Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2007-169 (Year: 2007, Number: 169)
Era: 2004-2010
Section: 
Paragraph Index: 143

5. Más méretek: készítsenek számításokat minden vízvezeték, tetõ-összefolyó, eresz és csapadék-lefolyó méretének meghatározására. Tervrajzok: készítsenek épületgépészeti terveket (35%) az alábbiaknak megfelelõen: – Fûtési és légcserélõ (HVAC) rendszer szintenkénti tervei: készítsenek szintenként terveket, összhangban az építész, statikus és épületvillamossági tervekkel. A rajzok 1:100 méretarányban készüljenek, megjelölve az eszközök elhelyezkedését, az egyes csövek és vezetékek alaprajzi elhelyezkedését, a rácsok és befúvók helyét, a kiegészítõ fûtõegységeket, különbözõ szellõzõket, készüljenek továbbá elõzetes táblázatok a berendezések kapacitásának megjelölésével, és a külsõ fûtési és légcserélõ rendszer helyét megmutató helyszíni tervek. Minden tervrajzról egyértelmûen, külön magyarázat nélkül, kiolvasható kell legyen rendeltetése. – Vázlatos fûtési és légcserélõ rendszer diagramok: az alábbi gépészeti rendszereknél a rajzok jelöljék az átfolyásmérõ berendezéseket, az automata szelepeket, elzárókat, a termométereket, mérõeszközöket és egyéb idetartozó berendezést:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/d2c1b827b0d73688b9fefa243f7b2ffb9ae86910/dokumentumok/eef9cb722f1463a35ca8b5e32ecb1f37f2ea5112/letoltes