Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 9/2006. (II. 27.) IM rendelet
Paragraph Index: 1926

h) a tĦzvédelmi szakhatóság által elĘírt. Megjegyzés: A tĦzjelzĘ berendezések táplálása a vonatkozó rendelkezés szerint. 4.16.23. Az épületek tömegforgalmú célú helyiségeiben és azok kiürítési útvonalain biztonsági világítást kell felszerelni (az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségĦ erĘsáramú berendezésekre vonatkozó általános elĘírások szerint) Magas épületek, valamint zárt- és középfolyosós középmagas épületek kiürítésĦ útvonalain biztonsági világítást kell létesíteni, amely az igényes fogyasztók táppontjáról (4.16.17., valamint 4.16.22. pont) is ellátható. A biztonsági világítás mellett más, olyan megoldást is alkalmazni kell, mely a kiürítési folyamathoz szükséges látási és tájékozódási feltételeket a biztonsági világításra vonatkozó követelményeknek megfelelĘ módon tudja biztosítani vagy kiegészíteni, ilyen lehet a területen elhelyezkedĘ különféle tárgyak világító módon történĘ megjelölése által 2008/28/II. szám (utánvilágító fal- vagy padló jelölĘ csík, vagy festék alkalmazásával). Az épület kiürítési útvonalain a vonatkozó szabványban foglalt követelményeknek megfelelĘ menekülési útirány jelzĘrendszert kell a biztonsági világítás mellett létesíteni. 4.17. Villám és sztatikus feltöltĘdés elleni védelem 4.17.1. Villám elleni védelmet kell biztosítani az "A" és "B" tĦzveszélyességi osztályba tartozó építménynél, valamint ott, ahol azt jogszabály elĘírja. 4.17.2. A villámvédelmi berendezést a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint kell létesíteni és felülvizsgálni. 4.17.3. Azoknál az épületeknél, szabadtereknél, technológiai folyamatoknál, és berendezéseknél, ahol a sztatikus feltöltĘdés tüzet vagy robbanást okozhat, a megfelelĘ védelemrĘl vonatkozó elĘírások szerint kell gondoskodni.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes