Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-78 (Year: 2011, Number: 78)
Era: contemporary
Section: 7. melléklet a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 1409

d) a telephely részletes geológiai, geofizikai és geotechnikai jellemzését, teljes litológiai, sztratigráfiai és hidrológiai leírását kell elkészíteni a mértékadó földrengés szabadfelszíni jellemzõinek és az alapozáshoz, építmények tervezéséhez szükséges mérnökgeológiai adatok meghatározásához. 7.5.2.0400. A tervezési alapba tartozó földrengésjellemzõk meghaladásának valószínûsége nem lehet nagyobb, mint 510–3 az atomerõmû teljes élettartamát figyelembe véve. Az adatok bizonytalanságát értékelni kell, és a medián veszélyeztetettségi görbét kell alkalmazni. 7.5.2.0500. A földrengést a maximális vízszintes és függõleges gyorsulás értékkel, az erõs rengés idõtartamával, a szabadfelszíni válaszspektrummal kell megadni. 7.5.2.0600. Függetlenül a telephelyvizsgálat eredményétõl a biztonsági földrengés maximális vízszintes gyorsulásértékének legalább 0,1 g-nek kell lennie. 7.5.2.0700. Atomerõmû telephelye, beleértve annak legalább 10 km sugarú körzetét, nem jelölhetõ ki olyan törésszakaszon, ahol az utolsó százezer évben felszíni elmozdulás volt. A felszínre kifutó elvetõdések lehetõségének vizsgálatát olyan idõszak figyelembevételével kell elvégezni, hogy a telephely alkalmassága a százezer évet tekintve igazolható legyen. 7.5.2.0800. Az atomerõmû tervezése során az üzemi földrengés jellemzõit is meg kell határozni. Az üzemi földrengés megállapításához meg kell határozni a veszélyeztetettséget 10–1/év  10–3/év gyakoriságok tartományában, és meg kell állapítani a kiválasztott földrengéssel összefüggõ kockázatokat. 7.5.2.0900. A telephelyvizsgálat során meg kell határozni a földrengés veszélyeztetettség, és a földrengésekkel összefüggõ jelenségek veszélyeztetettségi görbéjét legalább a 10–7/év gyakoriságig. A veszélyeztetettség meghatározásánakbizonytalanságátértékelnikell,ésaközépértékenvett veszélyeztetettségigörbétkellalkalmazni. 7.5.3. Geotechnikai veszélyek 7.5.3.0100. A talajmechanikai paraméterek meghatározását statikus és dinamikus körülményekre egyaránt el kell végezni. 7.5.3.0200. Ha a telephelyen van olyan geotechnikai veszély, amellyel szemben a telephely geotechnikai adottságait javító, bevált mûszaki megoldást, intézkedést nem lehet foganatosítani, a veszély teljes üzemidõre vonatkozatott valószínûségének kisebbnek kell lennie, mint 510–4. 7.5.3.0300. A lokális talajfolyósodás lehetõsége akkor elfogadható, ha valószínûsége a teljes üzemidõre nem nagyobb, mint 510–3, és igen nagy biztonsággal nem okoz olyan relatív elmozdulásokat, amelyek nukleáris biztonsági funkciót érintõ szerkezeti következményekkel járnak. 7.5.3.0400. A telephelyi geotechnikai körülmények javítását szolgáló mûszaki megoldások, intézkedések tervezési alapjába tartozó paramétereket úgy kell megválasztani, hogy az intézkedés hatására a geotechnikai veszélyek valószínûsége a teljes üzemidõre nem lehet nagyobb, mint 510–3, továbbá úgy, hogy determinisztikus felfogásban a veszély kizárható legyen. A geotechnikai körülmények javítását szolgáló intézkedések tervezéséhez a geotechnikai jellemzõket ezen intézkedések tervezésére vonatkozó elõírások, és az atomerõmû biztonságát szolgáló megfontolások szerint kell meghatározni, legalább 10–5/év meghaladási gyakorisági szintig. 7.5.4. Meteorológiai jellemzõk 7.5.4.0100. A telephely meteorológiai megfigyelését, monitorozását legalább három évig kell folytatni. A megfigyelési idõ lehet rövidebb, ha vannak regionális mérések és igazolható, hogy azok a helyi viszonyokat jól reprezentálják. 7.5.4.0200. Az atomerõmû terjedési viszonyokra gyakorolt hatásait, amelyek a kalorikus folyamat következtében elõállhatnak, meg kell becsülni, és az értékelésnél számításba kell venni. A követelmény teljesítését teljes körûen a létesítési engedélyezési eljárásban kell igazolni. 7.5.4.0300. A telephely meteorológiai monitorozását a teljes üzemidõ alatt folytatni kell. 7.5.4.0400. A tervezési alapban figyelembe veendõ szélsõséges meteorológiai események, körülmények jellemzõit úgy kell meghatározni, hogy azok teljes üzemidõre vonatkozatott meghaladási valószínûsége nem lehet nagyobb, mint 510–3. 7.5.5. Áradások 7.5.5.0100. Annak valószínûsége a teljes üzemidõre, hogy a telephelyen az árvízszint meghaladja az atomerõmû tervezési alapjában figyelembe vett szintet, nem lehet nagyobb, mint 510–3. 7.5.5.0200. A telephely árvízvédelmét biztosító mûtárgyak, földmûvek tervezésénél a tervezési alapba tartozó paramétereket úgy kell megválasztani, hogy az intézkedés hatására a telephely elárasztásának valószínûsége a teljes üzemidõre nem lehet nagyobb,mint 510–3. Ehhez a telephelyvizsgálatsoránaz elárasztás,és az árvízveszélyjellemzõit az adott mûtárgyak, földmûvek tervezésére vonatkozó elõírások, és az atomerõmû nukleáris biztonsági követelményei szerint kell meghatározni. Ha jogszabály másként nem szabályozza, akkor ezeket a jellemzõket az 510–3 teljes üzemidõre vonatkoztatott meghaladási valószínûségi szinten kell meghatározni. 7.5.6. Külsõ, ember okozta események 7.5.6.0100. A telephely környezetében a potenciális veszélyt jelentõ tevékenységeket legalább 10 km sugarú, a repülõtereket legalább 20 km sugarú környezetben kell megvizsgálni. 7.5.6.0200. Az ember okozta veszélyek vizsgálatánál a szûrési szint 10–7/év. Mûszaki megfontolás alapján kell eldönteni, hogy az adott kis valószínûségû veszély releváns-e az atomerõmû nukleáris biztonsága szempontjából. A távolság alapján történõ szûrés mûszaki elemzés alapján történhet, annak igazolásával, hogy a potenciális forrásból a hatás az atomerõmûvet nem érheti. Az igen kis valószínûségek és a tapasztalati adatok hiánya miatt a mûszaki elemzéseket és megfontolásokat független szakértõkkel kell ellenõriztetni. 7.5.6.0300. Amennyiben az ember okozta valamely külsõ hatás kivédésére létesítmény vagy mûszaki intézkedés szükséges, annak tervezési alapjábatartozó paraméterek megállapításáhoza 10–410–7/év gyakorisági intervallumban kell a jellemzõket meghatározni. A tervezési alapba tartozó adatok valószínûségi szintjét a tervezésre vonatkozó elõírások rögzítik. A telephely védelmét szolgáló létesítmény vagy mûszaki intézkedés eredményeként annak a valószínûsége, hogy az adott veszély az atomerõmû nukleáris biztonságát az élettartam során veszélyezteti, nem lehet nagyobb, mint, 510–3. 7.5.6.0400. Ha valamely, az ember által okozott külsõ esemény hatását az atomerõmû tervezésénél figyelembe kell venni, akkor a tervezési alapba tartozó paramétereket a 10–4–10–7/év gyakoriság-intervallumban kell meghatározni, a tervezésre vonatkozó szabályozás szerint. 7.5.7. A radioaktív kibocsátások és a baleset-elhárítási intézkedési tervek értékeléséhez szükséges telephelyi adatok meghatározása 7.5.7.0100. A radioaktív kibocsátások terjedésének és viselkedésének értékeléséhez szükséges adatok, körülmények meghatározásánál olyan valószínûségi szinteket kell figyelembe venni, amelyeket a kockázat, és a kibocsátások hatásainak értékelésre vonatkozó elõírások megkövetelnek. Ha ilyen elõírások nincsenek, akkor a vizsgálatnál azt kell számításba venni, hogy a kibocsátások terjedése és viselkedése szempontjából kedvezõtlen körülmények és a nukleáris veszélyhelyzet kialakulásához vezetõ esemény együttes valószínûsége a kockázatértékelésnél mértékadó valószínûségi értékekkel összhangban legyen. 7.5.7.0200. A vizsgálat tárgyát képezõ területet a potenciálisan érintett környezet kiterjedésének becslése, mérlegelése alapján, és a nukleáris veszélyhelyzeti tervek végrehajtásának logisztikai szempontjait is figyelembe véve kell meghatározni. A vizsgált terület átmérõje nem lehet kisebb, mint 30 km. 7.5.7.0300. Részletesen fel kell mérni a jogszabály alapján elõírt biztonsági övezetet, különösen a létesítmények, tevékenységek, földhasználat, emberi tartózkodás szempontjából és kataszteri nyilvántartást kell róla felvenni, továbbá a nyilvántartást naprakész állapotban kell tartani, a változásokat folyamatosan rögzíteni kell. 7.5.8. A tartós hûtés biztosítása 7.5.8.0100. A 7.3.3–7.3.5. pontban elõírt vizsgálatok során – a végsõ hõelnyelõ rendelkezésre állása szempontjából – meg kell vizsgálni a száraz és nedves léghõmérsékletek, vízhõmérsékletek jellemzõ értékeit, valamint frissvíz hûtés esetén a nukleáris biztonsághoz szükséges hûtõvíz rendelkezésre állását forgalom, minimális vízszint, és a minimális vízszint és forgalom tartóssága szempontjából. Számolni kell a kedvezõtlen körülmények egyidejû bekövetkezésével is, amennyiben az együttes elõfordulás gyakorisága meghaladja a 10–5/év értéket. A követelmény teljesítését teljes körûen a létesítési engedélyezési eljárásban kell igazolni. 7.5.8.0200. Meg kell határozni azokat a természeti és ember által elõidézett eseményeket, amelyek a reaktorzóna hosszú távú hûtéséhez szükséges rendszerek üzemképtelenségét okozhatják, így különösen folyó elzáródása vagy eltérülése, víztározó kiürülése, víztározó vagy hûtõtorony elzáródása, fagyás vagy jégképzõdés által, hajóütközés, olajkiömlés és tûzesetek esetén. Ha az ilyen események gyakorisága a szûrési szint felett van, akkor ezeket az eseményeket figyelembe kell venni a telephely védelmét, és a veszélyhelyzeti hûtõvízellátást biztosító mûszaki intézkedések tervezési alapjában. A követelmény teljesítését teljes körûen a létesítési engedélyezési eljárásban kell igazolni. 7.5.8.0300. A telephelyet nem megfelelõnek kell ítélni, ha a környezeti hatások kivédésére tervezett mûszaki intézkedéseket is figyelembe véve nem lehet a telephelyre jellemzõ körülményekre igazolni a végsõ hõelnyelõ meglétét. A követelmény teljesítését teljes körûen a létesítési engedélyezési eljárásban kell igazolni. 7.6. KIÉGETT ÜZEMANYAG ÁTMENETI TÁROLÓ TELEPHELYÉNEK VIZSGÁLATA ÉS ÉRTÉKELÉSE 7.6.1. Általános követelmények 7.6.1.0100. A kiégett üzemanyag átmeneti tárolójára az atomerõmûre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a 7.6. pontban foglalt eltérésekkel. 7.6.1.0200. Ha a kiégett üzemanyag átmeneti tárolója az atomerõmû telephelyén vagy azzal érintkezõ telephelyen van, akkor a kiégett üzemanyag átmeneti tárolója tervezéséhez fel lehet használni az atomerõmû telephelyvizsgálatának eredményeit. Meg kell vizsgálni ugyanakkor, hogy léteznek-e olyan, az atomerõmû telephelyének vizsgálata és értékelése óta keletkezett tudományos eredmények, amelyeket a kiégett üzemanyag átmeneti tárolója esetében figyelembe kell venni a veszélyek megítélése, jellemzése és a tervezési alapba tartozó mértékadó adatok meghatározása során. 7.6.1.0300. A telephelyjellemzõk monitorozásánál figyelembe lehet venni az azonos vagy érintkezõ telephelyen lévõ atomerõmû monitorozási programjának eredményeit, adatait, de gondoskodni kell arról, hogy a megfigyelések a megkövetelt terjedelemben a kiégett üzemanyag átmeneti tárolója üzemidejének végéig folyjanak, függetlenül attól, hogy az azonos telephelyen lévõ atomerõmû üzemideje lejár. Ennek lehetõségét a tároló telephelyvizsgálata keretében igazolni kell. 7.6.1.0400. Ha a kiégett üzemanyag átmeneti tárolója az atomerõmû telephelyén, vagy azzal érintkezõ telephelyen van, a tároló védelme megvalósítható az atomerõmû telephelyének védelmét szolgáló létesítmények figyelembevételével. Ebben az esetben biztosítani kell, hogy ezek a létesítmények a megkövetelt mûszaki állapotban a kiégett üzemanyag átmeneti tárolója üzemidejének végéig rendelkezésre állnak, függetlenül attól, hogy az azonos, vagy érintkezõ telephelyen lévõ atomerõmû üzemideje lejár. Ennek lehetõségét a tároló telephelyvizsgálata keretében igazolni kell. 7.6.2. Létesítményspecifikus követelmények 7.6.2.0100. A biztonsági földrengés meghaladásának teljes üzemidõre vonatkoztatott valószínûsége a nukleáris létesítmény típusától függõen az 510–3 és 2,510–2 tartományba eshet. Az 510–3 vagy annál kisebb meghaladási valószínûség külön igazolás nélkül választható. 7.6.2.0200. A kiégett üzemanyag átmeneti tárolója tervezési alapjába tartozó biztonsági földrengés jellemzõit, úgymint maximális talajgyorsulás, válaszspektrum és az erõs mozgások idõtartama, a kiégett üzemanyag átmeneti tárolója telephelyén megállapított, lokális geotechnikai, hidrológiai és talajmechanikai jellemzõk alapján kell meghatározni, függetlenül attól, hogy a földrengésveszély és az alapkõzetre vonatkozó mértékadó földrengésjellemzõket a szeizmológiai szempontból esetlegesen azonos telephelyen lévõ más nukleáris létesítmény telephelyvizsgálata alapján állapították meg. 7.6.2.0300. Amennyiben a tároló tervezésére vonatkozó elõírások szerint ez szükséges, meg kell határozni az üzemi földrengést. 7.6.2.0400. A 7.3. pontban, és a jogszabályban, szabványban elõírt, a telephely alkalmasságát kizáró kritériumokat, lokális vizsgálat alapján kell az értékelésnél figyelembe venni. 7.6.2.0500. A kiégett üzemanyag átmeneti tárolója esetében külön szükség van a lokális geotechnikai, hidrológiai és talajmechanikai adatok megállapítására és alkalmazására:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/56c523463ad7f94a02051f34386ca5267722f5d2/dokumentumok/68e3ea36dfd4c52213be4a94d3f7ac14072c077f/letoltes