Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-1998-32 (Year: 1998, Number: 32)
Era: 1990-2004
Section: a 20/1998. (IV. 17.) IKIM rendelethez
Paragraph Index: 294

2. Műszaki leírás, amely tartalmazza — a névleges üzemeltetési és határ paramétereket = víznyomást, hőmérsékletet, áramlási keresztmetszetet (csatlakozó méretet), = áramlási ellenállást, = tüzelőanyag fajtákat, nyomásokat, hőmérsékleteket, viszkozitásokat, fűtőértékeket, Kazán fajtája Névleges teljesítmény kW Hatásfok névleges teljesítményen Hatásfok részterhelésen Átl. vízhőmérséklet ˚C Hatásfok % Átl. vízhőmérséklet ˚C Hatásfok % Szabványos kazán 4—400 ≥84+2 log Pn ≥80+3 log Pn Alacsony hőmérsékletű kazán* 4—400 ≥87,5+1,5 log Pn ≤87,5+1,5 log Pn Kondenzációs kazán 4—400 ≥91+1 log Pn 30** ≥97+1 log Pn A fenti hatásfok értékelőírások a megengedett mérési hiba figyelembevételével érvényesek. * Ideértve a kondenzációs tüzelőanyagú kondenzációs kazánokat is. ** Tápvíz hőmérséklete. 1998/32. szám = füstgáz hőmérsékletet, ellenállások csatlakozó keresztmetszeteit, huzat értékeket, = füstgázelvezetőre vonatkozó előírásokat, — műszaki számításokat.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/f09911e4c9cf59b5eacbe293c7e3a1b4a2f7daa2/dokumentumok/94109914ef31ddfadd6e075aa568c9fd38ed4230/letoltes