Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 249

20. hidraulikus tápegység D.1. ábra – Felületi dörzsállósági vizsgáló berendezés D.3. Eljárás Helyezze a vizsgálati darabot a gépbe. Csatlakoztassa a nyomásfokozó szivattyút, töltse fel a rendszert vízzel (20±3 oC), és légtelenítsen. Fokozza nyomást 0,5 MPa-ig, és ellenĘrizze, hogy a 2008/28/II. szám koptató kar és a vizsgált tömlĘ vízszintességét. Kezdje forgatni a vizsgálati darabot (27±1) 1/perc fordulattal az óra járásával megegyezĘen, a vízcsatlakozás felĘl nézve. (lásd D1 ábrát) Az 5. táblázatban meghatározott számú fordulat után terheljük meg a tömlĘt a 4. táblázat szerinti üzemi nyomásig. Ismételjük meg a vizsgálatot a fennmaradó négy vizsgadarabbal. D.4. Vizsgálati jegyzĘkönyv A vizsgálati jegyzĘkönyv a következĘket tartalmazza:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes