Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2006-53 (Year: 2006, Number: 53)
Era: 2004-2010
Section: mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. § (4) bekezdés a) pont.
Paragraph Index: 405

c) Az a) pontban meghatározott telepítési távolság felét lehet alkalmazni a szomszédos üreg nyílása, nyitott mélye- 2006/53. szám dés, valamint a cseppfolyós gáz tároló egység aknája között, ha a föld feletti rész vízszintes vetületén mindkét irányban 3 m-rel túlnyúló, legalább 0,4 m magas gázterelõ falat vagy töltést létesítenek, amely az aknától legalább 1, de legfeljebb 2 m távolságban helyezkedik el. 3.1.7. A töltõállomást úgy kell kialakítani, hogy területén a közlekedés ne veszélyeztesse a kimérõszerkezetet és a nyomástartó berendezést. 3.2. Cseppfolyós gáz autógáz tároló egység elhelyezése, telepítése 3.2.1. Tárolótartályt

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/bc5723fc7c2c2751334a07e75593559861646f19/dokumentumok/d77991098800e27b996c2e1103840a50a4a3a32f/letoltes