Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 
Paragraph Index: 121

c) távolsági adatok méterben, felülnézetben balról vagy jobbról, és elölrĘl; az üresen maradt bal vagy jobb oldali mezĘbe vagy a tábla valamelyik alsó sarkába a szerelvény kezelĘszervének nyitási irányát kell feltüntetni, balra forgó nyíl, ha felülrĘl nézve az óramutató járásával ellentétes vagy jobbra forgó nyíl, ha az óramutató járásával megegyezĘ a szerelvény nyitási iránya, 2.1.6. ha a csĘvezetékben ipari víz van, akkor a rövidítések elé „I” betĦt (az ipari víz rövidítését) kell tenni (IZ, IT), 2.1.7. a háromágú nyíl a vízforrás helyének az irányát jelenti a melléje vagy alája írt számokkal, jobbra, balra, és elĘre; a kör alakú nyíl az elzárószerelvény nyitási irányát mutatja, 2.1.8. Az „E” betĦt a tábla alsó sarkában kell elhelyezni. 3. ELHELYEZÉS. 3.1. A táblát céljának megfelelĘ helyen, 1,5m és 2m közötti magasságban, maradóan és jól látható módon kell felerĘsíteni. FelerĘsítéskor ügyelni kell arra, hogy a tábla 2008/28/II. szám el ne fordulhasson. Föld alatti vagy föld feletti tĦzcsap vagy habtĦzcsap jelzésére a táblát a tĦzcsaphoz tartozó szerelvényszekrény felett kell elhelyezni. A medence tábláján, ha a medencében szívócsĘ van, amelyhez a tĦzoltó szivattyú közvetlenül csatlakoztatható, a távolságot jelzĘ számok a szívócsĘ távolságát, egyéb esetben pedig, a szívóakna fedélnek a táblától mért távolságát kell megadni. 4. ALKALMAZÁS. 4.1. Táblával kell megjelölni minden föld alatti és föld feletti tĦzcsapot, oltóvíztároló medencét, kutat és egyéb vízforrást. 4.2. Nem kell külön táblával megjelölni a fali tĦzcsapot. 2008/28/II. szám

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes