Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 9/2006. (II. 27.) IM rendelet
Paragraph Index: 2009

c) legalább 200 kPa (2 bar) kifolyási nyomást kell biztosítani: ca) a fali tĦzcsapoknál, és cb) a „D” és „E” tĦzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekben. 5.3.2. A rendelet hatálybalépése elĘtt létesített mezĘgazdasági létesítményekben és azok fali tĦzcsapjainál 100 kPa (1 bar) kifolyási nyomást kell biztosítani a „D” és „E” tĦzveszélyességi osztályba tartozó építményekben. 5.3.3. Az éghetĘ folyadékot feldolgozó finomítóknál, valamint az „A”–„B” tĦzveszélyességi osztályba tartozó éghetĘ folyadékot, 1000 m3-nél nagyobb tárolási egységekben tároló tartálytelepeken, valamint azon gáztároló esetében, ahol a nyomás alatti vagy mélyhĦtött „A”– „C” tĦzveszélyességi osztályba tartozó gázt tároló tartály befogadóképessége meghaladja a 200 tonnát, olyan oltóvízvezeték-hálózatot kell létesíteni, amely a vízkivétel szempontjából a legkedvezĘtlenebb tĦzcsapnál legalább 1200 kPa (12 bar) kifolyási nyomást biztosít. 5.3.4. A településen és a létesítményben – a 5.2.2. bekezdésében foglaltak kivételével – az oltóvizet vezetékes vízellátás létesítése esetén föld feletti tĦzcsapokkal kell biztosítani. 5.3.5. A tĦzcsapok, valamint szerelvényeik és tartozékaik feleljenek meg a vonatkozó elĘírásokban foglaltaknak. 5.3.6. A tĦzcsapok telepítési helyét a hivatásos önkormányzati tĦzoltósággal egyeztetni kell. 5.3.7. A létesítményben annyi tĦzcsapot kell létesíteni, hogy az oltáshoz szükséges vízmennyiség egy idĘben kivehetĘ legyen. A tĦzcsapokat szerelvénnyel kell ellátni. A szerelvényszekrényeket a tĦzcsapoktól 10 méteren belül kell elhelyezni. A közforgalom elĘtt nyitott létesítmények esetében a szerelvények elhelyezése épületen belül a tĦzvédelmi szakhatóság által meghatározott módon és helyen is történhet. 5.3.8. A tĦzcsapokat a védendĘ szabadtéri éghetĘ anyag tároló területétĘl, építménytĘl a megközelítési útvonalon mérten 100 m-nél távolabb és – a tĦzcsapcsoportok kivételével – egymáshoz 5 m-nél közelebb elhelyezni nem szabad. 5.3.9. A létesítményben nem szükséges tĦzcsapokat létesíteni, ha a szomszédos létesítmény vagy a közterület tĦzcsapjai az oltáshoz szükséges vízmennyiséget biztosítják és az 5.3.8. bekezdés követelményei is teljesülnek. 5.3.10. A tĦzcsapokat és szerelvényszekrényeiket állandóan hozzáférhetĘ módon kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad. 5.3.11. A tĦzcsapoknál a tĦzoltó gépjármĦvek részére úgy kell felállási helyet biztosítani, hogy azok mellett legalább egy nyomsávú közlekedési út szabadon maradjon. 5.4. FalitĦzcsapok kialakítása 5.4.1. Vezetékes vízellátás esetén a 5.3. pontban meghatározottakon túl – kivéve a középmagas vagy magasépületnek nem minĘsülĘ lakóépületeket és a 5.4.2. bekezdésben meghatározott építményeket – fali tĦzcsapot is kell létesíteni:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes