Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2009-183 (Year: 2009, Number: 183)
Era: 2004-2010
Section: Melléklet a 11/2009. (XII. 15.) MeHVM rendelethez
Paragraph Index: 130

1. táblázat A szabadvezeték névleges feszültsége, U kV Legkisebb távolság a szabadvezeték részei és az elektronikus hírközlési építmény vezetékei között m oszlopai között m 1 < U  35 2,25 5,25 35 < U  120 2,84 5,84 120 < U  220 3,54 6,54 220 < U  400 4,80 7,80 Közép- és nagyfeszültségû szabadvezetékkel villamos vezetõanyagot tartalmazó, föld feletti elektronikus hírközlési építményt – egészen kivételes esetektõl eltekintve – csak felül szabad keresztezni. Amennyiben a felülkeresztezés nem oldható meg, akkor a szabadvezetéket felül és mindkét oldalán jól földelt, korrózió ellen védett, számítással igazoltan megfelelõ szilárdságú, olyan védõszerkezettel kell ellátni, amely a föld feletti elektronikus hírközlési építményt – vezetékeinek szakadása esetén – megvédi a szabadvezetékkel való érintkezéstõl, illetve a veszélyes közelségbe jutástól. 7.1.1.1. A felülkeresztezés létesítési elõírásai

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/109b2b915eab0ace3acd6e4d284b6b39917c2631/dokumentumok/b6ac20c5dba88facc0607d06cec8f4fdb903b00b/letoltes