Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 902

b) az új rendeltetés a helyiség, épület tĦzveszélyességi osztályát nem változtatja meg, de a korábbi rendeltetéshez a jogszabályban elĘírt felülvizsgálat gyakoriságának 2/3-a eltelt. E fejezet tárgya azok a vizsgálati eljárások, amelyekkel a létesítmények üzemben lévĘ, 1000 V-nál nem nagyobb feszültségĦ erĘsáramú villamos berendezésein az idĘszakos felülvizsgálat alkalmával ellenĘrizni kell, hogy teljesülnek-e a vonatkozó követelmények tĦzvédelmet érintĘ élet- és vagyonbiztonsági elĘírásai. E fejezet szerinti idĘszakos felülvizsgálat a lakó- (kivéve a 25 A-nél nem nagyobb névleges áramerĘsségĦ túláramvédelem utáni áramköröket), kereskedelmi-, köz-, ipari-, mezĘgazdasági és kertészeti épületek, továbbá lakókocsik, kiállítások vásárok és más ideiglenes (áthelyezhetĘ) építmények, valamint a kikötĘk következĘ villamos berendezéseire terjed ki:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes