Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2005-59 (Year: 2005, Number: 59)
Era: 2004-2010
Section: 3. számú melléklet a 89/2005. (V. 5.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 1014

d) teljes kép kialakíthatósága az atomerõmû folyamatairól, különösen a biztonságot érintõekrõl. 5.094. A blokkvezénylõi rendszerek, rendszerelemek számára, ahol szükséges, folyamatos, szünetmentes villamos betáplálást kell biztosítani. 5.095. A blokkvezénylõ munkafeltételeinek megfelelõeknek kell lenniük, valamint intézkedéseket kell tenni a vezénylõterem személyzetének védelme érdekében, hogy a blokkvezénylõ a tervezési alapba tartozó üzemállapotok során is megközelíthetõ legyen, és az ott dolgozó személyzet sugárterhelése az elfogadható határértékek alatt maradjon. 5.096. Az egymáshoz funkcionálisan kapcsolódó folyamatváltozók kijelzõ mûszereit és ezen folyamatváltozók vezérlõ szerveinek állapotjelzését a funkcionalitás és a könnyû, megbízható kezelés érdekében megfelelõen, az ergonómiai követelményeket figyelembe véve kell csoportosítva elhelyezni. Az információt szolgáltató jelzéseket el kell látni megfelelõ képi megjelenítéssel és hangjelzéssel. 5.3.3. Tartalékvezénylõ 5.097. Elégséges mûszerezést, szabályozó és vezérlõ eszközöket kell telepíteni a vezénylõtõl fizikailag és villamosan elválasztott helyen annak érdekében, hogy a reaktor leállítható és ezen állapotban tartható legyen, a remanens hõteljesítmény elszállítható legyen, és az atomerõmû fontos jellemzõi rendszeres idõközönként mûszeresen ellenõrizhetõk legyenek, ha a vezénylõben bármilyen okból meghiúsulna ezen alapvetõ biztonsági funkciók végrehajtásának lehetõsége. A tartalékvezénylõ funkcióképességének rendszeres ellenõrzési lehetõségét biztosítani kell. 5.3.4. Veszélyhelyzeti irányító központ 5.098. A vezénylõtõl elválasztottan veszélyhelyzeti irányító központot kell kialakítani baleset esetére az elhárítást végzõ személyzet számára. A veszélyhelyzeti irányító központban elégséges mûszerezést és eszközöket kell biztosítani a baleset során szükséges beavatkozások elvégzéséhez, rendelkezésre kell állnia az atomerõmû fontos paramétereire, valamint az atomerõmûvön belüli és a közvetlen környezeti sugárvédelmi helyzetre vonatkozó információknak. 5.3.5. Programozható rendszerek, rendszerelemek 5.099. A számítógép alapú rendszerek rendszerelemeinek tervezésekor jelen szabályozás mellett az érvényes, kapcsolódó szabványokat kell figyelembe venni. 5.100. A 2. biztonsági osztályba sorolt, számítógép alapú rendszerek esetében a következõ rendszertulajdonságokat kell megvalósítani és igazolni:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/75856988020759264e9c9f14431592e73688599d/dokumentumok/bc8d69e5334124eb851ec897fff39476bf30aea2/letoltes