Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 Lásd a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet.
Paragraph Index: 1361

3. diagram Tartálycsoportok távolsága úszótetĘs, védĘgyĦrĦs és inertizált tárolótartályokra a nyersolaj és a nyerstermelvények tartálycsoportjainak kivételével 10.6. Inertizált tartályok, tartálycsoportok elhelyezése 10.6.1. A 4. sz. rész, IX/1. fejezet szerint inertizált merev tetĘs tartályok 0,5 D, de legfeljebb 30 m távolságra helyezhetĘk el egymástól a bennük tárolt anyagtól függetlenül. A tartályok Ħrtartalmára megkötés nincs. 10.6.2. Az egy csoportban elhelyezhetĘ tartályok névleges összĦrtartalma 240 000 m3. Legfeljebb 4 db inertizált tartály két sorban is elhelyezhetĘ. 10.6.3. A tartálycsoportok közötti távolság a 3. diagram szerint. 10.6.4. VédĘgyĦrĦs, merevtetĘs, inertizált tartályok elhelyezése a 10.5. pont szerint. 10.7.4. NyersolajgyĦjtés és gyĦjtĘállomások gyĦjtĘtartályai legfeljebb 2000 m3 névleges Ħrtartalomig 0,6 D, de legalább 6 m távolságra helyezhetĘk el egymástól a termelĘ létesítmény elkülönített területén. A gyĦjtĘtartályok tartálycsoportjai felfogóterének külsĘ, alsó szélei között legalább 3 m teret a tĦzoltóság részére szabadon kell hagyni..

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes