Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 a tĦz elleni védekezésrĘl, a mĦszaki mentésrĘl és a tĦzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
Paragraph Index: 1692

3. TĥZOLTÓ BERENDEZÉS 3.1. Oltóvízellátás 3.1.1. A tárolótelepek és egyedi építmények vízellátását a vonatkozó követelmények szerint kell kialakítani. A vízellátásnak a tĦzoltás és a hĦtés számára mindenkor rendelkezésre kell állnia. 3.1.2. Ha a tartály védĘgödrének befogadóképessége a tĦzoltáshoz szükséges oltóvízhez nem elegendĘ, vagy nem lehet a tárolt, raktározott árutól elválasztva elvezetni, akkor az elvezetett oltóvíz tárolásáról gondoskodni kell (tározó, tartály, stb.). Az elvezetett oltóvíz tárolójának zárt belsĘ tere a 0-ás zónába tartozik. 3.1.3. A tĦzcsapokat és a mellvédfalakat a védett építménytĘl 30-100 m közötti távolságra kell elhelyezni a tĦzvédelmi szakhatósággal egyeztetetten. 3.2. TĦzoltó berendezések, készülékek, eszközök és anyagok 3.2.1. Minden létesítményt, amelyben éghetĘ folyadékot tárolnak, csomagolnak, szivattyúznak, vagy felhasználnak, megfelelĘen elhelyezett, kellĘ számú, az éghetĘ folyadék és szükség szerint a szilárd anyagok tüzének oltására is alkalmas tĦzoltó berendezéssel, készülékkel, eszközökkel és anyagokkal kell ellátni. A tĦzvédelmi berendezéseket üzemképes állapotban kell készenlétben tartani. 3.2.2. Beépített habbal oltó berendezést a vonatkozó elĘírások szerint kell létesíteni és kivitelezni. 3.2.3. Tárlótelepen a tĦzjelzés a vonatkozó elĘírások szerint. 3.2.4. Tárolótelepen hangjelzést adó berendezést kell felszerelni, amellyel a telepen tartózkodók veszély esetén figyelmeztethetĘk. 3.2.5. Hordós és ballonos tárolóban, üzemanyagkanna konténeres tárolása esetén hordó-, ballon-, vagy konténercsoportonként (4. sz. rész IX/2.) 1 db, legalább 144B jelĦ (TĦzoltó készülékek készítésére vonatkozó mĦszaki követelmény) vizsgálati tĦz oltására alkalmas tĦzoltó készüléket, továbbá 0,5 m3 száraz, ömleszthetĘ állapotban levĘ homokot, vagy 0,25 m3 nem éghetĘ, száraz felitató anyagot (kovaföld-zeolit, stb. tartalmú Ęrleményt) és két hosszú nyelĦ szórólapátot kell készenlétben tartani. 2008/28/II. szám Ezen felül a legfeljebb 500 m3-nél nagyobbra 2 db, legalább 233B jelĦ vizsgálati tĦz oltására alkalmas tĦzoltó készüléket kell készenlétben tartani. 3.2.6. Konténeres tárolónál konténercsoportonként 2 db, legfeljebb 144B jelĦ és 2 db, legalább 233B jelĦ vizsgálati tĦz oltására alkalmas tĦzoltó készüléket kell készenlétben tartani. A konténerek tĦz esetén való hĦtésére tĦzcsapot(kat) kell telepíteni. 3.2.7. Vasúti tartálykocsi, továbbá közúti tartályos jármĦ lefejtĘ- és töltĘberendezésén (4. sz. rész XI/3. fejezet) minden megkezdett két állásonként 0,5 m3 száraz, ömleszthetĘ állapotban levĘ homokot vagy 0,25 m3 nem éghetĘ; száraz felitató anyagot, és 2 db hosszú nyelĦ szórólapátot kell készenlétben tartani. Minden táltĘ- és lefejtĘhelyen állásonként I db, legalább 144B jelĦ vizsgálati tĦz oltására alkalmas tĦzoltó készüléket kell készenlétben tartani. 3.2.8. Tartályhajó lefejtĘ- és töltĘkikötĘjében (4. sz. rész IX/3. fejezet) lefejtĘ-, vagy töltĘhelyenként 1-1 db, legalább 233B jelĦ vizsgálati tĦz oltására alkalmas, a kikötĘ központi helyén 1 db, legalább 233B jelĦ vizsgálati tĦz oltására alkalmas tĦzoltó készüléket, valamint 0,5 m3 száraz, ömleszthetĘ állapotban levĘ homokot. vagy 0,25 m3 nem éghetĘ, száraz felitató anyagot, és 2 db hosszú nyelvĦ szórólapátot kell készenlétben tartani. 3.2.9. TöltĘhelyiségben (4. sz. rész IX/3. fejezet) mérleghelyenként, vagy töltĘhelyenként 1 db, legalább 144B jelĦ vizsgálati tĦz oltására alkalmas tĦzoltó készüléket, négy mérleg-, vagy töltĘhelyenként 0,25 m3 száraz ömleszthetĘ állapotban levĘ homokot, vagy 0,1 m3 nem éghetĘ, száraz felitató anyagot és 1 db hosszú nyelĦ szórólapátot kell készenlétben tartani (ha csak egy mérleghely van, akkor 2 db szórólapát készenlétben tartása szükséges). Minden töltĘhelyiségben egy, 2 m2 nagyságú, lángmentesített takarót vagy ponyvát is el kell helyezni. Szivattyúházba és szabadba telepített szivattyúcsoport esetén minden megkezdett 5 szivattyúnként 1 db, legalább 144B jelĦ vizsgálati tĦz oltására alkalmas tĦzoltó készüléket kell készenlétben tartani. Ezen felül 500 m2-nél nagyobb alapterületĦ töltĘhelyiségenként, vagy szivattyúcsoportonként legalább 2 db 233B jelĦ vizsgálati tĦz oltására alkalmas tĦzoltó készüléket kell készenlétben tartani. 3.2.10. A tároló- és kiszolgáló létesítmények biztonsági jelölése a „TĦzvédelmi jelzĘtáblák” kialakítására és a „Biztonsági szín- és alakjelek” alkalmazására vonatkozó mĦszaki követelmények szerint.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes