Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-78 (Year: 2011, Number: 78)
Era: contemporary
Section: 5. melléklet a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 1084

f) a rendkívüli próbák és programok lefolytatásánakkövetelményeit,végrehajtásánakmódjátésdokumentációsfeltételeiteljárásrendbenmeghatározza. 5.3.11.1000. Bármilyen rendellenes esemény után az engedélyes az esemény által érintett rendszerek, rendszerelemek biztonsági funkcióinak mûködõképességét és integritását igazolja, és a szükséges javító intézkedéseket, beleértve az ellenõrzést, tesztelést, karbantartást és javítást végrehajtja. 5.3.11.1100. Amennyiben olyan, az atomreaktor leállását kiváltó esemény történt, ami a szivárgásmentességre hatással lehet, akkor az üzembevétel elõtt az atomreaktor hõhordozórendszer nyomástartó határát tömörségvizsgálattal kell ellenõrizni. 5.3.11.1200. Minden nyomástartó berendezésnek és csõvezetéknek gépkönyvvel kell rendelkeznie. A gépkönyvnek tartalmaznia kell az alapvetõ mûszaki és adminisztratív adatokat, melyek az adott berendezést és csõvezetéket jellemzik, és az üzemeltethetõségét igazolják. 5.3.11.1300. Vizsgálat, átalakítás és javítás elvégzését követõen a gépkönyvet aktualizálni kell. 5.3.11.1400. Az engedélyes köteles biztosítani az ellenõrzõ szervezet vizsgálatainak zavartalan, biztonságos, szakszerû, helyes elvégzésének összes személyi, tárgyi, munkavédelmi és mûszaki feltételeit és képviselõjének a vizsgálaton részt kell vennie. 5.3.12. Tartalék alkatrész-gazdálkodás 5.3.12.0100. A rendszerelem-cserékre való felkészülés érdekében az engedélyes a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerelemek tervezõi, gyártómûvi elõírásainak, az üzembe helyezési, üzemeltetési, karbantartási tapasztalatoknak a figyelembevételével határozza meg a szükséges tartalék alkatrészek mennyiségét és gondoskodik a rendszerelemek tartalékolásáról megfelelõ tárolási feltételek mellett. 5.3.12.0200. Az engedélyes a tartalék alkatrészek rendelkezésre állását folyamatosan figyelemmel kíséri, és olyan eljárást mûködtet, ami biztosítja a tartalékolt rendszerelemek felhasználhatóságát, vagyis az esetleges öregedési folyamatok megelõzését, nyomon követését. 5.3.12.0300. Csak olyan, megfelelõen tárolt, ellenõrzött és dokumentált tartalék alkatrészek építhetõk be, amelyek kielégítik az eredeti rendszerelemmel szemben támasztott követelményeket. 5.3.13. Átalakítások végrehajtása 5.3.13.0100. Az engedélyes az üzemeltetés stabilitása érdekében csak nagyon indokolt esetben végezhet átalakítást a kutatóreaktor nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerelemeiben, mûszaki és szabályozó dokumentációjában és szervezetében. 5.3.13.0200. Az átalakítások végrehajtásának módjára vonatkozó ajánlásokat útmutató tartalmazza. Az átalakítások osztályozása 5.3.13.0300. Az engedélyes az irányítási rendszerébe illeszkedõ eljárás alkalmazásával 1. kategóriába sorolja azokat az átalakításokat, melyek a következõ sajátosságok közül legalább egyikkel jellemezhetõk:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/56c523463ad7f94a02051f34386ca5267722f5d2/dokumentumok/68e3ea36dfd4c52213be4a94d3f7ac14072c077f/letoltes