Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 679

5. táblázat A pontszerĦ füst- és hĘ érzékelĘk szükségessége emelvények, rácsos rostélyok és egyéb hasonló berendezések alatt. Az érzékelĘ típusa Magasság (h) Hosszúság (l) Szélesség (b) Terület (A) HĘérzékelĘ < 7,5m > 2 m > 2 m > 9 m2 < 6 m > 2 m > 2 m > 16m2 FüstérzékelĘ 6 - 12m között > 3,5 m > 3,5 m > 31,5 m2 4.7.4.2. Az elektronikus adatfeldolgozó helyiségek (számítógéptermek, szerver helyiségek) védelme különleges követelményeket állít a tĦzjelzĘ tervezésével és felszerelésével szemben. A különbözĘ értékkoncentrációk miatt az ellenĘrizendĘ adatfeldolgozó térségekben, beleértve a kiszolgáló helyiségeket, a helyi adottságoknak megfelelĘen tervezett tĦzjelzĘkre van szükség. Az építészeti leválasztások különösen fontos szerepet játszanak.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes