Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 9/2006. (II. 27.) IM rendelet
Paragraph Index: 2017

3. táblázat Többszintes épületek Középmagas épület Magas épület egy-egy tĦzszakaszában szükséges szintenkénti fali tĦzcsapok Az építmény megnevezése egyidejĦsége száma Vízhozama [liter/perc/tĦzcsap] egyidejĦsége száma Vízhozama [liter/perc/tĦzcsap] egyidejĦsége száma Vízhozama [liter/perc/tĦzcsap] Lakóépület – – – Igazgatási, iroda- és oktatási épület Egészségügyi, szociális intézmények, szállás jellegĦ épületek 4 3 Egyéb közösségi épületek Ipari, mezĘgazdasági, termelĘ, tárolási épületek 4 3 5.4.10. A fali tĦzcsapokat úgy kell elhelyezni, hogy az a legtávolabbi hely oltását is tudja biztosítani (a megközelítési utat figyelembe kell venni), valamint a fali tĦzcsapok fedjék le a tĦzszakasz teljes területét. 5.4.11. A falitĦzcsapok létesítésekor a legkedvezĘtlenebb helyen az ellenĘrzésre szolgáló nyomásmérĘt kell elhelyezni. 5.4.12. A falitĦzcsapok használatbavétele elĘtt a kivitelezĘ köteles nyomáspróbát, és teljesítménymérést – az egyidejĦség figyelembevételével – végezni, vagy végeztetni és annak eredményét a tĦzoltóság részére igazolni. 5.4.13. A jogszabály hatályba lépése elĘtt létesített száraz felszálló tüzivízvezetéket idĘszakosan továbbra is felül kell vizsgáltatni, azt elbontani csak akkor lehet, ha helyette a vonatkozó szabvány szerinti nedves falitĦzcsap hálózat kerül kiépítésre. 2008/28/II. szám 5.5. Oltóvíz tározók 5.5.1. Az oltóvíz biztosítására – ha az más módon nem oldható meg – önálló víztárolót (medencét, tartályt) kell létesíteni. 5.5.2. A víztároló befogadó képessége nem lehet kisebb 30 m3-nél, alsó szintje pedig legfeljebb 7 m-rel lehet mélyebben a talajszintnél. 5.5.3. A víztároló kivételi helyét tĦzoltó gépjármĦvel meg- közelíthetĘen kell kialakítani. 5.5.4. A víztároló és a védeni kívánt építmény, szabadterület közötti távolság nem haladhatja meg a 200 métert. A távolságot a megközelítési útvonalon kell mérni. 5.5.5. Oltóvízként figyelembe vehetĘ - a hĦtĘtorony vízmedencéjének vagy az egyéb, technológiai víznek – a tĦzoltásra való felhasználás miatt – a technológiai berendezésben veszélyt nem elĘidézĘ, - a település közüzemi vízmĦve víztárolójának tĦzoltási célra biztosított vízmennyisége is. 5.5.6. A tĦzoltási célra figyelembe vehetĘ 100 m3 alatti önálló víztárolót legalább egy, az ennél nagyobbakat pedig minden megkezdett 100 m3 térfogat után egy-egy szívócsĘvezetékkel kell ellátni. 5.5.7. A szívóvezeték belsĘ átmérĘje legalább NA 100 legyen, alsó végzĘdését szĦrĘvel, felsĘ vízszintes irányú végzĘdését pedig szabványos A jelĦ (NA 100) csonkkapoccsal és kupakkapoccsal kell ellátni. 5.5.8. A szívócsĘvezetékeket egymástól legalább 5 m távolságra kell elhelyezni. 5.5.9. Oltóvízként számításba vehetĘk azok a nem idĘszakos természetes felszíni vizek (folyók, patakok, tavak, stb.) is, amelyek a védendĘ építménytĘl 200 méternél nincsenek nagyobb távolságra. A távolságot a megközelítési útvonalon kell mérni. 5.5.10. A vízszerzési helyet úgy kell kiépíteni, hogy az tĦzoltó gépjármĦvel mindenkor megközelíthetĘ és az oltóvíz – a vízállástól függetlenül – mindig akadálytalanul kiemelhetĘ legyen. 5.5.11. Az oltóvizet szolgáltató berendezések, valamint tartozékaik és szerelvényeik üzemképességérĘl, karbantartásáról, továbbá fagy elleni védelmérĘl a fenntartónak kell gondoskodnia. 5.5.12. A tĦzoltó vízforrásokat, valamint azok szerelvényeit és tartozékait a vonatkozó jogszabályok szerint kell felülvizsgálni, és karbantartani. 5.5.13. A tĦzoltó vízforrásokat a vonatkozó jogszabálynak megfelelĘ jelzĘtáblával kell ellátni.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes