Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-78 (Year: 2011, Number: 78)
Era: contemporary
Section: 6. melléklet a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 1321

c) szervezeti felépítés és az irányítási rendszer átalakítása esetén az új és módosuló belsõ szabályozások elkészítése, valamint a bevezetéshez szükséges feltételek és folyamatok meghatározása alapján. 6.3.9.1400. Az 1. és 2. kategóriába besorolt mûszaki átalakításoknál, a nukleáris biztonsági hatósági jóváhagyáshoz kötött dokumentumok így besorolt önállómegváltoztatásakor,valamint a szervezeti és irányítási változtatásokesetén az Átalakítást Megalapozó Dokumentáció megalapozásához az átalakítás jellegéhez igazodó, differenciált tartalmú, átfogó biztonsági értékelést is el kell készíteni. Valamennyi esetben az Átalakítást Megalapozó Dokumentáció elkészítésénél figyelembe kell venni az átalakításnak az összes olyan biztonsági hatását, amelyek az átalakítás végrehajtása során, és azt követõen jelentkeznek. Az Átalakítást Megalapozó Dokumentációban igazolni kell, hogy az átalakítás koncepciója megfelel a jogszabályokban foglalt követelményeknek, továbbá a nukleáris létesítmény belsõ szabályozásainak maradéktalan betartása esetén az átalakítás végrehajtása és az átalakított rendszer, rendszerelem, szervezet mûködése, továbbá az átalakított dokumentum, irányítási rendszer alkalmazása biztonságos. Az Átalakítást Megalapozó Dokumentáció felépítésére és tartalmára vonatkozó ajánlásokat útmutató tartalmazza. 6.3.9.1500. Valamennyi 1. és 2. kategóriába sorolt átalakításnál az Átalakítást Megalapozó Dokumentációt és az azt megalapozó dokumentációt független szakértõi felülvizsgálatnak kell dokumentáltan alávetni. 6.3.9.1600. Az Átalakítást Megalapozó Dokumentációt, a megalapozó dokumentációját és a független szakértõi felülvizsgálat dokumentumait az engedélyesnek az átalakítások felügyeletét ellátó szervezeti egysége is jóváhagyja. 6.3.9.1700. Az átalakításoksorána földrengés-biztonságiés biztonságiosztálybasorolásnakmegfelelõkövetelmények betartásával kell végezni. Az engedélyes konfiguráció-kezelési rendszerének ezt biztosítani kell. Cserék, rekonstrukciók esetében minõsített termékeket kell alkalmazni. 6.3.9.1800. Az átalakított rendszer üzembe helyezéséhez végre kell hajtani az átalakításhoz kapcsolódó képzési programot, és el kell végezni az üzemviteli dokumentumok aktualizálását. 6.3.9.1900. Az átalakított rendszer, rendszerelem megfelelõségét, valamint az átmeneti tároló átalakított rendszerrel, rendszerelemmel való biztonságos üzemeltethetõségét az elemzések mellett gyakorlati vizsgálatokkal, tesztekkel, az üzemeltetési tapasztalatok értékelésével is igazolni kell. 6.3.9.2000. A szervezeti felépítés, az irányítási rendszer, valamint a mûszaki és szabályozó dokumentumok átalakítása végrehajtásának elõfeltétele, hogy a nukleáris létesítmény mûködését és mûködtetését általánosan és részleteiben szabályozó dokumentumok aktuális változatai rendelkezésre álljanak, továbbá a munkavállalók ismerjék a szervezet módosítása miatt a szabályozásban bekövetkezett változásokat. 6.3.9.2100. Az engedélyes azt követõen, hogy az üzembe helyezés és a próbaüzem kivételével a mûszaki átalakítást elvégezte, az átalakítások végrehajtásának dokumentumaiból Átalakítást Követõ Üzemeltetés Megkezdését Megalapozó Dokumentációt állít össze. Az Átalakítást Követõ Üzemeltetés Megkezdését Megalapozó Dokumentáció azt mutatja be, hogy az átalakítás végrehajtása mindenben megfelelt a mûszaki és minõségi elõírásoknak. Az Átalakítást Követõ Üzemeltetés Megkezdését Megalapozó Dokumentáció felépítésére és tartalmára vonatkozó ajánlásokat útmutató tartalmazza. 6.3.9.2200. A szervezeti felépítés, az irányítási rendszer, valamint a mûszaki és szabályozó dokumentumok átalakítása esetén, az átalakítás végrehajtását megelõzõen az engedélyes összefoglaló leírásban bemutatja a végrehajtott elõkészítõ intézkedéseket, és azt, hogy azok megfeleltek a követelményeknek. Az összefoglaló leírás felépítésére és tartalmára vonatkozó ajánlásokat útmutató tartalmazza. 6.3.9.2300. Valamennyi 1. és 2. kategóriába sorolt átalakításnál az Átalakítást Követõ Üzemeltetés Megkezdését Megalapozó Dokumentációt, továbbá az összefoglaló leírást és az azokat megalapozó dokumentációt független szakértõi felülvizsgálatnak kell dokumentáltan alávetni. Az átalakítások lezárása és tapasztalatainak dokumentálása 6.3.9.2400. Valamennyi átalakítás befejezését követõen 3 hónappal, vagy a nukleáris biztonsági hatóság által meghatározott idõpontban el kell készíteni azok Átalakítást Értékelõ Jelentését. Az Átalakítást Értékelõ Jelentésben az engedélyes igazolja és értékeli az átalakítás elõkészítésének és megvalósításának tervezési, beszerzési, szerelési, képzési, üzembe helyezési és kezdeti üzemeltetési stb. tapasztalatait, valamint a folyamat egészét. Az Átalakítást Értékelõ Jelentés felépítésére és tartalmára vonatkozó ajánlások útmutatóban szerepelnek. 6.3.9.2500. Az 1. kategóriájú átalakítások esetében az Átalakítást Értékelõ Jelentéssel párhuzamosan kell összeállítani és be kell nyújtani a tároló üzemeltetési engedélyének módosítására irányuló kérelmet megalapozó dokumentációt. 6.3.9.2600. Biztosítani kell a munkavállalók és a vezetõség közötti folyamatos információáramlást a bevezetett átalakítások megismertetése és a tapasztalatok visszacsatolása érdekében. Ebbe a folyamatba be kell kapcsolni az érintett külsõ szervezeteket is. 6.3.10. A karbantartás 6.3.10.0100. A karbantartás végrehajtásával biztosítani kell az építmények és épületszerkezetek, a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek, rendszerelemek mûszaki jellemzõire vonatkozó, a nukleáris létesítmény üzemeltetését megalapozó dokumentumokban figyelembe vett tervezési adatok gyakorlati teljesülését. 6.3.10.0200. A nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek, rendszerelemek karbantartását a nukleáris létesítmény üzemeltetését megalapozó dokumentumok által meghatározott gyakorisággal kell elvégezni. 6.3.10.0300. A nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek, rendszerelemek karbantartását jóváhagyott programok alkalmazásával és tervezett módon, a karbantartás tapasztalatainak az értékelését, az intézkedések meghatározását, végrehajtását és a végrehajtás ellenõrzését jóváhagyott szabályozás alapján kell elvégezni. 6.3.10.0400. A nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerelemek karbantartását követõen az üzembe vétel feltételeként igazolni kell a rendszerelemre és a beépítési pozícióra vonatkozó mûszaki, minõsítési és minõségügyi követelmények teljesülését. A nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek, rendszerelemek karbantartása esetén a ezen rendszerekre, rendszerelemekre vonatkozó mûszaki és minõségügyi követelmények teljesülését is igazolni kell. 6.3.10.0500. A nukleárisbiztonságszempontjábólfontosrendszerek,rendszerelemekkarbantartásánaktapasztalatait

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/56c523463ad7f94a02051f34386ca5267722f5d2/dokumentumok/68e3ea36dfd4c52213be4a94d3f7ac14072c077f/letoltes