Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: készítményeket, amelyek a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a
Paragraph Index: 2231

21. LAKÓ- ÉS SZÁLLÁSÉPÜLETEK 21.1. A kétszintesnél magasabb és tíznél több lakást (üdülĘegységet) magában foglaló lakóegységnél (üdülĘegységnél) az épület tulajdonosa, kezelĘje, közös képviselĘje, intézĘbizottság elnöke, használója írásban köteles kidolgozni az épületre vonatkozó tĦzvédelmi használati szabályokat, elĘírásokat, a lakók riasztásának, a menekülésnek a lehetséges módozatait, a felszerelt tĦzvédelmi eszközök használatára vonatkozó elĘírásokat, valamint köteles gondoskodni ezek megismertetésérĘl, megtartásáról és megtartatásáról. 21.2. Lakóés szállásépületben a fĘrendeltetéshez alkalomszerĦen kapcsolódó tevékenységeken túlmenĘen „A” és „B” tĦzveszélyességi osztályba tartozó tevékenységet folytatni nem szabad. 21.3. Az épületben, illetĘleg helyiségeiben nem szabad éghetĘ anyagot olyan mennyiségben és módon tárolni, illetĘleg azzal olyan tevékenységet folytatni, továbbá olyan tĦzveszélyes cselekményt végezni, amely az épület, illetĘleg helyiségeinek rendeltetésszerĦ használatától eltér, tüzet vagy robbanást okozhat. 21.4. A lakásban, üdülĘegységben az „A” és „B” tĦzveszélyességi osztályba tartozó éghetĘ folyadékból legfeljebb 20 liter, a „C”-„D” tĦzveszélyességi osztályba tartozó éghetĘ 2008/28/II. szám folyadékból vonatkozó mĦszaki követelményekben meghatározott, annak hiányában legfeljebb 60 liter mennyiség tárolható. 21.5. Propán-bután gázpalack nem alkalmazható, nem tárolható olyan helyiségben vagy – a kétszintes lakásokat tartalmazó egyemeletes lakóépületek kivételével – földszintesnél magasabb olyan építményben, ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elĘ (panelszerkezet, stb.).

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes