Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 a tĦz elleni védekezésrĘl, a mĦszaki mentésrĘl és a tĦzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
Paragraph Index: 1646

5. A 100 M3/H-NÁL NAGYOBB NÉVLEGES TELJESÍTMÉNYĥ GÁZMÉRėK ELHELYEZÉSÉNEK TOVÁBBI KÖVETELMÉNYEI 5.1. GázmérĘ gázfogyasztó berendezéssel azonos helyiségben - az ipari fogyasztók szekunder mérésre alkalmazott turbinás és mérĘperemes gázmérĘinek kivételével - nem helyezhetĘ el. 5.2. Egy helyen (helyiségben) telepített, 100 m3/h összes névleges teljesítményĦnél nagyobb gázmérĘ(k) elhelezésére külön gázmérĘ helyiséget kell létesíteni. A gázmérĘk helyiségeit „Fokozatosan tĦz- és robbanásveszélyes” (jele: A) tĦzveszélyességi osztályba kell sorolni és a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban foglaltak szerint kell kialakítani. 5.3. A külön gázmérĘhelyiség külsĘ fal mentén, a gázszolgáltató és a létesítmény kezelĘje által egyaránt bármikor könnyen megközelíthetĘ helyen, lehetĘleg földszinten létesítendĘ. 5.3.1. Bejárata szabadból vagy az épület közös, jól szellĘzött és mindenkor megközelíthetĘ terébĘl nyíljon. 5.3.2. A mérĘhelyiség bejáratához a tĦzveszélyre figyelmeztetĘ táblát kell elhelyezni és 1 db 55A és 233B valamint C tĦzosztály tüzek oltására alkalmas tĦzoltó készüléket kell készenlétben tartani. 5.4. A külön gázmérĘhelyiséget szabadba nyíló alsó-felsĘ szellĘzĘvel kell ellátni, amelynek együttes szabad keresztmetszete a gázmérĘ helyiség alapterületének 1%-át érje el. A szellĘzĘ alsó éle a külsĘ szinttĘl legalább 300 mm-rel magasabb legyen. A szellĘzĘk más nyílászáróktól legalább 1 m-re legyenek. A szellĘzĘt mechanikai védelemmel - legfeljebb 15 mm résszélességĦ, vagy lyukbĘségĦ ráccsal, huzalhálóval vagy zsaluval - kell ellátni. 5.5. GázmérĘhelyiség szellĘztetésére szükség esetén csak önálló szellĘzĘkürtöt, szellĘzĘcsatornát szabad alkalmazni. 5.6. A külön gázmérĘhelyiség határoló falai legalább A1 REI 90 minĘsítésĦ, födémszerkezete legalább A1 REI 60 minĘsítésĦ, nyílászárói, pedig A1-A2 anyagúak legyenek. Szikrát adó, vagy elektrosztatikus feltöltĘdést okozó padlóburkolatot, nem szabad alkalmazni. 5.7. FĦtése közvetett lehet. Közvetlen fĦtésre csak robbanásbiztos kivitelĦ zárt égésterĦ gázkályha használható, amelynek felületi hĘmérséklete a 300 °C-t nem haladja meg és gyújtószerkezete a helyiségen kívül van. 2008/28/II. szám 5.8. A gázmérĘhelyiséget nem szabad 58 kW (50 000 kcal/h) egység teljesítmény és 116 kW (100 000 kcal/h) összteljesítmény feletti hĘtermelĘ berendezéssel egymásba nyílóan létesíteni. 5.9. Ha a gázellátás külön nyomásszabályozó egységrĘl történik és a gázmérĘhelyiség a primer oldali (közmĦre vagy távvezetékre csatlakozó) nyomásszabályozókra elĘírt védĘtávolságnál a szabályozó állomáshoz közelebb vagy azzal együtt kerül telepítésre; - akkor az adott nyomásszabályozó - vagy fogadó állomásra érvényes elĘírások vonatkoznak a gázmérĘhelyiségre is.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes