Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2005-59 (Year: 2005, Number: 59)
Era: 2004-2010
Section: 3. számú melléklet a 89/2005. (V. 5.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 989

e) SL-2 – a maximális méretezési földrengésbõl adódó terhek. 4.116. Az elsõ és második földrengés-biztonsági osztályba sorolt szerkezetek és rendszerek esetében az L 1 + SL-2 terheléskombinációt kell a tervezésnél figyelembe venni. 4.11.2.3. Szélsõséges idõjárási körülmények 4.117. A szélsõséges idõjárási körülmények minden típusára meg kell határozni a méretezési eseményt. Ezen körülmények: a nagy erejû széllökések, csapadék, felhalmozódott jég- és hótorlaszok, villám, extrém módon magas és alacsony hõmérséklet, aszály. 4.118. A méretezési esemény vegye számításba a szélsõséges idõjárási körülmények ésszerûen feltételezhetõ kombinációit és a nem biztonsági rendszerek, rendszerelemek meghibásodásának a biztonsági rendszerekre, rendszerelemekre gyakorolt hatását az adott idõjárási körülmények között. 4.11.2.4. Elektromágneses kölcsönhatások 4.119. Vizsgálatot kell végezni annak meghatározására, hogy a telephelyen és annak környezetében található-e elektromágneses kölcsönhatások forrása, mely a biztonsági rendszereknél, rendszerelemeknél téves mûködést vagy károsodást okozhat. Ha ilyen kölcsönhatás lehetõsége fennáll, akkor az atomerõmû tervezésekor védelmi intézkedésekrõl kell gondoskodni. 4.11.2.5. Tûz, robbanás, repeszek, sugárszerûen kiömlõ közegek és veszélyes anyagok elleni védelem 4.120. Veszélyes anyagok felhasználását a telephelyen minimalizálni szükséges. Az ilyen anyagok tárolását a vonatkozó egyéb elõírások szigorú betartása mellett kell tervezni. A veszélyes anyagok ellenõrzését és elhelyezését úgy kell biztosítani, hogy ezeknek az anyagoknak bármilyen normál üzemtõl eltérõ állapota vagy kikerülése a személyzetre semmilyen káros hatással ne járhasson, valamint a biztonsági funkciók maradéktalan ellátását ne befolyásolja. 4.121. Az atomerõmû telephelyén és azon kívül meg kell határozni, és mennyiségileg specifikálni kell minden olyan forrást, amely tûzhöz, robbanáshoz vezethet. Értékelni kell, mint az atomerõmû károsodásához vezetõ lehetõséget. 4.122. Elemezni kell az atomerõmû és a telephelyen vagy azon kívül, a biztonsági övezetben elhelyezkedõ létesítmény kölcsönhatását. Be kell mutatni, hogy az egymásra hatás a létesítmények bármely üzemállapotában kizárható, vagy megfelelõ intézkedéseket kell tenni a káros hatások kiküszöbölésére. 4.123. El kell végezni az atomerõmû tûzkockázati elemzését

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/870d5d225b3deeb09512fbd251da00840746af12/dokumentumok/8503b933ee1da8391c4b06f196ea339975869336/letoltes