Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 677

4. táblázat Vonali füstérzékelĘk által védett terület A helyiség belmagassága A felügyelt szélesség A védett tér bármely pontjának legnagyobb vízszintes távolsága a legközelebbi védĘ sugártól 6 méter alatt 12 méter 6m 6-16 méter között1 13 méter 6,5m 16 méter felett1 14 méter 7m Megjegyzés:1 12 méter felett kiegészítĘ sor alkalmazásával és vagy más mĦködési elvĦ füstérzékelĘkkel (pontszerĦ füstérzékelĘ, aspirációs érzékelĘ) közösen. 4.7.3.12. A tetĘ valamint a födém dĘlése függvényében növelhetĘ az ĘrizhetĘ szélesség (és ezzel a védett terület) dĘlési fokonként 1%-kal, de legfeljebb 25 %-kal. 4.7.3.13. Amennyiben a helyiség szélessége nem haladja meg az ĘrizhetĘ szélesség 20 %-kal növelt értékét, alkalmazható egy darab ĘrzĘsugár. 4.7.4. ÉrzékelĘk elhelyezése magasság szerint tagolt helyiségek, továbbá elektronikus adatfeldolgozó helyiségek védelme esetében. 4.7.4.1. Amennyiben egy helyiség magasságát egy zárt, vagy rácsrostélyként kiképzett pihenĘ, vagy emelvény osztja meg, úgy ez alatt kiegészítĘ füst- vagy hĘ érzékelĘk beépítése akkor szükséges, ha mind a három meghatározó méret (az emelvény, vagy pihenĘ (l) hossza, (b) szélessége és az (A) területe), a (h) magasságtól függĘ, a 2. rész IV. fejezetének 4. táblázatában megadott határértéket meghaladja. 4.7.4.1.1. A rácsos rostélyokat, pihenĘket a lehetséges lefedés miatt, mint zárt szerkezetet kell figyelembe venni. 4.7.4.1.2. Több egymás fölött fekvĘ emelvény esetében csak a legalsó szintet kell a pontszerĦ füstérzékelĘvel ellátni, ha a fölötte lévĘ emelvényszintek között csak kis tĦzterhelés (kisebb, mint 25 MJ/m2) van. 2008/28/II. szám

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes