Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 149

h) a csĘvezeték légteleníthetĘségét, 3.2.2.1. a tĦzcsapszekrénybĘl az oda nem illĘ tárgyakat el kell távolítani, 3.2.3. a teljes száraz tüzivíz-vezeték rendszert 5 évenként vízzel nyomáspróbázni kell; a próbanyomás értéke – a betápláló csonknál mérve – 1,5 MPa; a nyomáspróba alatt az elzáró szerelvényeknél minimális csepegés megengedett. 3.3. Föld alatti és föld feletti tĦzcsapok (továbbiakban: tĦzcsapok): 3.3.1. az épületek, építmények használatba vételi eljárása során a legkedvezĘtlenebb fogyasztási idĘszakban végzett mérésrĘl felvett vízhozam mérési jegyzĘkönyvvel igazolni kell a szükséges oltóvíz mennyiség meglétét; a mérést az épület, építmény 100 m-es körzetén belüli tĦzcsapok egyidejĦ mĦködésével kell elvégezni; amennyiben az oltáshoz szükséges oltóvíz 2008/28/II. szám víztározóról és vízhálózatról együttesen került biztosításra, akkor a vízhozam mérés csak a vízhálózatból kiveendĘ vízmennyiségre vonatkozzon, 3.3.2. a föld feletti tĦzcsapokat legalább félévenként ellenĘrizni, karbantartatni és évente felülvizsgálni kell; 3.3.2.1. a féléves ellenĘrzést, karbantartást a gyártó elĘírásai és az 1. rész III. fejezetének 2. pontjában meghatározott általános feladatok alapján kell elvégezni, 3.3.2.2. az éves felülvizsgálat során a féléves ellenĘrzés, karbantartás feladatain felül legalább ellenĘrizni kell a csonkkapcsok állapotát, rögzítettségét, a tömítések épségét, állapotát; a kupakkapcsok állapotát, szerelhetĘségét, tömítéssel ellátott kupakkapocsnál a tömítés épségét, állapotát, az elveszés elleni biztosítás meglétét; a biztonsági ház(ak) állapotát, nyithatóságát, zárhatóságát; a kupakkapcsok levétele után a tĦzcsap szelep mĦködtetésével a tĦzcsap üzemképesség; a tĦzcsapban mérhetĘ statikus nyomást; mindkét csonkon egyidejĦleg mérve a tĦzcsap vízszállítását; a víztelenítĘ rendszer mĦködését, 3.3.3. a föld alatti tĦzcsapokat legalább félévente kell ellenĘrizni, karbantartani és évente felülvizsgálni, 3.3.3.1. az ellenĘrzést és karbantartást a gyártó elĘírásainak megfelelĘen és az 1. rész III. fejezetének 2. pontjában meghatározott általános feladatok alapján kell végrehajtani, és ezen felül legalább el kell végezni a tĦzcsap környezetének tisztítását; a tĦzcsap szekrényének megfelelĘ nyithatóságának ellenĘrzését; a tĦzcsap szekrényének kitisztítását; a fejszerelvényt védĘ fedél vagy menetes zárósapka állapotának, földalatti tĦzcsapkulccsal történĘ nyithatóságának ellenĘrzését; a ház, és a szelep szivárgásának ellenĘrzését; a víztelenítĘ rendszer ellenĘrzését; a csatlakozó menet zsírzását, 3.3.3.2. a tĦzcsapszekrény megfelelĘ nyithatóságának ellenĘrzésekor figyelemmel kell lenni arra, hogy a nyitott fedél nem akadályozhatja a tĦzcsap mĦködtetését, 3.3.3.3. az éves felülvizsgálat során a féléves ellenĘrzés, karbantartás feladatain felül legalább ellenĘrizni kell a csatlakozófej állapotát, idomszerrel a menet épségét, a tömítĘ felület állapotát; üzempróbával a tĦzcsap megfelelĘ mĦködését; a tĦzcsapban mérhetĘ statikus nyomást; a tĦzcsap vízszállítását; a víztelenítĘ rendszer mĦködését, 3.3.4. amennyiben a tĦzcsap vízszállítását ugrómagasság méréssel végzik, az ugrómagasság alapján meghatározható vízmennyiség értékeit az 1. rész III. fejezetének 1. táblázata tartalmazza.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes