Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2007-113 (Year: 2007, Number: 113)
Era: 2004-2010
Section: a 19/2007. (VIII. 29.) ÖTM rendelethez
Paragraph Index: 763

3. Építész tûzvédelem 3.1. A biztonsági rendszerek helyiségei elválasztása a magas tûzterhelésû helyektõl, valamint a biztonsági rendszer helyiségeinek egymástól történõ elválasztása tûzszakaszolással, tûzcellákkal történjen. 3.2. A tûzszakasznak (tûzcellának) az általános tûzvédelmi elveken túlmenõen olyan kialakításúnak kell lennie, hogy tûz esetén kizárja a redundáns biztonsági rendszer sérülésének veszélyét. 3.3. A nukleáris biztonságra hatással bíró tûzszakaszok esetében a tûzgátló szerkezetek tûzállósági határértéke a tûzkockázat-elemzéssel kerüljön meghatározásra. 3.4. Amennyiben a biztonsági rendszerek elválasztásának tûzvédelmi követelményei – külön tûzszakaszokban történõ elhelyezés – ütköznek a Tároló funkcionális kialakításának követelményeivel, távolságvédelemmel, passzív vagy aktív tûzvédelmi eszközökkel szükséges a biztonsági rendszerek elválasztását tûzvédelmi szempontból biztosítani. Ezen megoldásokat tûzkockázat-elemzésekkel kell alátámasztani. 3.5. A tûzszakaszok kialakításával, a tûzszakasz méretek meghatározásával, a hõ- és füstelvezetés biztosításával szemben támasztott követelmények alárendeltek a nukleáris biztonság és a funkcionális kialakítás által támasztott követelményeknek. 3.6. A tervezés során a menekülési útvonalak mellett a beavatkozási-megközelítési útvonalakat is meg kell határozni. 3.7. Ott alakítható ki hõ- és füstelvezetõ rendszer a technológiai létesítmény helyiségében, ahol radioaktív anyagok kikerülésére nincs lehetõség.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/2b225007b3d99ca781581364e9a3526e52b9fd0a/dokumentumok/129f484aef5a22ef8f194481b0df306052a02b92/letoltes