Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2009-34 (Year: 2009, Number: 34)
Era: 2004-2010
Section: A 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet 2. mellékletének módosításai
Paragraph Index: 626

(14) A 9.15 cikkének 9. pontja a következõ mondattal egészül ki: „A kábelcsatlakozások számát minimálisra kell korlátozni.” (15a) A 10.03a cikk 8. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [Lakóterekben, kormányállásban és utasterekben beépített tûzoltóberendezések] „8. A vizsgálatról bizonylatot kell kiállítani, amely tartalmazza a szakértõ aláírását és feltünteti a vizsgálat idõpontját.” (15b) A 10.03a. cikknek a következõ rendelkezést tartalmazó 10. pontját el kell hagyni: „10. A lakóterekben, a kormányállásban és az utasterekben levõ tárgyak védelme érdekében beépített tûzoltórendszerek csak a bizottság ajánlása alapján engedélyezhetõk.” (16a) A 10.03b cikkének 1. pontja a következõ (d) alponttal egészül ki: „(d) FK-5-1-12 (dodekafluor-2-metilpentán-3-on).” (16b) A 10.03b cikk 4. pontjának (b) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép: „(b) A kieresztõ fúvókákat úgy kell méretezni és rögzíteni, hogy az oltóanyag eloszlása egyenletes legyen. Különösen fontos, hogy az oltóanyag a padlólemezek alatt is hatékony legyen.”

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/eb827a8c6d8f5d2b9cc229e8fb742ce204779b95/dokumentumok/35f952db90bcb0d047858d2c5330a805c06bc7a5/letoltes