Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 a tĦz elleni védekezésrĘl, a mĦszaki mentésrĘl és a tĦzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
Paragraph Index: 1773

1. táblázat A távolságok m-ben 501 m3 - 10 000 m3 10 001 m3 - 40 000 m3 40 000 m3 feletti Megnevezés folyadékmennyiséget tároló, A B C A B C A B C tĦzveszélyességi osztályú tárolótelep Lakó-, üdülĘ- és intézményterület 1) 300 150 „A” tĦzveszélyességi osztályú1) létesítmény 150 150 150 „B” tĦzveszélyességi osztályú1) létesítmény „C-E” tĦzveszélyességi osztályú1) létesítmény Autópálya, autóút2) 100 100 100 100 Egyéb kiépített közforgalmi út Vonat közlekedésére használt vágány 1001) 1001) 50 1001) 1001) 50 1001) 1001) Vasútállomás 100 500 250 100 1) A tárolótelep „D” és „E” tĦzveszélyességi osztályú építményei (kerítés, szociális épület, porta, oltóközpont, víztároló stb.) a megadott távolságon belül, de legalább 50 m-re lehetnek. Ebben az esetben a legközelebbi tartály palástjáig, vagy a tárolótelep legközelebbi „A”, „B” vagy „C” tĦzveszélyességi osztályú építményéig (tankautótöltĘ, vasúti lefejtĘ, töltĘ stb.) kell mérni a védĘtávolságot. 2) Lásd az országos településrendezési és építési követelményeket (OTÉK). Megjegyzés: 501 m3-nél kevesebb folyadékmennyiséget tartályokban tároló telep, valamint a szállítóedényes tároló és tárolótelep védĘtávolságai a 2. táblázat szerint. 2008/28/II. szám Egyedi építmények és tárolótelepen belüli építmények, berendezések elhelyezési távolságai

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes