Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-30 (Year: 2004, Number: 30)
Era: 2004-2010
Section: „1. számú melléklet a 20/1998. (III. 17.) IKIM rendelethez
Paragraph Index: 990

b) az üzemszerûen részterhelésen is üzemeltethetõ kazán 30%-os részterhelésen és a kazán fajtájának megfelelõ átlagos vízhõmérsékleten elégítsék ki az alábbi táblázatban megadott hatásfok követelményeket: Kazán fajtája Névleges teljesítmény kW Hatásfok névleges teljesítményen Hatásfok részterhelésen átl. vízhõmérséklet ˚C hatásfok % átl. vízhõmérséklet ˚C hatásfok % Szabványos kazán 4—400 ≥ 84 + 2 log Pn ≥ 50 ≥ 80 + 3 log Pn Alacsony hõmérsékletû kazán* 4—400 ≥ 87,5 + 1,5 log Pn ≥ 87,5 + 1,5 log Pn Kondenzációs kazán 4—400 ≥ 91 + 1 log Pn 30** ≥ 97 + 1 log Pn A fenti hatásfok értékelõírások a megengedett mérési hiba figyelembevételével érvényesek. * Ideértve a folyékony tüzelõanyagú kondenzációs kazánokat is. ** Tápvíz hõmérséklete.” 2004/30. szám A gazdasági és közlekedési miniszter 31/2004. (III. 16.) GKM rendelete az egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelõségének tanúsításáról szóló

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/8ef12d2247f50efddec16a4a0587dfc9c72002c0/dokumentumok/91646bab9d37a17a355f7c31146762ebb976f5eb/letoltes