Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2010-1 (Year: 2010, Number: 1)
Era: contemporary
Section: személyhajókra vonatkozó biztonsági követelményekrõl szóló 12/2002. (II. 7.) KöViM rendelet), és
Paragraph Index: 1186

c) a mechanikus sérülések, víz vagy hõ által okozott rongálódások káros hatásainak megelõzése. 3.4.3. A mintavételi készülékek csövezését olyan módon kell elrendezni, hogy ez megakadályozza a pára lecsapódását. 3.4.4. A berendezés felszerelési módjának meg kell akadályoznia a jogosultsággal nem rendelkezõ személyek általi hozzáférést. 4. A berendezés kalibrálása/ellenõrzése 4.1. A gázriasztó berendezés beindítása elõtt a berendezést kalibrálni kell a gyártó utasításai szerint. 4.2. A gázriasztó berendezést rendszeresen kalibráltatni és ellenõriztetni kell elismert szakértõvel vagy a gyártó utasításaiban szereplõ szakértõvel. Az elismert szakértõnek vagy a gyártó utasításaiban szereplõ szakértõnek bizonyítványt kell kiállítania az ellenõrzésrõl, amelyen fel kell tüntetnie az ellenõrzés dátumát. 4.3. A gázriasztó berendezés korlátozott élettartamú alkatrészeit a becsült élettartam lejárata elõtt kellõ idõben ki kell cserélni. 5. Jelölések 5.1. A készülékeken jól olvashatóan és kitörölhetetlenül fel kell tüntetni a következõ információkat:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/7329b4f3e9e299090f09eb5f8d4d93e3e0bd4498/dokumentumok/7a31f587703ba0815b40a53569b4bf7f7e834456/letoltes