Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 709

f) továbbá ott, ahol azt a bent tartózkodók biztonságára való tekintettel a tĦzvédelmi hatóság elĘírja. 4.9.2. A 2. rész IV. fejezet 4.9.1. pont, f) alpontja a kötelezés alapján létesülĘ tĦzjelzĘ berendezések esetében alkalmazandó, egyéb esetekben a megrendelĘ és a tervezĘ a 2. rész IV. fejezetének 3.3. szerinti egyeztetése során tisztázandó a hangjelzĘk és fényjelzĘk szükségessége. 4.9.3. A hangjelzés érzékelésében hátrányban lévĘk, és ahol a megengedettnél nagyobb hangerĘre volna szükség (zajos üzemek területén) a hangjelzĘket más jelzĘeszközzel (fényjelzĘ) kell kiegészíteni. 4.9.4. A hangjelzĘk helyének számának tervezésére vonatkozó elĘírások a 2. rész IV. fejezetének 5.4. pontjában találhatók. 4.10. Vezérlések és kapcsolódó rendszerek. 4.10.1. A tĦzjelzĘ központ valamint a tĦzjelzĘ hálózaton elhelyezett vezérlĘ elemek meghatározott esetekben vezérelhetnek kapcsolódó rendszereket (beépített tĦzoltó berendezés, hĘ- és füstelvezetés,). 4.10.2. Más rendszereket csak abban az esetben lehet a tĦzjelzĘ berendezéshez csatlakoztatni, ha a csatlakoztatás után a rendszer vagy egyes részegységeinek mĦködése még mindig az MSZ EN 54 megfelelĘ részeinél megadott mĦködési határok között marad, és a csatlakoztatott rendszer a tĦzjelzĘ berendezésekkel foglalkozó tanúsító testület követelményeinek megfelel. 4.10.3. A vezérlések felügyelt vezetéken történjenek. 4.11. A beépített tĦzjelzĘ berendezés tápegysége kimeneti teljesítményének elegendĘnek kell lennie a rendszer maximális igényeinek kielégítésére. 4.11.1. A rendszer elsĘdleges tápforrása a nyilvános elektromos hálózat. Egyedileg, helyileg létrehozott tápforrást csak akkor lehet alkalmazni, ha megbízhatósága legalább olyan, mint a nyilvános hálózaté, vagy ahol az nem áll rendelkezésre. 4.11.1.1. A tĦzjelzĘ rendszer elsĘdleges tápforrását el kell látni egy, csak erre a célra szolgáló leválasztó-védĘ eszközzel. 4.11.1.2. A leválasztó-védĘ eszközt, amennyiben az érdekelt felek a 2. rész IV. fejezetének 3.3. pontja szerinti egyeztetés során másban nem állapodtak meg, a lehetĘ legközelebb kell elhelyezni a tápforrás épületbe való belépési pontjához. 4.11.1.3. Biztosítani kell, hogy jogosulatlan személy ne szakíthassa meg az elsĘdleges tápforrást. Ennek érdekében a leválasztó eszközt jogosulatlan hozzáférést gátló módon kell elhelyezni és vagy a rendeltetésre és a jogosulatlan lekapcsolás tilalmára utaló felirattal kell ellátni. 4.11.1.4. Több tápegység alkalmazásakor, minden egyes tápegység tápforrása feleljen meg a fenti követelményeknek. 4.11.1.5. A segéd tápegységek felügyeletét minden esetben meg kell oldani (tápfigyelĘ relé használatával, melynek kontaktusa hagyományos központ esetén sorba köthetĘ a jelzĘáramkörrel, intelligens központ esetén monitor modullal illeszthetĘ). 4.11.2. Az elsĘdleges tápforrás hibája esetén akkumulátorokkal kell biztosítani a másodlagos tápforrást. Az akkumulátorok kapacitásának elegendĘnek kell lennie a rendszer táplálására minden várható hálózat kimaradás vagy más javítási munkák elvégzésének idejére. 4.11.3. Az esetleges hálózat kimaradása vagy hálózat hibája esetén a másodlagos tápforrásnak biztosítania kell:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes