Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-144 (Year: 2011, Number: 144)
Era: contemporary
Section: „1. melléklet a 12/2002. (II. 7.) KöViM rendelethez
Paragraph Index: 731

13. Beépített tĦzérzékelĘ és tĦzjelzĘ rendszerek, automatikus vízpermettel oltó berendezések, tĦzérzékelĘ és tĦzjelzĘ rendszerek (R 14) (R 36) B., C. ÉS D. KATEGÓRIÁJÚ ÚJ HAJÓK: .1 A 36-nál kevesebb személy szállítására alkalmasnak nyilvánított, és a 24 méternél rövidebb hajókon minden függĘleges és vízszintes zónában, minden lakótérben, kiszolgáló helyiségben és vezérlĘálláson, kivéve azokat a tereket (üres terek, egészségügyi terek), ahol nincs jelentĘs tĦzveszély, fel kell szerelni: .1 egy jóváhagyott típusú, a II-2/A/9 pont követelményeinek megfelelĘ beépített tĦzérzékelĘ és tĦzjelzĘ rendszert, amely elrendezése és kivitelezése olyan, hogy észleli a tüzet ezekben a terekben; a 2003. január 1-jén vagy azt követĘen épített B., C. és D. kategóriájú új hajók esetében azonban füstérzékelĘt is fel kell szerelni a lakótereken belüli folyosókon, lépcsĘházakban és menekülési útvonalakon, vagy .2 egy jóváhagyott típusú, a II-2/A/8 pont követelményeinek vagy egy egyenértékĦ, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet A.800 (19) határozatában foglalt követelmények szerinti, vízpermettel oltó berendezésre vonatkozó útmutatónak megfelelĘ, jóváhagyott típusú automatikus vízpermettel oltó berendezést, tĦzérzékelĘ és tĦzjelzĘ rendszert, amelyeket úgy szerelnek fel és alakítanak ki, hogy védjék e tereket, továbbá egy jóváhagyott típusú, a II-2/A/9 pont követelményeinek megfelelĘ beépített tĦzérzékelĘ és tĦzjelzĘ rendszert, amelyet úgy szerelnek fel és alakítanak ki, hogy a lakóterek folyosóin, lépcsĘházaiban és menekülési útvonalain érzékeljék a füstöt. .2 A 36-nál több személy szállítására alkalmasnak nyilvánított hajókat - a 24 méternél rövidebb hajók kivételével - fel kell szerelni: minden kiszolgáló helyiségben, vezérlĘállásban és folyosókat és lépcsĘházakat magában foglaló lakótérben jóváhagyott típusú, a II-2/A/8 pont követelményeit kielégítĘ vagy egy ezzel egyenértékĦ, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet A.800 (19) határozatában foglaltak szerinti, vízpermettel oltó berendezésre vonatkozó irányelvnek megfelelĘ, jóváhagyott típusú automatikus vízpermettel oltó berendezéssel, tĦzérzékelĘ és tĦzjelzĘ rendszerrel; azokat a vezérlĘállásokat, ahol a víz kárt okozhat a fontos berendezésekben, egy másik jóváhagyott típusú beépített tĦzoltó rendszerrel kell felszerelni; egy jóváhagyott típusú, a II-2/A/9 pont követelményeinek megfelelĘ beépített tĦzérzékelĘ és tĦzjelzĘ rendszert kell kialakítani, amelynek olyan a felszerelése és kialakítása, hogy érzékeli a füstöt a kiszolgáló helyiségekben, a vezérlĘállásokon, valamint a folyosókat és lépcsĘházakat magukban foglaló lakóterekben. Nem kell elhelyezni füstérzékelĘket a személyes használatú fürdĘszobákban és konyhákban; azokat a tereket, ahol a tĦzveszély kis fokú vagy egyáltalán nem áll fenn, mint például az üres terek, nyilvános illemhelyek, szén-dioxid állomások és hasonló terek, nem kell felszerelni automatikus vízpermettel oltó berendezéssel vagy beépített tĦzérzékelĘ és tĦzjelzĘ rendszerrel. .3 Az idĘszakosan felügyelet nélkül hagyott géptereket a II-2/A/9 pont megfelelĘ rendelkezései szerint jóváhagyott típusú beépített tĦzérzékelĘ és tĦzjelzĘ rendszerrel kell felszerelni. E tĦzérzékelĘ rendszert úgy kell megtervezni, az érzékelĘket pedig úgy kell elhelyezni, hogy az adott tér bármelyik részében a gépek rendes üzemi körülményei és a környezeti hĘmérséklet által megkívánt szellĘzési változások mellett gyorsan érzékeljék a kialakuló tüzet. A csak hĘérzékelĘkkel mĦködĘ érzékelĘ rendszerek nem engedélyezettek, csak a korlátozott magasságú terekben és ott, ahol a használatuk különösen megfelelĘ. Az érzékelĘ rendszernek hallható és látható jelzést kell adnia, amely a hallható és látható jelzés tekintetében eltér a többi nem tĦzjelzĘ riasztórendszer jelzésétĘl annak érdekében, hogy a riasztás a parancsnoki hídon hallható és látható legyen, illetve hogy azt a felelĘs géptiszt hallja és lássa. Amennyiben a parancsnoki hídon nincs személyzet, a riasztásnak azon helyiségben kell jeleznie, ahol a személyzet egy felelĘs tagja szolgálatban van. A rendszert a felszerelést követĘen a mĦködĘ motorok és a szellĘztetés változó körülményei között is ki kell próbálni.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/c32ab8d99c007dcb9acded70b61a9abcd7c4c18b/dokumentumok/1bc11e20c361193e8ac16fac172659245b6b735e/letoltes