Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 603

c) a hiba miatt mĦködésképtelenné vált eszközöknek azonos funkciójúaknak kell lenniük9 1 Egyszeres vezetékhiba: kettĘnél kevesebb hiba a vezetékhálózatban, zárlat, szakadás, földzárlat, vezeték ellenállás vagy impedancia megváltozása. 2 Ez a követelmény akkor teljesül, ha - az automatikus érzékelĘk és a kézi jelzésadók külön-külön zónán vannak, - vagy ha egy áramkörre (érpárra), több zóna érzékelĘje és jelzésadója csatlakozik: az áramkör visszatérĘ struktúrájú és a zónahatárokon izolátorokat helyeznek el. 3 Ez a követelmény akkor teljesül, ha - a kézi jelzésadók és az automatikus érzékelĘk külön-külön zónán vannak, - vagy ha egy áramkörre (érpárra), több zóna érzékelĘje és jelzésadója csatlakozik: az áramkör visszatérĘ struktúrájú és a zónahatárokon izolátorokat helyeznek el. 4 Ez a követelmény akkor teljesül, - ha a tĦzriasztást jelzĘ hangjelzĘk áramellátása, vezérlése önálló áramkörre csatlakozik, - vagy ha a tĦzriasztást jelzĘ hangjelzĘk áramellátása, vezérlésére szolgáló az áramkör visszatérĘ struktúrájú és az eltérĘ funkciójú elemek kapcsolódási pontján is izolátorokat helyeznek el. 5 Ez a követelmény akkor teljesül, ha - a bemeneti/kimeneti eszközök önálló áramkörre csatlakoznak, - vagy ha a bemeneti/kimeneti eszközök csatlakoztatására szolgáló áramkör visszatérĘ struktúrájú és a zónahatárokon valamint az eltérĘ funkciójú elemek kapcsolódási pontján is izolátorokat helyeznek el. 6 Ez a követelmény akkor teljesül, ha - a kiegészítĘ berendezések mĦködésének indítása önálló áramkörre csatlakozik, - vagy ha a bemeneti/kimeneti eszközök csatlakoztatására szolgáló áramkör visszatérĘ struktúrájú és a zónahatárokon valamint az eltérĘ funkciójú elemek kapcsolódási pontján is izolátorokat helyeznek el. 7 A követelmény teljesül: ha az 4.3.2.1. pontban rögzített követelményeket teljesítik és egy zóna legfeljebb 32 elemet tartalmaz. 8 A követelmény teljesül: ha az 4.3.2.1. pontban rögzített követelményeket teljesítik. 9 A követelmény teljesül: ha az 4.3.2.1. pontban rögzített követelményeket teljesítik. 2008/28/II. szám 4.3.2.4. A rendszernek olyannak kell lenni, hogy bármely áramkörének egyszeres vezetékhibája nem akadályozhatja:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes