Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 9/2006. (II. 27.) IM rendelet
Paragraph Index: 1931

d) a körfolyosóra nyílnak és a kétirányú menekülés lehetĘsége nem biztosított. 5.1.3. A lakáshoz tartozó, attól független megközelíthetĘségĦ tároló helyiség vagy tároló helyiségek összefüggĘ csoportjának bejárati ajtaja EI 30 tĦzállósági határértékĦ, A1 tĦzvédelmi osztályú szerkezet legyen. 5.2. Szállodák szállásfunkciójú tĦzszakaszai 5.2.1. A szálloda pinceszintjét bármely lakószinttel összekötĘ szennyesruha ledobó aknáját úgy kell kialakítani, hogy az egyes szintek közötti tĦzterjedést gátolja meg. Biztosítani kell, hogy az akna nyílások közül egyidejĦleg egyszerre csak egy lehessen nyitva (az alsó kidobónyílás kivételével). Ez helyettesíthetĘ a szennyesruha ledobó és a szennyesruha gyĦjtĘ helyiségek által érintett tĦzszakaszok közül a mértékadó tĦzállósági fokozat követelményének megfelelĘ tĦzgátló szerkezetekkel történĘ körülhatárolásával. 5.2.2. A szobaegységek épületen belüli bejárati ajtajai legalább EI30 követelménynek feleljenek meg. 5.3. GépjármĦvek tárolására szolgáló helyiségek, tĦzszakaszok 5.3.1. A gépjármĦvek tárolására szolgáló helyiséget 4 gépkocsi befogadóképesség fölött önálló tĦzszakaszként kell kialakítani. 5.4. Színház, filmszínház funkciójú tĦzszakaszok 5.4.1. 8 m magasságot meghaladó színpadnyílás esetén, amennyiben a nézĘtéren tartózkodók létszáma meghaladja a 300 fĘt, a közönségforgalmi területeket az üzemi terektĘl (beleértve a színpadot is) külön tĦzszakaszként kell kialakítani. 2008/28/II. szám 5.4.2. A díszlet- és kellékraktárakat és a színházi díszletkészítĘ- és karbantartó mĦhelyeket tĦzgátló szerkezetekkel kell körülhatárolni. 5.5. Áruház, bevásárlóközpont funkciójú tĦzszakaszok 5.5.1. Tömegtartózkodásra szolgáló áruházak 500 m2 fölötti raktárait a közönségforgalmi terektĘl független tĦzszakaszba kell helyezni. 5.6. Kórház, rendelĘintézet betegellátó funkciójú tĦzszakaszai 5.6.1. A mĦtĘket önálló tĦzszakaszba kell elhelyezni, amelynek a hĘellátása és az elektromos energia-ellátása, a légtechnikai és a mĦtéteket kiszolgáló bármely egyéb rendszere mĦködĘképessége a szomszédos tĦzszakaszok esetleges tüze esetén is biztosított legyen. 5.6.2. Kórház szerver helyiségét, az intézmény egészének üzemképességét szolgáló, a kórház-technológiától függĘ, kiemelt fontosságú helyiségeit (szerver helyiség, diszpécser központ, szünetmentes áramforrás helyisége stb.) tĦzgátló szerkezetekkel körülhatárolva kell kialakítani. 5.7. CsarnokjellegĦ tĦzszakaszokra vonatkozó általános követelmény 5.7.1. Amennyiben a közösségi funkciójú, tömegtartózkodású csarnoképület tetĘfödémének térelhatároló szerkezete 60 kg/m2 felülettömeg alatti, akkor a térelhatároló szerkezet fölötti hĘszigetelés legalább A2, s1, d0 kategóriába tartozó anyag lehet. 5.8. PonyvaszerkezetĦ építmények tĦzvédelmi követelményei 5.8.1. A sátrak szerkezetének tĦzvédelmi osztálya 5.8.1.1. A sátor héjazata legalább C, d0, s2 tĦzvédelmi osztályú, legyen a következĘ esetekben: - „C” tĦzveszélyességi tevékenység; - tömegtartózkodás célját szolgáló (maximum 400 fĘ befogadó képességig) sátrakban, 5.8.1.2. Az uszodákat és a jégpályákat, legalább D, d1, s2 tĦzvédelmi osztályú ponyvaszerkezettel is le lehet fedni. 5.8.1.3. Egyéb rendeltetésĦ sátrak héjazatát tĦzvédelmi osztályba sorolási korlátozás nem érinti. 5.8.1.4. A feszített sátrak tartószerkezete a feszítĘ elemek kivételével legalább A1, a feszítĘ szerkezete esetében legalább C tĦzvédelmi osztályú anyagból készüljön. 5.8.2. TĦzállóság A feszített sátrak tartószerkezetei – a hĘszigetelt héjalású sátrak kivételével – legalább R 15, ha tĦz-térelhatárolásra is figyelembe vettek, akkor REI 15 tĦzállósági határértékkel rendelkezzenek. HĘszigetelt sátrak esetén a nem ponyva tartószerkezetének tĦzállóságát a 3. pont szerint kell meghatározni. TĦzvédelmi osztályba sorolás szempontjából, az azonos anyagból készült kettĘs héjú sátrak a szimpla héjúakkal azonos elbírálás alá esnek. 5.8.3. Maximális alapterület 5.8.3.1. A sátrak maximális megengedett alapterülete tĦzvédelmi szempontból: Ipari, mezĘgazdasági célú sátrak: – „C” tĦzveszélyesség esetén 2000 m2 – „D” tĦzveszélyesség esetén 3000 m2 – „E” tĦzveszélyesség esetén nincs korlátozva. Tömegtartózkodásra szolgáló sátrak (uszodák, jégpályák kivételével): 2000 m2 – uszodák, jégpályák 3000 m2. 2008/28/II. szám 5.8.3.2. Amennyiben a sátor egyéb épülettel szervesen összeépül, a sátor alapterületére vonatkozóan be kell tartani a fenti korlátokat, de a sátrat az épülettĘl tĦzfallal kell elválasztani. 5.8.4. Kiürítés 5.8.4.1. A sátrak kijáratainak számát és a kijáratok szélességi méretét úgy kell kialakítani, hogy az – tömegtartózkodás célját szolgáló sátrak esetén 1,0 perc, – uszodákban, jégpályákon és „C” tĦzveszélyességi osztályba sorolt tevékenység esetén 1,5 perc, – egyéb esetekben 2,0 perc alatt kiüríthetĘ legyen. 5.8.4.2. Légsátrak esetén a zsiliprendszerĦ nyílászárókon kívül a többi kijárat (az egyszárnyas, kifelé nyíló ajtók vagy egyéb konstrukciók) rendeltetése a veszély esetén történĘ közlekedés biztosítása lehet. 5.8.4.3. A formától és a rendeltetéstĘl függetlenül a legkisebb alaprajzi méretnél is legalább két kijárási lehetĘséget kell biztosítani – az épület kerületén mérve egymástól a legtávolabbi pontokon – a kiürítési idĘket is figyelembe véve. Kijáratként a fĘközlekedési rendeltetéssel felállított (zsilip rendszerĦ) nyílászáró is figyelembe vehetĘ. 5.8.5. HĘ- és füstelvezetés Tömegtartózkodás célját szolgáló zárt légterĦ sátor esetén – kivéve az uszodákat, jégpályákat – gondoskodni kell hĘ- és füstelvezetésrĘl olyan módon, hogy a füst a helyiség kiürítését ne gátolja. 5.8.6. Telepítési távolság Ha építési elĘírás másképpen nem rendelkezik, a sátrak és az egyéb épülettel összeépült sátras együttesek egymáshoz, vagy egyéb építményektĘl való tĦztávolságát a következĘk szerint kell meghatározni: Ipari, mezĘgazdasági célból létesült sátrak: – „C” tĦzveszélyességi osztály esetén 30 m, – „D” tĦzveszélyességi osztály esetén 15 m, – „E” tĦzveszélyességi osztály esetén 6 m. Megjegyzés: Amennyiben két vagy több egymás mellé helyezett sátor együttes alapterülete nem haladja meg a 6.6.3. pontban meghatározott mértéket, úgy azok egy építményként vehetĘk figyelembe, és közöttük az elĘzĘekben leírt védĘtávolságokat nem kell biztosítani, miután az egy tĦzszakasznak tekintendĘ. 5.8.7. Épületgépészeti berendezések 5.8.7.1. Sátrak fĦtésére csak olyan berendezés alkalmazható, amely tüzet nem okozhat. 5.8.7.2. A „C” tĦzveszélyességi osztályba tartozó tevékenység esetén, huzamos tartózkodás, vagy tömegtartózkodás célját szolgáló sátrakban világításra csak villamos energia alkalmazható. Az elhelyezésre kerülĘ villamos berendezéseket és szerelvényeket a vonatkozó elĘírásoknak megfelelĘen kell kialakítani. A sátrakon belül elhelyezett villamos berendezéseket (egységeket) úgy kell kialakítani, hogy azok központilag és szakaszosan is leválaszthatók legyenek. 5.8.7.3. A sátrakba gépi berendezés csak akkor telepíthetĘ, ha az a közvetlen környezetre tĦzveszélyt nem jelent. 5.8.8. Villám- és sztatikus villamosság elleni védelem 5.8.8.1.VillámvédelemrĘl kell gondoskodni tömegtartózkodás célját szolgáló sátraknál, valamint azokban az egyéb esetekben, amikor azt a vonatkozó elĘírások, vagy jogszabályok elĘírják. 5.8.8.2. Ha a sztatikus villamosság tüzet okozhat, megfelelĘ védelemrĘl kell gondoskodni. 5.8.9. TĦzjelzés A tĦzjelzést a területileg illetékes tĦzvédelmi hatóság elĘírása szerint a település adottságainak figyelembevételével kell megoldani. 2008/28/II. szám 5.8.10. TĦzoltás A tĦz oltásához szükséges vízmennyiséget és a kézi tĦzoltó készülékeket a vonatkozó elĘírásokban leírtak figyelembevételével kell biztosítani. 5.8.11. Egyéb elĘírások Sátorépítmény nem alkalmazható a következĘ funkciókra:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes