetek vonalában (tĦzfalak, tĦzgátló falak és tĦzgátló födémek elĘtt) a homlokzati nyíláson kilépĘ tĦzzel szemben a tĦzszakasz-határ tĦzállósági határérték-követelmény idĘtartamán belül ellenálló tĦzterjedés elleni gátat kell kiképezni az alábbiak szerint. A tĦzterjedés elleni gátak kialakítására vonatkozó elĘírásokat az M2. melléklet tartalmazza. 4.8.12.1. FüggĘleges tĦzszakasz-határok vonalában, minimum 90 cm méretben, amelynél a gát szélessége és homlokzati sík elé ugrása összeadható; 4.8.12.2. Vízszintes tĦzszakasz-határok vonalában, minimum 130 cm méretben. Amennyiben a vízszintes tĦzszakasz-határ elĘtti gát kiugró tagozat nélkül valósul meg, minimum 130 cm méretĦ nyílásmentes sávot kell hagyni a homlokzatban. A homlokzati tĦzterjedés elleni gáton A2, B, C, D, E, F kategóriába tartozó burkolat vagy hĘszigetelés nem létesíthetĘ és a gáthoz tartozó homlokzati szakasz homlokzatburkolat mögötti légrése a gát alsó és felsĘ síkjánál tĦzgátló módon megszakítandó. 4.8.12.3. A homlokzati tĦzterjedés elleni gát helyettesíthetĘ az erre a célra megfelelĘ, homlokzatot védĘ beépített automatikus oltóberendezéssel. A tĦzterjedés elleni gátat helyettesítĘ oltóberendezés kialakításának módját (vízfüggöny, sĦrített sprinkler, stb.) az I. fokú tĦzvédelmi szakhatóság határozza meg. 4.8.13. Középmagas és magas épületben csak a rendeltetésszerĦ használathoz szükséges, „A” és „B” tĦzveszélyességi osztályba sorolt helyiséget szabad kialakítani. Ezeket tĦzgátló szerkezetekkel kell körülhatárolni és csak úgy szabad elhelyezni, hogy a szükséges hasadónyíló felület hatékony mĦködése biztosítva legyen. 4.8.14. Szigetelésekkel kapcsolatos követelmények 4.8.14.1. A 60 kg/m²-nél nagyobb tömegĦ födémek azon csapadékvíz elleni szigeteléseire és lapostetĘ hĘszigetelésekre, amelyeket „tetĘfödém tartószerkezetei”-nek megfelelĘ tĦzállósági határértékkel rendelkezĘ zárófödémek felett alkalmaznak, vagy amelyek legalább 5 cm vastag, A1–A2 anyagú kéreggel borítottak, amely kéreg a tetĘszigetelés minden pontján biztosítja a védelmet, nincs tĦzvédelmi osztály követelmény. Ide tartoznak a kavics leterhelésĦ lapostetĘk, a burkolattal ellátott járható tetĘk és a növényzettel telepített tetĘk. 4.8.14.2. A növényzettel telepített tetĘk tetĘfelépítményekhez, attikákhoz, magasabb épületrészekhez legalább 60 cm széles kavicssávval (vagy más A1 vagy A2 tĦzvédelmi osztályú burkolattal) csatlakozzanak. 4.8.14.3. Amennyiben a tetĘfödém az épület kiürítési számításaiban biztonságos térként szolgál, úgy:  ha a csapadékvíz elleni szigetelĘréteg – amely legfeljebb 12 mm vastag – felülrĘl szabadon marad, akkor az alatta lévĘ hĘszigetelés pedig csak A1 vagy A2 lehet, a tetĘszigetelési rendszer pedig legalább Broof(t1) osztályú legyen,  ha a hĘ- vagy a csapadékvíz elleni szigetelĘ réteget felülrĘl A1 vagy A2 anyagú réteggel fedik, akkor a hĘszigetelés anyaga B–E is lehet. (Lásd még a tetĘfödém tĦzállósági határértékére vonatkozó részt!) 4.8.14.4. A 60 kg/m²-nél nem nagyobb tömegĦ, térelhatároló elemeket is tartalmazó tetĘfödémszerkezeteken – egy tĦzszakaszon belül -  az I-II. tĦzállósági fokozatú építmények esetében a hĘszigetelés A1 vagy A2 anyagú legyen, a csapadékvíz elleni szigetelés A1; A2; B; C; D vagy E osztályú lehet azonban a tetĘszigetelési rendszer legalább Broof(t1) kategóriájú legyen,  a III-V. tĦzállósági fokozatú építmények esetén a hĘszigetelés és a vízszigetelés anyaga A1; A2; B; C; D vagy E osztályú lehet. 4.8.14.5. CsĘvezetékek B-F tĦzvédelmi osztályba tartozó anyagú hĘszigetelését  „A”–„C” tĦzveszélyességi osztályú helyiségekben a határoló szerkezeteken (falakon, födémeken) történĘ átvezetésnél, 2008/28/II. szám  „D”–„E” tĦzveszélyességi osztályú helyiségek, tĦzszakaszok esetén a tĦzszakasz határaként szereplĘ szerkezeteknél „nem éghetĘ” (A1, A2 tĦzvédelmi osztályú) anyaggal kell felváltani. 4.9. Nyílászáró szerkezetek 4.9.1. Az „A” és „B” tĦzveszélyességi osztályba tartozó üzemi épületek (helyiségek) külsĘ és belsĘ nyílászáró szerkezeteinek anyaga csak „nem éghetĘ” (A1, A2 tĦzvédelmi osztályú) lehet. 4.9.2. A tĦzfalakban lévĘ nyílások felületét és összterületét az üzemeltetési igények kielégítéséhez szükséges legkisebb mértékre kell korlátozni, s az a falfelület 25%-át nem haladhatja meg. 4.9.3. A tĦzszakaszok közötti átjárást biztosító ajtókat önmĦködĘ csukó szerkezettel kell készíteni. 4.9.4. Lakó- és közösségi épületekben lévĘ „A”–„C” tĦzveszélyességi osztályba sorolt helyiségek, szemétgyĦjtĘ, tetĘtér és pince bejárata, legalább A2 EI 30 minĘsítésĦ ajtó legyen. Az 116 kW összteljesítmény feletti, szilárd tüzelésĦ kazánház anyagtárolójának ajtaja legalább A2 EI 60 minĘsítésĦ legyen. Abban az esetben, ha a nyílászáró szerkezetre magasabb tĦzállósági követelmény van, mint a válaszfalakra, akkor a válaszfalak tĦzállósági határértéke legalább a benne lévĘ ajtó tĦzállósági határértékével egyezzen meg. 4.9.5. Felvonók nyílászáró szerkezetét a vonatkozó követelményeknek megfelelĘen kell kialakítani. 4.9.6. Azon nyílászáró szerkezeteket, mellyel szemben tĦzállósági határérték, vagy füstzáró képességet támaszt a jogszabály, tĦzvédelmi mĦszaki követelmény, azt önmĦködĘ csukó szerkezettel kell kialakítani. Amennyiben a nyílászáró szerkezetek folyamatos nyitva tartása szükséges, akkor a tĦzvédelmi szakhatóság által meghatározott módon gondoskodni kell ezen szerkezetek tĦz esetén történĘ csukásáról. 4.9.7. Az alábbi esetekben legalább A2 tĦzvédelmi osztályú EW típusú tĦzgátló ajtók, vagy legalább A2 tĦzvédelmi osztályú Sm osztályú füstgátló ajtók is beépíthetĘk: - olyan folyosókon, ahol az ajtó mindkét oldalától számítva 6-6 m-es szakaszon B-F tĦzvédelmi osztályú anyagok nem kerülnek beépítésre, vagy elhelyezésre – beleértve a padlóburkolatokat is –, a folyosó falai tĦzgátló szerkezetek, és a jelölt szakaszhoz helyiségek nem, vagy csak tĦzgátló elĘtéren át csatlakoznak; - elĘtér nélkül kialakított túlnyomásos szellĘztetésĦ füstmentes lépcsĘházban. 4.9.8. Legalább D tĦzvédelmi osztályú EW típusú tĦzgátló ajtók vagy legalább D tĦzvédelmi osztályú Sm osztályú füstgátló ajtók is alkalmazhatók az elĘtérrel kialakított túlnyomásos szellĘztetésĦ füstmentes lépcsĘházban. 4.10. Burkolatok† 4.10.1. Az „A” és „B” tĦzveszélyességi osztályba tartozó helyiségek, övezetek padlóburkolata és lábazata mechanikai hatásra gyújtóképes szikrát nem okozó, elektrosztatikus szempontból vezetĘképes és – éghetĘ folyadékok elĘfordulása esetén – folyadékot át nem eresztĘ legyen. 4.10.2. Tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiségek kiürítési útvonalául szolgáló folyosók, lépcsĘházak, a füstmentes lépcsĘházak, az „A” és „B” tĦzveszélyességi osztályba tartozó termelési (üzemi) épületek (helyiségek) fal- és mennyezetburkolata legalább A2 minĘsítésĦ legyen. † 0,5 mm vastagságot meg nem haladó felületképzések kivételével. 2008/28/II. szám 4.11. Épületgépészeti vezetékek beépítése 4.11.1. A falon vagy födémen átvezetett vezetékek átvezetési helyein a nyílásokat tĦzgátló tömítéssel kell ellátni, melynek TH értéke azonos legyen a szerkezetre elĘírt TH értékével. 4.11.2. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a tĦzszakaszok közötti határoló szerkezeten átvezetett közlĘmĦvet, csĘvezetéket stb. – a szállítószalag kivételével – nem éghetĘ (A1 tĦzvédelmi osztályú) anyagból kell készíteni, s az átvezetési helyeken a berendezés körüli nyílások elzárásáról olyan – nem éghetĘ (A1 tĦzvédelmi osztályú) anyagú – tĦzgátló tömítéssel, szerkezettel, berendezéssel kell gondoskodni, amely megfelel a tĦzgátló szerkezettel szemben támasztott tĦzállósági határérték követelménynek. 4.11.3. Az aknákat szintenként a födémek tĦzvédelmi paramétereivel megegyezĘ anyagú födémszerkezet beépítésével vagy tĦzgátló tömítéssel kell határolni. 4.11.4. SzerelĘnyílás szintenként csak az akna egyik oldalán létesíthetĘ. 4.11.5. A szintek között átvezetĘ szellĘzĘ vezetéket és egyéb, B–F tĦzvédelmi osztályú vezetékeket (ejtĘvezetékek, elektromos kábelek és vezetékek) mind egyedi, mind csoportos elhelyezése esetén legalább A2 EI 15 minĘsítésĦ szerkezettel kell határolni a födémátvezetések egyidejĦ tĦzgátló tömítése mellett. 4.11.6. SzellĘzĘberendezés A szellĘzĘrendszereket úgy kell kialakítani, hogy az egyes szintek és tĦzszakaszok között, az esetleg keletkezĘ tĦz és füstgáz átterjedését a szellĘzĘrendszer ne tegye lehetĘvé. 4.11.6.1. A mechanikus szellĘzĘberendezések csatornáit a tĦzszakaszok határoló szerkezetein való átvezetésnél elzárhatóvá kell tenni. Az elzáró szerkezetet hĘre vagy füstgázra automatikusan záródóan kell kialakítani. 4.11.6.2. A szerelĘaknán kívül elhelyezett szellĘzĘberendezés csatornáit és szigetelését A1, A2, s1 minĘsítésĦ anyagból kell készíteni. 4.11.6.3. A szellĘzĘnyílások rácsszerkezetét A1, A2 anyagból kell készíteni. 4.11.6.4. A mesterséges szellĘztetés villamos motorjával B-F tĦzvédelmi osztályú épületszerkezet nem érintkezhet. 4.11.7. Az „A” és „B” tĦzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben és veszélyességi övezetben a szellĘzés lehetĘségét biztosítani kell. 4.11.8. Mesterséges szellĘzés esetén olyan szellĘztetĘ berendezést kell használni, hogy annak bekapcsolásakor, illetĘleg üzemeltetés közben gyújtószikra ne keletkezzen, és a berendezésen keresztül külsĘ gyújtóforrás gyújtási veszélyt ne jelentsen. 4.11.9. Jogszabályban, vagy a tĦzvédelmi hatóság által megállapított esetekben olyan automatikus észlelĘ- és jelzĘberendezést kell alkalmazni, amely az alsó éghetĘségi határkoncentráció 20%-ának elérésekor jelzést ad, továbbá az alsó éghetĘségi határkoncentráció 40%-ának elérésekor a szükséges beavatkozásokat (vészszellĘzés indítása, technológia leállítása stb.) elvégzi. 4.11.10. Az „A” és „B” tĦzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben vagy annak veszélyességi övezetében recirkulációs szellĘztetés nem alkalmazható. 4.11.11. A tĦzszakaszon belül, más helyiségen is átvezetett szellĘzĘcsatornát legalább C tĦzvédelmi osztályú anyagból kell készíteni, kivéve az „A” és „B” tĦzveszélyességi osztályba tartozó helyiségeket, ahol azok csak nem éghetĘ (A1, vagy A2 tĦzvédelmi osztályba tartozó) anyagúak lehetnek. 4.11.12. A szennyezett levegĘ kivezetési helyét úgy kell kialakítani, hogy az a környezetét ne veszélyeztesse. 4.11.13. ÉghetĘ anyag elszívása esetén a porkamra, ülepítĘ csak nem éghetĘ (A1, vagy A2 tĦzvédelmi osztályba tartozó) anyagból alakítható ki. 4.11.14. A központi szellĘzĘ- és klímaberendezések – amennyiben az épület területén tĦzjelzĘ hálózat kiépítésre kerül – a tĦzjelzĘ jelére automatikusan álljanak le. 2008/28/II. szám 4.12. Fedélhéjazatok 4.12.1. A tetĘk héjazata – a lapos tetĘk kivételével – I–II. tĦzállósági fokozatú, bármely szintszámú, valamint III. tĦzállósági fokozatú 3-5 szintes épületekben A1 vagy A2 legyen. III–IV. tĦzállósági fokozatú legfeljebb kétszintes épületek tetĘhéjazata legalább a Broof(t1) (a vonatkozó elĘírások) kategóriába sorolt legyen. I-II. tĦzállósági fokozatú és kétszintesnél magasabb épületeknél – a magas épületek kivételével – Broof(t1) kategóriájú (vonatkozó elĘírások) fedélhéjazat alkalmazása megengedett, amennyiben az épület tetĘszerkezetét (padlástérnél), vagy a fedélhéjazatot és annak tartószerkezetét (törtalakú önhordó tetĘfödémnél) az építményszintektĘl tĦzgátló födémmel egyenértékĦ REI kritériumokat kielégítĘ födémszerkezettel választották el. Középmagas épületeknél ez a kedvezmény csak abban az esetben alkalmazható, ha az épület tĦzoltási felvonulási területe legalább két oldalról biztosítható. 4.12.2. Broof(t1) osztályba sorolt fedélhéjazattal rendelkezĘ épület tetĘterében huzamos emberi tartózkodásra alkalmas helyiség(ek) – lakás, stb. – csak abban az esetben helyezhetĘ(k) el, ha  a fedélhéjazat hordozó szerkezete legalább C és  az alkalmazott hĘszigetelés és a tetĘtér felĘli burkolat A1 vagy A2 anyagból készül. 4.12.3. A legfeljebb 13,65 m építményszintĦ tetĘterek beépítése során B–E anyagú, Broof(t1) (a vonatkozó elĘírások) kategóriájú fedélhéjazat alkalmazható, ha a tetĘtéri helyiségek térelhatároló szerkezetei A1 vagy A2 osztályúak, és kielégítik a EI 30 tĦzállósági határértékkövetelményt, valamint az alkalmazott hĘszigetelés is A1 vagy A2. 4.12.4. Zsindely-, nád-, szalma és egyéb E, F kategóriába tartozó anyag önálló fedélhéjazatként – típustervek kivételével – csak a területileg illetékes tĦzvédelmi hatóság külön, egyedi esetekre (egyedi esetként kezelendĘ a tájegység vagy területrendezési egység is) vonatkozó engedélye és annak feltételei alapján, legfeljebb kétszintes épületeknél alkalmazható. 4.13. TetĘfelülvilágítók A B–E tĦzvédelmi osztályú anyagból készült felületek összes területe nem haladhatja meg a tetĘfelület alapterület 1/3-át, távolságuk a tĦzszakasz határától I–II. tĦzállósági fokozatú építményeknél legalább 1,8 m, III–V. tĦzállósági fokozatú építményeknél legalább 3,0 m legyen. 4.14. Felvonók 4.14.1. A felvonók létesítésénél a vonatkozó követelményeken és jogszabályokon túl az alábbiakat kell figyelembe venni. 4.14.2. Kórház és szociális otthon célját szolgáló középmagas, valamint minden magas épület – középmagas szint feletti – valamennyi tĦzszakaszában legalább egy biztonsági személyfelvonót kell létesíteni. 4.14.3. Körforgó felvonót úgy szabad elhelyezni, hogy az több tĦzszakaszt ne kössön össze. Amennyiben a körforgó felvonót nem lehet egy tĦzszakaszon belül kialakítani, akkor a felvonó az épületszintekhez csak tĦzgátló elĘtéren keresztül csatlakozhat. Ilyen felvonót túlnyomásos szellĘztetésĦ füstmentes lépcsĘházhoz, és annak elĘteréhez csatlakoztatni nem lehet. 4.14.4. Biztonsági felvonót a vonatkozó követelménynek megfelelĘen szabad létesíteni. 4.15. Hasadó, hasadó-nyíló felület 4.15.1. Az „A” és „B” tĦzveszélyességi osztályba tartozó helyiséget – a robbanási túlnyomás levezetése céljából – hasadó vagy hasadó-nyíló felület alkalmazásával kell létesíteni. A hasadó vagy hasadó-nyíló felületet a vonatkozó fejezet szerint kell kialakítani. 2008/28/II. szám 4.15.2. Az „A” és „B” tĦzveszélyességi osztályba tartozó helyiségeknél a hĘ- és füstelvezetĘ szerkezet – a gépi szellĘztetés kivételével – hasadó-nyíló felületként is figyelembe vehetĘ, ha az arra meghatározott követelményeket is kielégíti. Villamos berendezések és világítások követelményei 4.16. Általános követelmények 4.16.1. Az „A”–„B” tĦzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben, szabadtéren, építményben robbanást nem okozó, a „C”–„E” tĦzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben, szabadtéren, építményben a környezetére gyújtási veszélyt nem jelentĘ világítás használható. 4.16.2. A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére tĦzveszélyt ne jelentsen. 4.16.3. Villamos világítást vonatkozó elĘírások szerint kell létesíteni és használni. 4.16.4. Az „A”–„C” tĦzveszélyességi osztályba tartozó építményben, a legalább 2 szintes lakóépületekben (társasházakban), továbbá az irodaházakban és a középületekben, valamint az épületek 50, vagy ennél több fĘ befogadására alkalmas helyiségeiben, valamint a nagy forgalmú és tömegtartózkodásra szolgáló szabadtéren és építményben, továbbá ott, ahol azt jogszabály vagy a tĦzvédelmi hatóság elĘírja, biztonsági világítást és a vonatkozó nemzetközi szabványban meghatározott menekülési útirány jelzĘrendszert kell létesíteni, vagy – kiegészítésként – a kiürítési folyamathoz szükséges látási és tájékozódási feltételeket elĘsegítĘ más megoldást alkalmazni, mely a területen elhelyezkedĘ különféle tárgyakat világító biztonsági jelekkel jelöli meg (gépek, berendezések, épületelemek és berendezési tárgyak, stb. sarkainak, kontúrjainak utánvilágító módon (csík, festék) történĘ megjelölése). 4.16.5. A létesítmény, építmény villamos berendezéseit jogszabályokban, vonatkozó elĘírásokban meghatározottak szerint kell létesíteni, használni és felülvizsgálni. 4.16.6. Az építmény villamos berendezését központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell kialakítani. Lakóépületben megengedett a fĘkapcsoló nélküli kialakítás, ha egy helyen csoportosítottan minden áramkör külön leválasztó kapcsolóval lekapcsolható. 4.16.7. A biztonsági berendezéshez és világításhoz, továbbá a térvilágításhoz külön leválasztó fĘkapcsolót kell létesíteni. 4.16.8. A tĦzvédelmi szempontból jelentĘs fogyasztók mĦködését tĦz esetén legalább 30, illetve 90 percen át biztosítani kell. 4.16.9. A tĦzvédelmi célú berendezések mĦködését biztosító erĘs- és gyengeáramú kábelek (jelzĘ–mérĘ, mĦködtetĘ és adatátviteli kábelek) mĦködĘképességét 30, illetve 90 percen át biztosítani kell. 4.16.9.1. A tĦzállósági határérték legalább 90 perc legyen * a.) az oltóvíz-ellátást biztosító nyomásfokozó szivattyúknál, b.) a gépi füstelszívó berendezéseknél és füstmentességet biztosító túlnyomást elĘállító berendezéseknél magas épületek füstmentes lépcsĘházaiban és különleges építményekben, ahol ilyen berendezések alkalmazása egyedileg megkövetelt; ettĘl eltérĘ egyéb esetekben a lépcsĘházakban elhelyezett kábelrendszerekre 30 perc tĦzállósági határértéket kell biztosítani. c.) betegfelvonóknál kórházakban és más hasonló rendeltetésĦ közösségi rendeltetésĦ építményekben, illetve tĦzoltólifteknél 4.16.9.2. A tĦzállósági határérték legalább 30 perc legyen a.) a biztonsági világítás berendezéseinél; kivételt képeznek azok a vezetékrendszerek, amelyek csak egy emelet egy tĦzszakaszán belüli, illetve lépcsĘházon belüli biztonsági világítás megtáplálására szolgálnak; a tĦzszakasz alapterülete legfeljebb 1600 m2 lehet, 2008/28/II. szám b.) tĦzeseti vezérléssel rendelkezĘ személyfelvonóknál; kivételt képeznek azok a vezetékrendszerek, amelyek a felvonóaknában vagy a gépházban találhatók, c.) tĦzjelzĘ berendezéseknél, beleértve a hozzájuk tartozó átviteli rendszereket is; kivételt képeznek az olyan helyiségekben elhelyezett kábelrendszerek, amelyek automatikus tĦzjelzĘvel felügyeltek, és az olyan, automatikus tĦzjelzĘvel nem rendelkezĘ helyiségekben, ahol a helyiségben elhelyezett valamennyi tĦzjelzĘ akkor is mĦködĘképes marad, ha tĦz következtében rövidzár vagy vezetékszakadás lép fel, d.) a látogatók és a foglalkoztatottak tájékoztatására szolgáló berendezéseknél, amennyiben ezeknek tĦz esetén mĦködĘképesnek kell lenniük; kivételt képeznek azok a vezetékrendszerek, amelyek csak egy emelet egy tĦzszakaszán belüli, illetve lépcsĘházon belüli berendezésének megtáplálására szolgálnak; a tĦzszakasz alapterülete legfeljebb 1600 m2 lehet, e.) természetes füstelszívóknál (füstelvezetés a termikus felhajtóerĘ révén); kivételt képeznek azok a berendezések, amelyek az áramellátás zavarakor önmĦködĘen nyitnak, illetve olyan helyiségekben, amelyek automatikus tĦzjelzĘvel felügyeltek és amelyekben a tĦzjelzĘ füst megjelenése esetén a berendezést önmĦködĘen nyitja, f.) a gépi füstelszívó berendezéseknél és füstmentességet biztosító túlnyomást biztosító berendezéseknél a [90 percre vonatkozó] bekezdéstĘl eltérĘ esetekben. g.) Minden olyan esetben, ha valamely villamos berendezésnek a tĦz során bármennyi ideig is mĦködnie kell 4.16.10. A kábelek mĦködĘképességére vonatkozó követelmények teljesülnek, ha a.) TĦzvédelmi MegfelelĘségi Tanúsítvánnyal rendelkezĘ tĦzálló kábelrendszerként kerülnek kialakításra, melynek tĦzállósági határértéke a 4.16.9.1.; 4.16.9.2. pontokban leírtaknak megfelel; b.) a kábelek beton födémen legalább 30 mm vastag betonnal fedve kerülnek elhelyezésre; c.) a kábelezés a földben fektetve kerülnek kialakításra. 4.16.11. A tĦzvédelmi célú berendezések mĦködését biztosító kábelrendszereket jelölni kell. A jelölés tartalma: a.) kivitelezĘ (cég) neve b.) kivitelezés dátuma c.) kábelrendszer tĦzállósági határértéke d.) kábelrendszer megnevezése a TĦzvédelmi MegfelelĘségi Tanúsítványnak megfelelĘen 4.16.12. TĦzálló kábelrendszerek hordozó-és tartószerkezeteit olyan épületszerkezetekhez kell rögzíteni, amelyek tĦzállósági határértéke legalább megegyezik a tĦzálló kábelrendszerre megkövetelt tĦzállósági határértéknél. 4.16.13. Biztosítani kell, hogy a tĦzálló kábelrendszerek mĦködĘképesség- megtartását leesĘ szerkezeti elemek negatív módon ne befolyásolják. 4.16.14. A villamos berendezés és az éghetĘ anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hĘszigetelést kell alkalmazni, hogy az, az éghetĘ anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. 4.16.15. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni. Középmagas, magas épületek 4.16.16. KülsĘ csatlakozó vezeték céljára kizárólag kábel használható. Középmagas és magas épületet a kisfeszültségĦ energiaellátó hálózathoz tartozó szabadvezeték legfeljebb 3 m-re közelítheti meg, az épület homlokzatából esetleg kiálló részek figyelembe vételével. (Nagyfeszültségnél lásd az erĘsáramú szabadvezetékek elĘírásait.) 2008/28/II. szám 4.16.17. Magas épület számára kétoldali betáplálást kell létesíteni az élet- és vagyonvédelem szempontjából jelentĘs fogyasztó berendezések (4.16.22. pont) biztonságos ellátására. A második betáplálás az üzemi energiaellátástól független transzformátorról létesítendĘ. Az üzemszerĦ energiaellátás kimaradása esetén a második betáplálásra történĘ automatikus átkapcsolásról gondoskodni kell. 4.16.18. Az épület házi fĘelosztó berendezését a lakóépületek villamos hálózatra kapcsolására vonatkozó elĘírások szerint kell kialakítani. A villamos kapcsolóhelyiség ajtóinak A1, EI 15 minĘsítésĦnek kell lenniük. 4.16.19. A fĘelosztó berendezésbĘl kiinduló áramköröket, valamint felszálló és leágazó fĘvezeték rendszereket fogyasztócsoportonként kell kialakítani és az egyes fogyasztócsoportok energiaellátására kiinduló fĘvezetéket, vagy fĘvezetékeket csak a fĘelosztó berendezésben kell leválasztó-kapcsolóval ellátni. A fĘvezetékek födémeken történĘ átvezetését úgy kell kiképezni, hogy az a tĦz vagy füstgáz átterjedését meggátolja. 4.16.20. Lakások villamosenergia-ellátására lépcsĘházanként egy vagy több, az összes szinten végigmenĘ fĘvezeték létesítése – a szintenkénti leágazásnál közbeiktatott – leválasztó kapcsolóval megengedett. Engedélyezett továbbá az elĘbbiek szerinti fĘvezetékeknél a szintenkénti leválasztó kapcsoló elhagyása, ha a fĘvezeték közvetlenül csatlakozik a fogyasztásmérĘ helyiséghez, szekrényhez. A lépcsĘházban emeletenként, tartós felirattal utalni kell az emeleti leválasztó kapcsoló, és a fogyasztásmérĘ helyiség, szekrény helyére. 4.16.21. Ha az épület energiaellátását nagyfeszültségĦ rendszer – az épületben nagyfeszültségĦ kábel és több szinten elhelyezett transzformátor – biztosítja, akkor a 4.16.21.1. Az épület teljes nagyfeszültségĦ hálózata az épület földszintjén vagy pincéjében elhelyezett kapcsoló-térben (a lakóépületek villamos hálózatra kapcsolására vonatkozó mĦszaki elĘírások szerint) lekapcsolható legyen. 4.16.21.2. Csak száraz transzformátorokat szabad alkalmazni. 4.16.21.3. Az egyes transzformátorokhoz csatlakozó fogyasztó berendezések a transzformátorokhoz tartozó kisfeszültségĦ kapcsoló berendezésben tĦzszakaszonként csoportosítva legyenek leválaszthatók. 4.16.21.4. A fĘelosztó berendezésben nagyfeszültségĦ energiaelosztás esetén a földszinti, legalsó transzformátorhoz csatlakozó kisfeszültségĦ kapcsoló-berendezésben az igényes fogyasztók részére külön fogyasztócsoporto(ka)t, és külön lekapcsolható leágazásokat kell kiképezni. 4.16.22. Középmagas, magas épületben az 4.16.17. pont szerint táplált leágazásokat kell kiépíteni az alábbi fogyasztók részére:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes