Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 9/2006. (II. 27.) IM rendelet
Paragraph Index: 2016

g) egyéb magas épületekben tĦzszakaszonként és szintenként legalább 2–2 darabot. 5.4.2. Nem szabad fali tĦzcsapot létesíteni azokban az épületekben, ahol a víz használata életveszélyt, tüzet, robbanást okozhat, vagy a tĦz terjedését elĘsegítheti. 5.4.3. A 5.4.2. bekezdésben meghatározott helyeken, továbbá ahol a víz nem alkalmas az építményben keletkezhetĘ tĦz oltására, a fali tĦzcsap helyett az ott lévĘ anyag oltására alkalmas 2008/28/II. szám – a tĦzvédelmi hatóság által meghatározott- tĦzoltó berendezést, eszközt, készüléket, felszerelést, illetĘleg anyagot kell a helyszínen készenlétben tartani. 5.4.4. A fali tĦzcsapok számát és helyét az illetékes hivatásos önkormányzati tĦzoltóság, a 5.4.3. bekezdés szerint a fali tĦzcsap helyett biztosított tĦzoltó berendezés, eszköz, készülék, felszerelés, illetĘleg anyag mennyiségét és helyét – ha azt jogszabály vagy szabvány nem szabályozza – a tĦzvédelmi hatóság határozza meg. 5.4.5. Az építményben a fali tĦzcsapot az érvényben lévĘ hatályos szabványoknak és jogszabályoknak megfelelĘen kell kialakítani. A lapos tömlĘvel szerelt fali tĦzcsapszekrényben 1 db legfeljebb 20 méteres tömlĘ helyezhetĘ el. A fali tĦzcsapszekrényt a hatályos jogszabályban, szabványokban foglalt biztonsági jellel kell megjelölni 2–2,5 méteres magasságban, úgy, hogy az a legtávolabbi felismerési távolságról is biztonsággal felismerhetĘ legyen. Ennek érdekében – a vonatkozó szabványok elĘírásai szerint – a fali tĦzcsapszekrényt utánvilágító vagy világító biztonsági jellel kell megjelölni. 5.4.6. Nem kell fali tĦzcsapot létesíteni a nyitott vagy részben nyitott építményekben, a hĦtĘházak hĦtött tereiben, valamint az ömlesztett terménytároló épületek tároló részein. 5.4.7. Füstmentes lépcsĘházakban falitĦzcsap elhelyezése tilos! 5.4.8. A falitĦzcsapok elhelyezésénél figyelembe kell venni, hogy a falitĦzcsap csak az adott tĦzszakasz védelmét biztosíthatja, másik tĦzszakasz védelmére nem tervezhetĘ be. 5.4.9. A falitĦzcsap hálózatot a 3. táblázat szerint kell méretezni:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes