Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 906

2. AZ ÁLTALÁNOS VÉDėINTÉZKEDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA 2.1. Baleset elleni védelem kialakításának vizsgálata 2.1.1. Megtekintéssel ellenĘrizni szükséges, hogy a villamos berendezések el vannake látva a biztonság érdekében elĘírt figyelmeztetĘ és azonosító feliratokkal és jelzésekkel 2008/28/II. szám (adattáblákkal, stb.) továbbá, hogy ezek a feliratok és jelzések egyértelmĦek, tartósak és könnyen felismerhetĘk, olvashatók-e? 2.1.2. Megtekintéssel és esetleg szétszereléssel ellenĘrizendĘ, hogy mindenütt kialakított-e a jogszabályban, vonatkozó követelményben elĘírt leválasztási lehetĘség. 2.1.3. Az olyan építményben, amelynél tartalék-áramforrás vagy tartalékcsatlakozás létesítése kötelezĘ, megtekintéssel ellenĘrizendĘ annak megléte, teljesítménye elegendĘ-e céljának ellátásához, egyben mĦködési próbával ellenĘrizni szükséges a tartalékáramforrás, vagy tartalékcsatlakozás mĦködĘképességét. 2.2. TĦz- és robbanásveszély elleni védelem kialakításának vizsgálata 2.2.1. Az olyan villamos készülékeknél (kapcsolók, biztosítók stb.), amelyek mĦködése közben várhatóan készüléket elhagyó ív keletkezik, szemrevételezéssel vizsgálni kell, a várható ív útjának éghetĘ anyag mentességét. 2.2.2. Megtekintéssel ellenĘrizni kell a jogszabályban, vonatkozó követelményben elĘírt független táplálás biztosítását. 2.2.3. A „C” és „D” tĦzveszélyességi osztályba sorolt éghetĘ anyag közvetlen környezetét át kell vizsgálni. Nem lehet az éghetĘ anyag veszélyes közelségében olyan csupasz, üzemszerĦen feszültség alatt álló vezeték, fémrész vagy olyan vezeték-kötés (akár szigetelt is), gép és készülék, amelynél zárlat vagy rossz érintkezés várható fellépése esetén a keletkezĘ ív az éghetĘ anyagot meggyújthatja, ha ez nem teljesül, akkor nem éghetĘ anyaggal való elválasztás biztosított-e. 2.2.4. A robbanásveszélyes helyiségekben és szabadtereken levĘ villamos berendezések felülvizsgálata 2.2.4.1. Valamennyi villamos szerkezetnél ellenĘrizni kell a következĘket:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes