Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 348

2. ábra 3. Szórtsugaras mĦködés. 3.1. A sugárcsövet 1,2r0,05 m magasságban vízszintesen kell elhelyezni. A szélsebesség nem lehet nagyobb, mint 1,0 m/s. 3.2. A sugárcsĘ elé az 1. rész XI. fejezete 2. függelékének 1. táblázatában meghatározott távolságban egy, a sugárszög mérésére alkalmas vizsgálóeszközt kell függĘlegesen helyezni. (A vizsgálóeszköz képes legyen a sugár függĘleges és vízszintes átmérĘjének meghatározására.) A vizsgálati nyomást a sugárcsĘ üzemi nyomásárar0,025 MPa (ennek hiányában 0,6r0,025 MPa) kell beállítani. 3.3. A mozgatható lapokat széthúzva meg kell állapítani a lapok között azt a minimális távolságot, ahol még az oltóanyag sugár áthalad.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes