Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2006-53 (Year: 2006, Number: 53)
Era: 2004-2010
Section: mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. § (4) bekezdés a) pont.
Paragraph Index: 402

d) A 3 m távolságon belül a tároló egységen kívül más berendezést, eszközt, anyagot nem lehet elhelyezni. 3.1.2. A nyomáshatároló szelep hatósugarába nem kerülhet olyan berendezés, amely veszélyt okozhat. 3.1.3. A kimérõszerkezetet a közlekedési út szintjétõl legalább 0,1 m-rel magasabban, és az úttest szélétõl legalább 0,3 m távolságra, szilárdan rögzítve kell elhelyezni. 3.1.4. A kimérõszerkezetnek rendelkeznie kell a mérésügyi típusvizsgálat eredményeként az Országos Mérésügyi Hivatal által kiadott érvényes hitelesítési engedéllyel és tûzvédelmi megfelelõségi tanúsítvánnyal. 3.1.5. A kimérõszerkezet csak szabadban helyezhetõ el. 3.1.6. A telepítési és védõ távolságok

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/bc5723fc7c2c2751334a07e75593559861646f19/dokumentumok/d77991098800e27b996c2e1103840a50a4a3a32f/letoltes