Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 Lásd a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet.
Paragraph Index: 1240

b) a vezeték úgy van kialakítva, hogy azon keresztül folyadék az egyik tartályból a másikba nem juthat. 3.3.7. Lyukadásjelzés 3.3.7.1. A tárolótartályok lyukadása az üzemeltetés során észlelhetĘ legyen. 3.3.7.3. Csak a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett lyukadásjelzĘ rendszer használható. 2008/28/II. szám 3.3.8. HĘszigetelés Ha a tartályt hĘszigetelni kell, akkor azt A1, A2 anyagúra kell készíteni. Ha a hĘszigetelés számára tartószerkezetet kell a tartályon elhelyezni, akkor azok a tartály megkívánt szilárdságát és korrózióállóságát ne gyengítsék. 3.3.9. Gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezet A 4. rész IX/1. fejezete szerint. 3.3.10. Különleges technológiai szerkezetek, szerelvények A 4. rész IV/1. fejezete szerint.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes