Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-45 (Year: 2004, Number: 45)
Era: 2004-2010
Section: követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) szerint kell meghatározni.
Paragraph Index: 797

4. Szerkezet 4.1. Épületszerkezet Az alapozást és talajvíz elleni szigetelést talajmechanikai szakvélemény alapján kell megtervezni. Az épületszerkezeti kialakítások feleljenek meg a korszerû energiatakarékossági elõírásoknak. 2004/45. szám Az épület magassági kitûzési adatait az árvízi és belvízi kockázat szempontjából, az érintett területen az illetékes vízügyi hatósággal véleményeztetni kell. Az épületszerkezetek megvalósíthatóak: — hagyományos, — iparosított vagy — vegyes technológiával. A szerkezet tervezésnél lehetõleg természetes anyagokat és bevonatokat kell alkalmazni. A tartószerkezetet és válaszfalszerkezeteket úgy kell kialakítani, hogy a késõbbi átalakítás lehetõségét biztosítsák. A nyílászáró szerkezeteket a fokozott igénybevétel és balesetveszély figyelembevételével kell kialakítani. Az ablakok biztosítsák a hatékony és balesetmentes szellõzést, megvilágítást, az egyszerû kezelhetõséget. A mélyen üvegezett szerkezeteket ütésálló üvegezéssel, vagy üvegtörést és -kiesést gátló szerkezettel kell megvalósítani. A 6,0 m-nél nagyobb menetmélységû terekben szükséges a másodlagos természetes megvilágítás biztosítása. Acél ajtószárnyak csak az Országos Tûzvédelmi Szabályzat szerint elõírt tûzgátló ajtók lehetnek. A közösségi illemhelyek elválasztó falai lehetõleg lábakon álló könnyûszerkezetû elemek legyenek, ajtóit kívülrõl is nyithatóvá kell tenni. Törekedni kell a külsõ falak és a tetõk nyári hõterhelésének a mérséklésére (pl. növényzet, külsõ árnyékolók, átszellõztetett tetõk, zöldtetõk). A kiálló falsarkokat legalább 2,0 m magasságig lekerekített élvédõkkel kell ellátni. A hidegpadlós helyiségeket legalább egy sornyi lábazatburkolattal kell szegélyezni, a PVC vagy linóleum burkolatú helyiségekbe a lábazat keményfából készüljön. 4.2. Épületgépészet Az intézményeket csak közmûvesített (szükség esetén helyi szennyvízkezeléssel) telekre lehet építeni. Valamennyi épületgépészeti követelménynél a pedagógiai, illetve a szakmai programból kell kiindulni, és azokat a tervezési programban kell rögzíteni (ellátás színvonala, szakaszolás stb. szerint). (További elõírásokat az OTÉK tartalmaz). Az épületgépészeti berendezések és szerelvények feleljenek meg a korszerû energiatakarékossági elõírásoknak. Vízellátás — csatornázás Egyéb követelmény hiányában az alábbi vízfogyasztással kell számolni: — tanulóként 140 liter/nap; — nevelõk és kisegítõ személyzet 70—80 liter/nap; — fõzõkonyha, befejezõ konyha esetén adagonként 80—120 liter/nap; — a zöldterület öntözése 5 liter/m2/nap; — a torna- és játszótér öntözése 2 liter/m2/nap; — zöldséges kert és gyümölcsös öntözésére 10 liter/m2/nap. A mosdókat, mosogatókat, kiöntõket, falikutakat és vizeldéket tartalmazó helyiségekben padlóösszefolyó elhelyezése szükséges. A csatorna ágvezetékek mérete a csatlakozást követõen legalább 50,0 mm-re bõvüljön. Az alapvezetékekbe, és/vagy ejtõvezetékekbe minden esetben szükséges tisztítóidom elhelyezése. Melegvízellátás Használati melegvizet kell biztosítani egyedi igény szerint valamennyi funkcionális egységben, ahová ezt a tervezési program megköveteli. Egyéb követelmény hiányában a melegvízszükségletet az alábbi használatra kell méretezni: — zuhanyozók 40 liter/nap/tanuló; — teakonyhák, tanulói mosóhelyiségek 20 liter/nap/tanuló; — mosdók 10 liter/nap/tanuló. A tanulók által használt vizes berendezések melegvízellátását központilag kevert vízzel kell megoldani Gázellátás Gázellátást kell biztosítani a vonatkozó szabványok és hatósági elõírások betartásával valamennyi funkcionális egységhez, ahová ezt a pedagógiai program megköveteli. Az oktatási célra használt gázvezetékeknél a szabványokkal egyeztetett módon lehetõvé kell tenni a helyiségenkénti központi elzárás lehetõségét oly módon, hogy az elzárószerelvény kezelését csak az arra kijelölt személy egy zárható helyrõl végezhesse. A tanulók által használt gázberendezéseket fokozott balesetvédelmi körültekintéssel kell létesíteni. PB-gázellátás kazánházi, konyhai és oktatási célra használható. Fûtés A központi fûtés szakaszolását és szabályozását az egyidejûség figyelembevételével a tervezési programban kell meghatározni (délelõtt, délután, este, hétvégén mûködõ funkcionális egységek, tanítási szünet, észak-déli elhelyezkedés stb.). Egyéb követelmény hiányában a helyiségek tartózkodási zónájára (az ablaktól 1,0 m távolságra a padló felett 50,0 cm-rel) vonatkoztatott átlagos léghõmérsékletet az alábbi értékkel kell tervezni: — Mosdó-, zuhanyozó, orvosi szoba +24 ˚C; — háló-, betegszoba, elkülönítõ +22 ˚C; — tanuló-, csoportszoba, igazgatási és szociális helyiségek, könyvtár, étterem, testedzõ szoba, hálószint, közlekedõ +20 ˚C; — szertárak, tanulószint közlekedõ, aula +18 ˚C; — konyha, illemhelyek, mûhely, közlekedõk +16 ˚C. A fûtõberendezések biztosítsák a helyiségek balesetmentes használatát (pl. szivattyús melegvízfûtés). 2004/45. szám Lehetõséget kell teremteni az egyes rendeltetési egységek (tanulók, igazgatás stb.) egyedi hõmérséklet-szabályozására. A fûtõtestek felületi hõmérséklete ne haladja meg a 65 ˚C-ot, ellenkezõ esetben burkolatról kell gondoskodni. A fûtõtest burkolata megfelelõen „szellõs” legyen, hogy ne rontsa le a hõátadást és tegye lehetõvé a takarítást. Szellõzés A tanuló- és hálóhelyiségek, valamint az igazgatási és szociális egység levegõcseréjét természetes szellõzéssel kell biztosítani. Lehetõség szerint biztosítani kell a folyamatos légcserét. Ahol a tervezési program, az OTÉK, a hatósági elõírások vagy az alkalmazott technológia megköveteli, azokon a helyeken mesterséges szellõzést kell alkalmazni, különös tekintettel a tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiségben, pl. rendezvényterem, aula stb. A mesterséges szellõzésnél törekedni kell a légáram szabályozására, a huzatérzés elkerülésére, a zajtalanságra és az egyenletességre. A szociális helyiségek szellõzését lehetõleg természetes úton (ablakokkal, kürtõkkel), ilyen lehetõségek hiányában mesterségesen kell biztosítani. A mesterséges szellõzés elszívásos legyen, és a levegõ utánpótlását megfelelõ nyílásokkal kell biztosítani. (További elõírásokat az OTÉK tartalmaz.) Villamos berendezések és hálózatok Az elektromos ellátást minden funkcionális egység részére a tervezési program szerint biztosítani kell. Valamennyi villamos csatlakozást, szerelvényt, berendezést a vonatkozó létesítési szabványok és hatósági elõírások betartásával kell szerelni. A vészvilágítást központi szünetmentes áramforrásról vagy helyi akkumulátoros világítótestekkel kell megoldani. Az oktatási célra használt elektromos hálózatok gyengeáramúak legyenek, és lehetõvé kell tenni a helyiségenkénti központi feszültségmentesítés lehetõségét az arra kijelölt személy által egy zárható helyrõl. Gondoskodni kell gyengeáramú hálózatról: — tûzjelzõ hálózat az elõírásoknak megfelelõen kötelezõ; — vagyonvédelem (igény szerint a biztosítással összhangban); — hangosítás, távközlés, tv, antennarendszer (igény szerint, de lehetõleg a késõbbi fejlesztések érdekében a védõcsövezés beépítése); — számítógépes hálózat (igény szerint, de lehetõleg a késõbbi fejlesztések érdekében a védõcsövezés beépítése). A szerelvények lehetõleg süllyesztett típusúak legyenek. A tanulókban, hálókban, egyéb közösségi helyiségekben és folyosókon az elektromos takarító eszközök részére fedeles, földelt, süllyesztett dugaszolót kell szerelni. Mesterséges megvilágítási értékek: — a tanulószoba megvilágítása: legalább: 500 lux; — a 0,65—0,95 m magasságban lévõ munkafelület szükséges megvilágítása: legalább: 500 lux; — falitáblára vonatkozó követelmény: legalább: 500 lux; — közlekedõ, raktár, egyéb: legalább: 80—100 lux. Ezekben a helyiségekben szabályozható világítást kell létesíteni. A tábla megvilágítását káprázatmentesen kell megoldani. A tanulókban és irodákban az általános megvilágításon felül munkahelyi világítást is tervezni kell. Energetikailag kedvezõtlen lámpatestek (D osztályú készülékek) nem alkalmazhatóak. Akusztika A helyiségek akusztikai méretezését — a kiviteli tervezés során — a vonatkozó szabványok és hatósági elõírások szerint kell végezni. Különös gondot kell fordítani a rendezvényterem, tornaterem (tornaszoba, testedzõ szoba) az aula, zsibongó, közlekedõ, akusztikai méretezésére (hangnyelõ felületek alkalmazása). (További elõírásokat az OTÉK tartalmaz.) Felvonó Felvonót az OTÉK, valamint a felvonók biztonsági követelményeirõl és megfelelõségének tanúsításáról szóló

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/b1126642122c87c804a746de6de16136f3ad7035/dokumentumok/9bfe32c0675a223379ecd52619a82cd01ef04fb4/letoltes