Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2006-53 (Year: 2006, Number: 53)
Era: 2004-2010
Section: mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. § (4) bekezdés a) pont.
Paragraph Index: 414

c) A 2-es zónába tartozik ca) a cseppfolyós gáz autógáz tároló egység dómaknája, szerelvényaknája, tárolótartálya föld feletti szerelvénye legfelsõ pontjaitól mért 1 m magasságban lévõ vízszintes sík, valamint a legszélesebb pontjaitól mért 3 m távolságban lévõ függõleges felületekkel határolt tér, cb) a cseppfolyós gáz szivattyú legfelsõ pontjától mért 1 m magasságban lévõ vízszintes sík, valamint a legszélesebb pontjaitól vízszintes irányban a tömszelence felõli oldalon mért 2 m, a többi oldalakon 1 m távolságban lévõ vonalat összekötõ felületekkel határolt tér, cc) a sûrített földgáz nyomástartó berendezés legfelsõ pontjától mért 4 m magasságban lévõ vízszintes sík, valamint a legszélesebb pontjaitól mért 3 m távolságban lévõ függõleges felületekkel határolt tér, cd) a kompresszor állomás belsõ tere, valamint a kompresszor állomás legfelsõ pontjától mért 4 m magasságban lévõ vízszintes sík, és a legszélesebb pontjainak 2006/53. szám függõleges vetületétõl a talajszinten vízszintes irányban mért 3 m távolságban lévõ függõleges felület által határolt tér. 3.5. A cseppfolyós gáz és a sûrített földgáz töltõberendezés villamos követelményei A kimérõszerkezet közelében olyan vészleállító kapcsolót kell elhelyezni, amely megszakítja a szivattyú vagy a kompresszor áramellátását, és elzárja a nyomástartó berendezés, valamint a kimérõszerkezet közötti csõvezetéket. A vészleállító kapcsolónak jól látható és hozzáférhetõ helyen kell lennie, és egyértelmû felirattal kell megjelölni. 3.6. Egyéb gáz töltõberendezés elhelyezése, telepítése A felhasználásra kerülõ gázüzemanyag tulajdonságai figyelembevételével a 3.1–3.5. pontok elõírásait kell alkalmazni.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/bc5723fc7c2c2751334a07e75593559861646f19/dokumentumok/d77991098800e27b996c2e1103840a50a4a3a32f/letoltes