Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 782

d) szükség esetén a hangnyomást (hangerĘt) IEC 651 2. típusnak megfelelĘ mĦszerrel kell mérni (lassú válasz és „A” súlyozású beállítással). 7.3.5. Automatikus tĦz- és hibaátjelzĘ eszköz tekintetében ellenĘrizni kell, hogy a tĦz és/vagy hibajelzéseket fogadó helyre a jelzések átjutnak-e a meghatározott módon, és az üzenetek helyesek-e és egyértelmĦek-e. 7.3.5.1. Legalább egy tĦz és egy hibajelzést kell az átjelzĘ rendszeren átküldeni. Elkülönített (több területre bontott) tĦzjelzés esetén valamennyi jelzést ki kell próbálni 7.3.5.2. A fogadó állomással (tĦzoltóság hírközpontja, diszpécser szolgálat, stb.) a beérkezett adatokat egyeztetni kell. Az eredményes próbát követĘen tájékoztatást kell adni a próba befejezésérĘl. 7.3.5.3. A tĦz- és hibaátjelzĘ próbája elĘtt tisztázni kell a fogadó állomással a próba idejét, a nem kívánt riasztás és vonulás elkerülése érdekében. Amennyiben a tĦz és hiba különbözĘ fogadóállomásokra fut be, mindkét helyen szükséges az egyeztetés. 7.3.6. Vezérlések, kapcsoló eszközök tekintetében:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes