Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-50 (Year: 2004, Number: 50)
Era: 2004-2010
Section: a 37/2000. (III. 23.) Korm. rendelethez]
Paragraph Index: 338

29. Szûrtlevegõs szellõztetéssel túlnyomást és a környezõ alacsonyabb fokozatú terek felé irányuló légáramlást kell fenntartani a mûködés minden lehetséges állapotában, valamint biztosítani kell a tér hatékony átöblítését. Különbözõ fokozatú szomszédos helyiségek között 10—15 pascal nyomáskülönbség legyen (irányértékek). Különös figyelmet kell fordítani a kritikus terület védelmére, azaz arra a közvetlen környezetre, aminek a termék és a termékkel érintkezõ letisztított szerelékek ki vannak téve. A levegõszolgáltatásra és a nyomáskülönbségekre vonatkozó különféle ajánlások szükség esetén módosíthatók ott, ahol bizonyos patogén, nagyon mérgezõ, radioaktív, élõ vírusokat vagy baktériumokat tartalmazó anyagokkal, termékekkel kell dolgozni. A létesítmények szennyezésmentesítése és a tiszta térbõl távozó levegõ kezelése bizonyos mûveletek esetén szükségessé válhat.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/ee65b1a51b76e24549f92bd9716d6f799854dc52/dokumentumok/45265c6cf645fabce0e29d0f4c697e4ed0cad5a4/letoltes