Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-78 (Year: 2011, Number: 78)
Era: contemporary
Section: 3. melléklet a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 610

c) a csõvezetékek elemeinek összeillesztésénél hegesztett kötéseket alkalmazzanak, kivéve ahol ca) az üzemeltetési körülmények miatt oldható kötés szükséges, vagy cb) hegesztési munkák végzése tilos, vagy cc) igazolható, hogy az oldható kötés meghibásodása nem jár a szervezetlen szivárgás növekedésével, vagy primer vagy szekunder köri hûtõközeg-vesztéssel. 3.3.2.0500. A rendszerek, rendszerelemek tervezésénél a mechanikai eredetû és az áramlás által keltett rezgéseket, valamint az általuk okozott romlási folyamatokat figyelembe kell venni. A nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek, rendszerelemek tervezésekor a rezgéseket minimalizálni szükséges, majd az üzembe helyezés során igazolni kell, hogy a rezgések szintje nem haladja meg a tervezésnél figyelembe vett mértéket. 3.3.2.0600. Biztosítani kell az alapanyag és a hegesztett kötések szemrevételezési, roncsolásmentes vizsgálattal történõ ellenõrzési, valamint tisztítási, lemosási és javítási lehetõségét. 3.3.2.0700. A nyomástartó berendezéseket és csõvezetékeket el kell látni ellenõrzõ és mérõmûszerekkel a nyomás, a hõmérséklet, az üzemi közeg közegárama, szintje és kémiai összetétele, valamint az elmozdulások és a hermetikusság ellenõrzésére az általuk teljesített biztonsági funkció által meghatározott mértékben. 3.3.2.0800. Egy rendszerbe beépítendõ szerelvények mennyiségét, helyét és típusát úgy kell meghatározni, hogy lehetséges legyen:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/56c523463ad7f94a02051f34386ca5267722f5d2/dokumentumok/68e3ea36dfd4c52213be4a94d3f7ac14072c077f/letoltes