Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2009-28 (Year: 2009, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: Melléklet a 2009. évi III. törvényhez
Paragraph Index: 1756

e) Az IG-541 koncentrációja a védett térben nem lehet kisebb a tér bruttó térfogatának 44%-ánál és nem lehet több 50%-ánál. Ezt a mennyiséget 120 másodpercen belül kell felszabadítani; 9.3.2.40.2.13 TĦzoltórendszer a fizikai védelemhez A gépterekben, kazánterekben és szivattyúterekben a fizikai védelem biztosításához tĦzoltórendszerek kizárólag az Adminisztratív Bizottság ajánlásai alapján megengedettek. 9.3.2.40.3 A 8.1.4 szakaszban hivatkozott két kézi tĦzoltókészüléket a védett térben kell elhelyezni. 9.3.2.40.4 A beépített tĦzoltórendszerben használt tĦzoltóanyagnak alkalmasnak és mennyiségének elegendĘnek kell lennie a tüzek oltásához. 9.3.2.41 TĦz és nyílt láng 9.3.2.41.1 A kémények kilépési pontjainak legalább 2,00 m-re kell lenniük a fedélzeti lejárók nyílásaitól. Ezeket el kell látni a szikra kilépését és a víz behatolását megakadályozó eszközökkel. 9.3.2.41.2 A fĦtĘ-, fĘzĘ- vagy hĦtĘeszközök nem mĦködtethetĘk folyékony tüzelĘanyaggal, cseppfolyós gázzal vagy szilárd tüzelĘanyaggal. A géptérben vagy más elkülönített helyiségben az 55 °C-ot meghaladó lobbanáspontú folyékony tüzelĘanyaggal fĦtött eszközök beépítése ugyanakkor engedélyezett. FĘzĘ- és hĦtĘeszközök csak a lakóterekben engedélyezettek. 9.3.2.41.3 Csak villamos világító eszközök engedélyezettek. 9.3.2.42 RakománymelegítĘ-rendszerek 9.3.2.42.1 A rakomány melegítésére szolgáló kazánokat legalább 55 °C lobbanáspontú folyékony tüzelĘanyaggal kell fĦteni, és azokat vagy a géptérben vagy a fedélzet alatt és a rakománykörzeten kívül más elkülönített helyiségben kell elhelyezni, amely a géptérbĘl vagy a fedélzetrĘl hozzáférhetĘ. 9.3.2.42.2 A rakománymelegítĘ-rendszert úgy kell kialakítani, hogy a rakomány a melegítĘ csövek szivárgása esetén ne hatolhasson be a kazánba A mesterséges huzatú rakománymelegítĘ-rendszert elektromosan kell begyújtani. 9.3.2.42.3 A géptér szellĘzĘ rendszerét a kazánhoz szükséges levegĘ figyelembe vételével kell kialakítani. 2009/28. szám 9.3.2.42.4 Ha a rakománymelegítĘ-rendszert berakás, kirakás vagy gázmentesítés alatt használják, a szolgálati térnek, amely ezt a rendszert tartalmazza, teljes mértékben meg kell felelnie a 9.3.2.52.3 b) pont elĘírásainak. Ezt a követelményt nem kell alkalmazni a szellĘzĘrendszer szívónyílásaira. Ezeket a nyílásokat a rakományterülettĘl legalább 2,00 m-re és a rakománytartályoktól, a maradékáru tartályoktól, a fedélzeti szivattyúktól, a gyorsmĦködésĦ lefúvószelepek, nyomáscsökkentĘ szerkezetek nyílásaitól, a be- és ürítĘ csĘvezetékek csatlakozásaitól legalább 6,00 m-re és fedélzet felett legalább 2,00 m-re kell elhelyezni. A 9.3.2.52.3 b) pont elĘírása nem kell alkalmazni a 61 °C vagy annál nagyobb lobbanáspontú anyagok kirakására, ha a termék hĘmérséklete legalább 15 K-nel alacsonyabb saját lobbanáspontjánál. 9.3.2.43- 9.3.2.49 (fenntartva) 9.3.2.50 A villamos berendezésekre vonatkozó dokumentáció 9.3.2.50.1 Az 1.1.4.6 bekezdésben hivatkozott Szabályzatokban elĘírt dokumentumokon kívül a következĘ dokumentumokat kell a fedélzeten tartani:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/ba9c2452650a033b6cf8f41b513521d618232d57/dokumentumok/849e562c4ca699a2956289ff8c6dfe9894097f7d/letoltes