Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 a tĦz elleni védekezésrĘl, a mĦszaki mentésrĘl és a tĦzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
Paragraph Index: 1749

2. ábra Robbanásveszélyes terek a közúti tartályos jármĦ töltĘállomásánál 6.1.3. Zárt vezetéken keresztül töltött tartályok, ha ezeket légzĘkkel légtelenítik, a 6.1.2. pontnak megfelelĘ teret a légzĘ nyílásától kell mérni. 6.1.4. Azoknál a tartályoknál, ahol a töltés alatt kiszorított gáz-levegĘ elegyet zárt rendszerben (IX/1. fejezet) vezetik el, a 6.1.1. ponttól eltérĘen a tartály körvonala körüli tér csak 0,5 m távolságig számít 1-es zónának. 6.1.5. A 6.1.1...6.1.3. pontokban rögzített 1-es zónán 1,5 méterrel túlnyúló tér 2-es zónának számít. 6.1.6. A 6.1.2. és a 6.1.3. pont szerinti tartályok töltésénél a dóm, vagy a szellĘzĘ közepén átmenĘ merĘlegestĘl mért, a szerinti 3 R távolságig és a terepszint fölötti 0,8 m magasságig terjedĘ tér 2-es zónának számít, ha az idézett pontok szerint nem 1-es zóna. 6.1.7. Olyan tartályok esetében, ahol különbözĘ lobbanáspontú folyadékot töltenek, a robbanásveszélyes terek megállapításakor mindig a legalacsonyabb lobbanáspontot kell alapul venni. 6.1.8. A szállítótartályok, konténerek töltĘnyílásainak környezete, amelyek a lefejtés alatt nyitva vannak, 5 m-es körzet a terepszint fölött 0,8 m-rel 2-es zónának számít. 2008/28/II. szám 6.1.9. Ha a lefejtĘ- vagy a töltĘállomáson levĘ 2-es zóna egybeesik a szomszédos lefejtĘ- vagy a töltĘállomáson levĘ 1-es zónával, akkor 1-es zónának számít. A tartály töltésére való szivattyú térfogatárama, m3/h Lobbanáspont, °C R, m felett -ig 60-ig 0,5 0,5 60 felett 180-ig 1,5 0,5 180 felett 2,5 1,5 6.2. Tartályhajó lefejtĘ- és töltĘállomásának robbanásveszélyes terei 6.2.1. A tartályhajó lefejtĘ- és töltĘállomásának robbanásveszélyes terei vonatkozásában a 6.1. pont értelemszerĦ alkalmazása az irányadó. 6.2.2. Ha a tartályhajó légzĘberendezései körüli robbanásveszélyes terek a szárazföldre is kiterjednek, akkor azok hatását feltĦnĘ módon (felfestéssel) jelölni kell. 6.3. Helyiségekben levĘ szállítóedényeket töltĘ töltĘállomások robbanásveszélyes terei 6.3.1. Helyiségekben levĘ töltĘberendezés körüli terület 10 m-es távolságig 1-es zónának számít a padlótól a töltĘberendezés kifolyónyílása feletti 1 m magasságig. 6.3.2. A 6.3.1. pontban meghatározott 1-es zónán 5 m-rel túl levĘ területet 0,8 m magasságig 2-es zónába kell sorolni. Ez vonatkozik a helyiségeken kívül az ajtónyílások körüli területekre is, ha a helyiségekben az 1-es zóna az ajtóig terjed. 6.3.3. A 6.3.1. ponttól eltérĘen a töltĘállomást magukban foglaló helyiségek, amelyekben

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes