Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2009-183 (Year: 2009, Number: 183)
Era: 2004-2010
Section: Melléklet a 11/2009. (XII. 15.) MeHVM rendelethez
Paragraph Index: 137

f) A szabadvezeték a fokozott és a különleges biztonsági követelményeknek megfelel, ha eleget tesz az erõsáramú szabadvezetékek létesítési elõírásairól szóló szabványban meghatározott elõírásoknak, vagy azokat más módon teljesíti. 7.1.2. Kisfeszültségû szabadvezeték keresztezése Kisfeszültségû szabadvezeték föld feletti elektronikus hírközlési vezetéket felülrõl és alulról egyaránt keresztezhet. Kisfeszültségû szabadvezeték és föld feletti elektronikus hírközlési vezeték vezetõi között a legnagyobb belógás figyelembevételével megengedett legkisebb függõleges távolság 0,5 méter. Ha az elektronikus hírközlési vezeték olyan kisfeszültségû szabadvezetéket keresztez, amelynek vezetõi közép- vagy nagyfeszültségû szabadvezetékkel közös oszlopsorról ágaznak le, és a leágazó szabadvezeték szakasz vezetõinek feszültsége a potenciálemelkedéssel együtt elérheti az elektronikus hírközlési vezeték burkolatának villamos átütési szilárdságát, akkor a kisfeszültségû szabadvezeték keresztezésére a közép- és nagyfeszültségû szabadvezetékre vonatkozó keresztezési elõírásokat kell alkalmazni. 7.2. Föld alatti keresztezés Föld alatti elektronikus hírközlési vezetéket nem ívoltó berendezésen át földelt közép- és nagyfeszültségû szabadvezeték oszlopa vagy földelésének bármely föld alatti része, a talaj fajlagos ellenállásától (p) függõen p < 50 (ohm . méter) belterületen 5, külterületen 10 méter, 50  p < 500 (ohm . méter) belterületen 10, külterületen 20 méter, 500  p  10000 (ohm . méter) belterületen 50, külterületen 100 méter, 10000 < p (ohm . méter) belterületen 50, külterületen 200 méter távolságig közelíthet meg keresztezéskor. Ez a távolság azonban kivételes esetben – az elektronikus hírközlési vezeték védõcsõbe való elhelyezése mellett – legfeljebb 3 méterre csökkenthetõ, feltéve, hogy a fajlagos ellenállás 500 (ohm . méter) alatt van és a védõcsõ biztosítja, hogy a védelem nélküli elektronikus hírközlési vezeték, valamint a szabadvezeték föld alatti része közötti távolság legalább 10 méter. Ívoltó berendezésen keresztül földelt közép- és nagyfeszültségû szabadvezeték egyetlen föld alatti része sem közelítheti meg keresztezéskor 0,8 méternél jobban a föld alatti elektronikus hírközlési vezetéket. Ez a távolság belterületenkivételesen0,3 méterrecsökkenthetõ,haazelektronikushírközlésivezetéketmegközelítõszabadvezeték oszlopánaksaját földelõje nincs, az elektronikus hírközlési vezeték védõmûtárgyban van elhelyezve és a védõmûtárgy hossza biztosítja, hogy a védelem nélküli elektronikus hírközlési vezeték és a szabadvezeték föld alatti része közötti távolság legalább 2 méter. Föld alatti elektronikus hírközlési vezeték fektetési mélységének a nagyfeszültségû szabadvezeték alatt, a keresztezéstõl számított mindkét irányban, a szabadvezeték 10 méterrel növelt oszlopmagasságának megfelelõ vízszintes távolságig legalább 1,5 méternek kell lenni úgy, hogy ezen a szakaszon az elektronikus hírközlési vezeték vagy villamos szigetelõ anyaggal kiöntött U betoncsatornába legyen fektetve, amelyben a villamos szigetelõanyag minden irányban legalább 30 mm vastagságban körül veszi, vagy toldás nélküli, legalább 5 mm falvastagságú, a végein vízzáróan tömített polietilén csõben legyen elhelyezve és felette, vele párhuzamosan, tõle legalább 0,5 méterre 5 ohmnál nem nagyobb földelési ellenállású szívóvezetõt kell elhelyezni a keresztezéstõl számítva mindkét irányban, legalább a szabadvezeték oszlopának magasságával megegyezõ távolságig úgy, hogy a szívóvezetõ végsõ 5-5 méteres szakaszai az elektronikus hírközlési vezetékkel 45 fokos szöget zárjanak be. Föld alatti elektronikus hírközlési vezetéket kisfeszültségû szabadvezeték úgy keresztezhet, hogy a szabadvezeték tartószerkezetei és föld alatti részei 0,8 méternél közelebb az elektronikus hírközlési vezetékhez csak akkor kerülhetnek, ha az elektronikus hírközlési vezetéket megközelítõ szabadvezeték oszlopának nincs saját oszlopföldelése, az elektronikus hírközlési vezeték védõmûtárgyban van elhelyezve, a védõmûtárgy hossza biztosítja, hogy a védelem nélküli elektronikus hírközlési vezeték és a kisfeszültségû szabadvezeték föld alatti része közötti távolság legalább 2 méter, azonban a távolság 0,3 méternél kisebb ekkor sem lehet. Ez utóbbi könnyítés a kisfeszültségû szabadvezeték földelésére és földelésének alkatrészeire nem alkalmazható. Föld alatti elektronikushírközlésivezeték és ívoltóberendezésenkeresztülföldelt föld alatti közép-és nagyfeszültségû villamos energia vezeték keresztezésekor a két vezeték közötti távolság 0,5 méternél kisebb nem lehet. Ebben az esetben a közép- vagy nagyfeszültségû kábelt a keresztezéstõl számított 0,5-0,5 méter távolságig mindkét irányban védõcsõbe kell elhelyezni. Amennyiben mind az elektronikus hírközlési,mind a közép- vagy nagyfeszültségû kábelt – a keresztezéstõl számított 0,5-0,5 méter távolságig mindkét irányban – védõcsõbe helyezik, a két vezeték közötti távolság 0,2 méterre csökkenthetõ. Föld alatti elektronikus hírközlési vezeték és nem ívoltó berendezésen keresztül földelt föld alatti, nagyfeszültségû vezeték keresztezésekor a két vezeték közötti távolság – külön védelemi intézkedés nélkül – 1 méternél kisebb nem lehet. Ha a nagyfeszültségû kábel földzárlati áramának földben folyó része 5 kA-nál kevesebb, akkor – megfelelõ védelmi intézkedések betartása mellett – a keresztezési távolság legfeljebb 0,5 méterig csökkenthetõ. Föld alatti elektronikus hírközlési vezeték és nem ívoltó berendezésen keresztül földelt föld alatti, középfeszültségû vezeték keresztezésekor a két kábel közötti távolság – külön védelmi intézkedés nélkül – 0,5 méternél kisebb nem lehet. Ha a középfeszültségû vezeték nem csatlakozik túlfeszültség-védelem nélküli szabadvezetékes hálózathoz, akkormegfelelõvédelmiintézkedésekbetartásamellett,akeresztezésitávolságlegfeljebb0,2méterigcsökkenthetõ. 7.3. Megközelítés Föld feletti elektronikus hírközlési vezeték, valamint szabadvezeték legfeljebb a magasabb tartóoszlop 2 méterrel növeltoszlopmagasságáigközelíthetimeg egymást. Ha e távolságnemtartható ésazelektromágneseshatáslehetõvé teszi, akkor

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/109b2b915eab0ace3acd6e4d284b6b39917c2631/dokumentumok/b6ac20c5dba88facc0607d06cec8f4fdb903b00b/letoltes