Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 Lásd a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet.
Paragraph Index: 1409

c) fĦtĘberendezés. 4.4. A csĘvezetékek általános elĘírásai A 4. rész IV/1. fejezet szerint kell kivitelezni. 4.5. Alsó búvónyílás: A 4. rész IV/1. fejezet szerint kell kialakítani. 2008/28/II. szám 4.6. ÚszótetĘ búvónyílás Az úszótetĘ búvónyílást az úszótetĘn kell elhelyezni a tetĘlépcsĘ közelében. Névleges átmérĘje legalább 0,6 m legyen. A membrántetĘn a nyílást folyadékzáróan kell tömíteni. 4.7. TetĘlépcsĘ Az úszótetĘre való hatolást a tartálypalásthoz csuklószerkezettel rögzített, az úszótetĘre görgĘkkel (kerekekkel) támaszkodó, mindkét oldalon korláttal ellátott csúszásgátló kiképzésĦ lépcsĘvel kell lehetĘvé tenni. A lépcsĘfokok az úszótetĘ bármely helyzetében önmĦködĘen vízszintesre álljanak be. A tetĘlépcsĘ hosszát a teljes tetĘmozgásra kell tervezni. A tetĘlépcsĘ görgĘinek vezetĘ sineit nagy felületĦ teherelosztó tartókkal kell a membrántetĘre támasztani. A tetĘlépcsĘt a hosszúságának felénél ható legalább 500 kg terhelésre kell méretezni. 4.8. KülsĘ lépcsĘ: a 4. rész IV/1. fejezet szerint. 4.9. Járda, korlát (a tartály peremén) A tartálypalást felsĘ peremén - 1000 m3 Ħrtartalom felett - legalább 0,8 m szélességĦ körjárdát kell kialakítani, legalább 1 m magas korláttal. A járda szélessége egy-egy ponton (csĘfelvezetésnél, stb.) legfeljebb 0,5 m hosszúságban 0,6 m-re csökkenhet. A járdaszerkezetre karbantartás céljából állványzatot vagy mozgó szerkezetet lehessen felfüggeszteni. A járda járófelülete csúszásgátló kivitelben készüljön, és a csapadékvizet vezesse el. 4.10. TöltĘ és ürítĘ csĘvezeték elzárószerelvénnyel. A 4. rész IV/1. fejezet szerint kell kialakítani. 4.11. Fenék-elszívócsĘvezeték elzárószerelvénnyel. A 4. rész IV/1. fejezet szerint kell kialakítani. 4.12. LégzĘszerkezet A tartály töltése vagy kiürítése alkalmával a lábakon álló úszótetĘ alatt keletkezĘ túlnyomás vagy vákuum kiegyenlítésére a legnagyobb szivattyúteljesítmény figyelembevételével méretezett, minĘsített lángzárral ellátott nyomáskiegyenlítĘ légzĘszerkezete(ké)t kell az úszótetĘre szerelni, keresztmetszetének megfelelĘ csatlakozó csĘtoldatra. MembrántetĘ esetén a légzĘszerkezet megfelelĘ elhelyezésével a tárolás közben keletkezĘ gázokat el kell vezetni. A légzĘszerkezetet és a lángzárt az átáramló gĘz-levegĘ elegy mennyiségébĘl adódó nyomásesésre kell méretezni. A légzĘszerkezet és a lángzár elfagyása ellen gondoskodni kell. A gyĦrĦtér rugalmas tömítése és a tetĘ bemerülési mélysége alapján, szükség esetén a gyĦrĦteret is légzĘszerkezettel kell ellátni. 4.13. Az úszótetĘ csapadékvíz-elvezetése Az úszótetĘn összegyĦlt csapadékvizet el kell vezetni. Az elvezetés megoldható a tárolt közegnek ellenálló tömlĘvel vagy csuklós csövekkel. Az elvezetĘcsĘ alsó csonkján befagyás ellen védett elzárószerelvény legyen. Az elvezetĘcsĘ 30 m tetĘátmérĘig DN 80, 30 m tetĘátmérĘ felett legalább DN 100 legyen. 4.14. MérĘ- és mintavevĘ csĘ A mérĘ- és mintavevĘ csĘ átmérĘje legalább 150 mm legyen, amely egyben az úszótetĘ vezetĘje is lehet. FelsĘ végének kiképzése a 4. rész IV/1. fejezet szerint. 4.15. MintavevĘ nyílás az úszótetĘn A mintavevĘ nyílás az úszótetĘ tetején bárhol elhelyezhetĘ a 4. rész IV/1. fejezet szerinti kivitelezésben. 4.16. Tisztítónyílás A tartály tisztítására tisztítónyílást célszerĦ kialakítani. Ennek alsó része a tartály fenéklemezével egy síkban legyen. 2008/28/II. szám 4.17. FöldelĘcsatlakozás és villámvédelem A 4. rész IV/1. fejezet szerint azzal a kiegészítéssel, hogy az úszótetĘt villamosan vezetĘ módon össze kell kötni a tartály palástjával. 4.18. PalásthĦtĘ berendezés PalásthĦtĘ berendezés létesítése a vonatkozó követelmények szerint. TetĘhĦtés nem szükséges. A tartálypaláston a lefolyóvíznek a tartályalaptól való távoltartására a palást alsó részén a fenéklemeztĘl 0,3 m-re vízvetĘ lemezt kell felszerelni. A vízvetĘ lemezt (vízvetĘ gallért) úgy kell kialakítani és méretezni, hogy a lefolyó víz ne juthasson a fenéklemez alá, és biztosítsa az alapozás állékonyságát. A vízvetĘ lemez ne akadályozza a csonkok és szerelvények használatát és tegye lehetĘvé a kritikus varratok ellenĘrizhetĘségét. 4.19. Túltöltés elleni szerkezet elemei Az 1.3.6.3. pont szerint. 4.20. Habbal oltó berendezés A tartály tĦzvédelmére - 1000 m3 névleges Ħrtartalom felett - habbal oltó berendezést kell beépíteni. Létesítése és kivitelezése a vonatkozó követelmények szerint a következĘ kiegészítésekkel:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes