Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 1149

b) a tüzelĘberendezés helyiségébe helyezhetĘ tartály (napi olajtartály), gyújtóolajtartály és túlfolyótartály. 2.2. Általános elĘírások 2.2.1. Olaj csak a 2.1. pont rendszerezésének megfelelĘ, olajnak ellenálló és olajat át nem eresztĘ anyagból készült, szilárdságilag méretezett, alaktartó, veszélyes mértékĦ sztatikus villamos feltöltĘdés ellen védett, zárt, atmoszférikus tartályban (edényben) tárolható. A tartály (edény) külsĘ felülete korrózió ellen védve legyen. 2.2.2. Azokon a tartályokon, amelyek tisztításakor, javításakor a tartály belsejében munkát kell végezni, búvónyílás szükséges. A búvónyílás legalább 600 mm átmérĘjĦ legyen. 2.2.3. A tartályt csak A1, A2 anyagú alapzatra szabad helyezni. A tartályláb, a tartálykonzol, és az alapzat legalább R 15 minĘsítésĦ legyen. 2.2.4. A fekvĘ, hengeres tartályok méretezése, anyaga és vizsgálata a „FekvĘ, hengeres tartály tĦzveszélyes folyadékok tárolására” vonatkozó mĦszaki követelmény szerint. 2.2.5. Álló, hengeres tartályok méretezése, anyaga és vizsgálata a 4. rész IV/1. fejezet szerint. 2.2.6. Az alakos tartály Ħrtartalma legfeljebb 50 m3 lehet. Az alakos tartály föld alá nem helyezhetĘ. 2.2.6.1. A tartály több egységbĘl is kialakítható. Az egységek alsó összekötése esetén minden egyes tartály acélból készült elzárószerelvénnyel kiiktatható legyen. Ha a tartályok a közlekedĘedény elvén mĦködnek, akkor a 2.10. pontban elĘírt szerelvényekbĘl elegendĘ egy berendezésre 1-1 darabot felszerelni a búvónyílás, a légzĘcsĘ, a szintjelzĘ és a víztelenítĘ csĘ kivételével. 2008/28/II. szám 2.2.6.2. A tervezési nyomást 1 g/cm sĦrĦségĦ folyadék hidrosztatikus nyomása alapján kell megállapítani, amely egyben vizsgálati nyomás is. 2.2.7. Az olajat tartalmazó hordók és tartályok elmozdulás ellen rögzítve legyenek. 2.2.8. Az olajat tároló helyiségben nem lehetnek kéménytisztító nyílások és a csatornahálózattal közvetlenül összekötött csatornatönkök (nyílások). 2.2.9. Az olajat tároló helyiségben nem szabad A és B tĦzveszélyességi osztályba tartozó anyagot tárolni. 2.2.10. A tartály padlástérben nem helyezhetĘ el. 2.3. Olaj tárolása kályhafĦtéshez lakásokban és lakóházakban 2.3.1. Olajat a következĘ zárt edényekben szabad tárolni: 25 l-ig fém- vagy mĦanyag kannában, 250 l-ig fém- vagy mĦanyag hordóban, dobban, konténertartályban, Acéllemez vagy más anyagú, biztonsági szempontból azzal egyenértékĦ zárt tartályban. Üvegedényben olajat tárolni nem szabad. 2.3.2. Az olajtároló edényt nem szabad közhasználatú helyiségekben (átjáróban, lépcsĘházban, folyosón, stb.) elhelyezni. 2.3.2.1. Egy lakásban legfeljebb 50 l olajat szabad tárolni, egyenként legfeljebb 25 l Ħrtartalmú edényben. 2.3.2.2. Az olajtároló edényeket nem szabad olyan helyen tárolni, ahol közvetlen hĘhatásnak vannak kitéve. 2.3.3. A legfeljebb négylakásos, szabadon álló, I-III. tĦzállósági fokozatú lakóépület pincehelyiségeiben, vagy nem lakás céljaira való alagsori helyiségeiben lakásonként legfeljebb 600 l olaj tárolható. 2.3.4. A négynél több lakásos, nem szabadon álló, I-III. tĦzállósági fokozatú lakóépületben, a tüzelĘberendezéstĘl legalább REI 90 minĘsítésĦ fallal elválasztott helyiségben, továbbá pincehelyiségben, valamint nem lakás céljára való alagsori helyiségben, lakásonként legfeljebb 250 l olaj tárolható. 2.3.5. Az I-III. tĦzállósági fokozatú egy lépcsĘházas pince- vagy alagsori helyiségben tárolt olaj teljes mennyisége legfeljebb 2400 l lehet, több lépcsĘházas lakóépület esetén, pedig lépcsĘházanként 2400 l. 2.3.6. LakóépülettĘl különálló vagy az I-III. tĦzállósági fokozatú épület tĦzfalához csatlakozó, nem lakás céljára való épületben lakásonként 600 l olaj tárolható. Egy tĦzszakaszban összesen 600 l olaj helyezhetĘ el. A tĦzszakaszok tĦzfallal legyenek egymástól elválasztva. 2.3.7. Az olajat tároló helyiség küszöbje olyan magas legyen, hogy az olaj kiömlés esetén se folyjon ki a helyiségbĘl. Ha a helyiségnek ilyen küszöbje nincs, akkor az olajat tartalmazó edényeket olyan elfolyásgátló térben (betonmedencében, fémtálcában, stb.) kell elhelyezni, amely képes befogadni az ott tárolt edény(ek) Ħrtartalmát. 2.3.8. Az olajat tároló helyiségnek szellĘzĘnyílása legyen. 2.3.9. Az üzlethelyiségek, intézmények és kisipari mĦhelyek fĦtéséhez használt olaj a 2.3.1- 2.3.8. pontok szerint legyen tárolva. Az elbíráláskor átlagosan 50 m2 alapterületet kell egy lakással egyenértékĦnek tekinteni. 2.3.10. Az olajat tároló helyiség bejáratához a „TĦzvédelmi jelzĘtáblák”-ra vonatkozó követelmények szerinti, tĦzveszélyre figyelmeztetĘ tábla legyen elhelyezve. 2.4. Rögzített tartály kis fogyasztású berendezésekhez A tartály legfeljebb 2 kg/h olajfogyasztású berendezéshez használható. A tartály névleges Ħrtartalma legfeljebb 25 l lehet. 2.4.1. A tartály a tüzelĘberendezésen is elhelyezhetĘ, de közvetlenül az olajégĘ fölött nem lehet. 2.4.2. A tartály feldĘlés és elmozdulás ellen rögzítve legyen. 2008/28/II. szám 2.4.3. A tartályon legyen szintmérĘ, töltĘ- és légzĘnyílás, valamint elzárószerelvény. 2.4.4. Az olajellátó berendezés alkatrészei (esĘvezetékek, csatlakozások, szĦrĘházak, stb.) csak A1, A2 anyagúak lehetnek. Az összekötĘ-vezeték mechanikai sérülések ellen védĘ korrózióálló huzalszövettel bevont, olaj- és nyomásálló hajlékony tömlĘ is lehet. ÜvegbĘl készített szerelvényeket (vízzsákot, szintjelzĘt, stb.) nem szabad használni. 2.4.5. Az olajtartályt úgy kell a helyiségben elhelyezni, vagy a tüzelĘberendezésen rögzítve a hĘhatástól védeni, hogy a tüzelĘberendezés legnagyobb terhelésĦ folyamatos üzemeltetésekor is, az abban tárolt olaj hĘmérséklete lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb legyen. 2.4.6. Az olajtartályt és szerelvényeit úgy kell elhelyezni, hogy túltöltéskor, vagy meghibásodáskor esetleg elcsepegĘ vagy elfolyó olaj felfogható legyen és lánggal vagy füstgázzal közvetlenül érintkezĘ, vagy az olaj gyulladáspontját 20 °C-ra megközelítĘ hĘmérsékletĦ felületre ne juthasson. 2.5. Családi házak tüzelĘberendezéseinek olajtartályai 2.5.1. Családi házak olajtüzelésĦ berendezéseinek ellátására legfeljebb 10 m3 névleges Ħrtartalmú tartály használható. A tartály kilépĘ vezetékébe az elzárószerelvény után - a helyiségbe való belépésnél - hĘhatásra záró szelep (Biztonsági szerelvények tĦzveszélyes folyadékok tárolóihoz és szállítóeszközeihez. HĘhatásra záródó szelepre vonatkozó mĦszaki követelmény szerint legyen beépítve. A tartályon a 2.10. pontban felsorolt szerelvények legyenek. 2.5.2. A tartályt zárt helyiségben, föld alatt vagy földdel takartan kell elhelyezni, a 2.2.10. és a 2.5.3. pontban leírt esetek kivételével. 2.5.3. Ha a tartály névleges Ħrtartalma a 600 l-t nem haladja meg, elhelyezhetĘ a tüzelĘberendezéssel közös, nem lakás céljára való helyiségben is. A helyiség kialakítása a 2.3.7. pont szerint. A tartály és a tüzelĘberendezés között mért vízszintes távolság legalább 2 m legyen. 2.6. Mobil berendezések tartályai 2.6.1. Mobil berendezésen egy mĦszakra elegendĘ olajmennyiséget befogadó, de legfeljebb 1000 l névleges Ħrtartalmú tartály helyezhetĘ el. A tartály tartószerkezetként nem vehetĘ igénybe. 2.6.2. A tartály közvetlenül az olajégĘ fölé nem szerelhetĘ. 2.6.3. A tartály olyan hĘvédĘ lemezzel, vagy szigeteléssel legyen ellátva, amely a hĘfelvételt olyan mértékben gátolja, hogy a tárolt olaj hĘmérséklete lobbanáspontjánál legalább 20 °Ckal kisebb legyen. 2.6.4. A tartály olyan csepegést elvezetĘ rendszerrel legyen ellátva, amely megakadályozza, hogy meghibásodáskor az esetleg kifolyt olaj a berendezés veszélyes részeire (égĘre, kazánra, villamos szerelvényekre stb.) kerüljön. 2.6.5. A tartályon a következĘ szerelvények legyenek: töltĘcsĘ töltĘcsonkkal és zárósapkával, hĘmérĘ, szintjelzĘ, vagy szintmérĘ, légzĘcsĘ belobbanásgátló szerkezettel, víztelenítĘcsĘ, és elvezetĘcsĘ az olajégĘhöz, hĘhatásra záró szeleppel. A hĘhatásra záró szelep az olajégĘ csatlakozása elé, ha ott hajlékony csĘ van, a hajlékony csĘ csatlakozása elé legyen beépítve. 2.6.6. Ha a tartályok a közlekedĘedény elvén mĦködnek, akkor a tartályok szerelvényezése a 2.2.6.1. pont szerint. 2.7. A tüzelĘberendezés helyiségébe helyezhetĘ tartály 2.7.1. A tüzelĘberendezéssel közös helyiségben legfeljebb 600 l névleges Ħrtartalmú olajtartályt (napi olajtartályt) szabad elhelyezni (3. ábra). Ezen felül a helyiségben - külön tartályban - legfeljebb 600 l begyújtóolaj tárolható. 2.7.2. A tartály töltése zárt rendszerĦ legyen (4. rész IX/2. fejezet). 2008/28/II. szám 2.7.3. A tartályt úgy kell felszerelni, hogy a faltól való távolsága legalább 0,1 m legyen. A tartály a tüzelĘberendezés felett nem helyezhetĘ el. A tartály palástjának a tüzelĘberendezéstĘl mért vízszintes távolsága legalább 2 m legyen. A tartály alatt közvetlenül víznyelĘ nem lehet. 2.7.4. A tartály alatt levĘ csĘvezetékeket, vagy berendezéseket, ha azok hĘmérséklete a tárolt olaj lobbanáspontját 20 °C-ra megközelíti, olyan védelemmel kell ellátni, amely az olaj ráfolyását megakadályozza (szigeteléssel, stb.). 2.7.5. A tüzelĘberendezés helyiségében elhelyezett tartály - megfelelĘen rögzített acél csĘvezetékkel - összeköthetĘ nagyobb olajkészletet befogadó tárolóval is. 2.7.6. Ugyanazon építményhez tartozó több tartály részére egy közös központi tároló vagy tárolórendszer is létesíthetĘ. A tartályok egymással közvetlenül nem köthetĘk össze, csak a központi tárolóhoz vagy gyĦjtĘvezetékhez csatlakoztathatók külön-külön csĘvezetékkel. 2.7.7. A tartály kilépĘvezetékébe az elzárószerelvény után hĘhatásra záró szelep (Biztonsági szerelvények tĦzveszélyes folyadékok tárolóihoz és szállítóeszközeihez. HĘhatásra záródó szelepre vonatkozó mĦszaki követelmény szerint) legyen beépítve. A tartály túltöltés elleni védelme a 2.10. pont szerint. 2.7.8. A tartály alatt, a tartály Ħrtartalmával azonos térfogatú elfolyásgátló tér legyen. 2.7.9. A tüzelĘberendezés helyiségében a fentieken kívül csak a tüzelĘberendezés karbantartásához ténylegesen szükséges kenĘanyagok tárolhatók, amelyek mennyisége az 1 hónapos szükségletet nem haladhatja meg. Tárolásukhoz csak zárt edények (4. rész IX. fejezet) használhatók. 2.8. Helyiségbe helyezett tartály 2.8.1. Az A és a B tĦzveszélyességi osztályba sorolt épületek kivételével az olajtartály - épületen belül - külön helyiségben is elhelyezhetĘ. A helyiség talajszinten, talajszint alatt vagy felett egyaránt létesíthetĘ. Ha a helyiségben 5 m3nél több olajat tárolnak, akkor lehetĘvé kell tenni kívülrĘl a tĦz oltását. 2.8.2. Az egy helyiségben elhelyezett tartályok névleges összĦrtartalma legfeljebb 50 m2 lehet. Egy épületen belül ilyen helyiségbĘl több is lehet, de az épületben elhelyezett tartályok névleges összĦrtartalma nem haladhatja meg az azokból ellátott tüzelĘberendezések egy fĦtési idényre (állandóan üzemelĘ berendezések esetén 6 hónapra) tervezett olajszükségletét. A tartályok és a fal között megengedett legkisebb távolság - legalább három oldalról - 0,8 m. 2.8.3. A tárolóhelyiségben, olyan elfolyásgátló tér legyen, amely a tartályok névleges összĦrtartalmának legalább 80%-át, vagy - ha a legnagyobb tartály névleges Ħrtartalma ezt meghaladja - a legnagyobb tartály névleges Ħrtartalmának 100%-át befogadja. 2.8.4. A 25 m3-es és az annál nagyobb névleges Ħrtartalmú tartály leürítĘvezetékébe az elfolyásgátló téren belül gyorselzáró szerelvény legyen beépítve, amely az elfolyásgátló téren kívülrĘl mĦködtethetĘ. 2.8.5. A tartályt csak a helyiségen kívülrĘl indított, zárt rendszerĦ csĘvezetékkel szabad tölteni. A csĘvezeték elfolyásgátló falon történĘ átvezetése folyadékzáróan legyen kialakítva. A szivattyú az elfolyásgátló téren kívül legyen elhelyezve. 2.8.6. A helyiségen gázvezetéket és a helyiséghez nem tartozó villamos és szellĘztetĘ vezetéket átvezetni nem szabad. Csatorna, víz- és fĦtĘvezeték csak a helyiség födéme alatt, a legmagasabban elhelyezett tartály felsĘ alkotója feletti magasságban vezethetĘ át. A csatornavezeték REI 90 minĘsítésĦ épületszerkezettel határoltan legyen vezetve. A helyiséghez tartozó vezetékek létesítése a 4. rész I/2. fejezet szerint. 2.8.7. Közvetlenül az A-C tĦzveszélyességi osztályba sorolt helyiség, valamint tüzelĘberendezés helyisége alatt és felett tárolóhelyiség nem létesíthetĘ. TüzelĘberendezés helyisége alatti tér azonban meglevĘ berendezés olajtüzelésre való átalakításakor felhasználható olajtárolásra. Ilyenkor a helyiség elválasztására használatos 2008/28/II. szám épületszerkezet legalább REI 180 minĘsítésĦ legyen, amelyen nyílás vagy nyílászáró szerkezet nem lehet. Megjegyzés: Filmszínházak és színházak esetében az arra vonatkozó mĦszaki követelmények elĘírásait is figyelembe kell venni. 2.8.8. A tárolóhelyiség falai, födéme, egyéb teherhordó elemei és padozata legalább REI 90 minĘsítésĦ, nyílászáró szerkezetei legalább EI 60 minĘsítésĦ és B anyagúak legyenek. 2.8.9. A tárolóhelyiség ajtaja a tüzelĘberendezés helyiségébe nem nyílhat, de nyílhat a szivattyúhelyiségbe. Ha az elhelyezés nem teszi lehetĘvé a kijáratnak szabadba vagy biztonságos térbe nyitását, akkor a tárolóhelyiség a szabadba vezetĘ vészkijáróval (angolakna vészlétrával, stb.) legyen ellátva. A tárolóhelyiség határoló- és válaszfalában koromtisztító ajtó nem lehet. 2.8.10. Talajszint feletti tárolóhelyiségben alsó és felsĘ szellĘzĘnyílás legyen kialakítva. Az alsó szellĘzĘnyílás úgy legyen elhelyezve, hogy az elfolyásgátló tér falát ne bontsa meg. A szellĘzĘnyílások összes szabad keresztmetszete a tárolóhelyiség alapterületének legalább 0,5%-a legyen. A szellĘzĘnyílások kívülrĘl védĘráccsal legyenek ellátva. KürtĘ alkalmazásakor azt tüzelĘberendezéshez használatos kéménycsoportba nem szabad bekötni. A kürtĘ szabadba nyíló vége a tetĘgerinc fölött legyen. 2.8.11. Talajszint alatti tárolóhelyiség szellĘztetése az arra vonatkozó mĦszaki elĘírások szerint. 2.8.12. A tárolóhelyiségben a tüzelĘberendezés karbantartásához szükséges kenĘanyagok is tárolhatók. 2.9. Szabadban elhelyezett tartály vagy tartálytelep A tároló-, valamint kiszolgáló építmények, berendezések megengedett legkisebb telepítési távolságai a 4. rész I/4. fejezet szerint. 2.9.1. Föld alatti tartály létesítése a „FekvĘ, hengeres tartály tĦzveszélyes folyadékok tárolására” vonatkozó mĦszaki követelmény szerint. A tartály alsó megcsapolása esetén az elzárószerelvény ellenĘrizhetĘ és kezelhetĘ legyen. 2.9.2. ElĘteres föld alatti tartály (4. ábra) létesítése a 4. rész III. fejezet szerint, a következĘ kiegészítésekkel: 2.9.2.1. Ha a fĦtĘtest - fĦtött tartály esetén - a dómnyíláson át nem szerelhetĘ ki, akkor az elĘteret úgy kell kialakítani, hogy a fĦtĘtest kiemelhetĘ legyen. 2.9.2.2. Az elĘtér szellĘztetése a 2.8.11. pont szerint. 2.9.2.3. Az elĘtér kijárata az épület alagsorához vagy pincesorához is csatlakoztatható, de közvetlenül a tüzelĘberendezés helyiségébe nem nyílhat. Az elĘtérajtó küszöbje legalább 0,05 m-rel legyen magasabb, mint a tartály esetleges meghibásodásából adódó legmagasabb folyadékszint. 2.9.2.4. Az elĘtér ajtaja a 2.8.9. pont szerint. 2.9.2.5. Az elĘtérben a tüzelĘberendezés karbantartásához szükséges kenĘanyagok tárolása a 2.7.9. pont szerint. 2.9.3. ElĘtér nélküli földtakarás alatti tartály létesítése a 4. rész III. fejezet szerint. 2.9.4. ElĘteres földtakarás alatti tartály létesítése a 4. rész III. fejezet szerint (a 2.9.2. pont kiegészítéseivel). 2.9.5. Föld feletti tartály létesítése a 4. rész III. fejezet szerint és a 4. rész IV/1. fejezet szerint. 2.10. A tartályok szerelvényei 2.10.1. FekvĘ, hengeres tartályok a 4. rész III. fejezet szerint, álló, hengeres, föld feletti tartályok a 4. rész IV/1. fejezet szerinti, egyéb tartályok a következĘ szerelvényekkel legyenek ellátva: 2008/28/II. szám töltĘcsĘ a töltĘcsonkkal és visszacsapó szeleppel (gravitációs kiürülési lehetĘség esetén), légzĘcsĘ belobbanásgátló szerkezettel, szívócsĘ (lefejtĘcsĘ) és víztelenítĘ-, vagy leürítĘcsĘ. Rögzített tartály kis fogyasztású berendezések részére a 2.4.3., mobil berendezések tartálya a 2.6.5. pont szerinti szerelvényekkel legyen ellátva. 2.10.2. Minden tartály legyen ellátva túltöltést jelzĘ vagy gátló szerkezettel. Családi házak esetében megengedett a kalibrált mérĘrúd használata is. 2.10.3. Túltöltést jelzĘ szerkezetként használható a töltĘhelyen együttes hang- és fényjelzést adó készülék, amely legfeljebb 95%-os töltési szintre legyen beállítva. 2.10.4. Túltöltést visszajelzĘ vezeték használata esetén a tartály megfelelĘen méretezett túlfolyóvezetékkel legyen ellátva, amely a töltĘhelyen végzĘdjön. A vezeték vége alá olyan méretĦ nyitott edény helyezendĘ, amelynek Ħrtartalma 5 perces töltési mennyiség befogadására elegendĘ. Az edény a tárolóedénybe kiüríthetĘ legyen. A visszajelzĘ túlfolyóvezeték belobbanásgátló szerkezettel legyen ellátva. A vezetékbe elzárószerelvényt építeni nem szabad. 2.10.5. A tartály a túlfolyótartállyal elzárószerelvény nélküli, megfelelĘen méretezett túlfolyóvezetékkel legyen összekötve. A túlfolyás elvezetése zárt rendszerĦ legyen. 2.10.6. A túlfolyótartály a tüzelĘberendezéssel közös helyiségben nem helyezhetĘ el. 2.10.7. A túlfolyótartály névleges befogadóképessége a tárolótartály névleges térfogatának legalább 1/10-e vagy a töltĘszivattyú legalább 5 perces szállítóteljesítményének megfelelĘ Ħrtartalmú legyen. 2.10.8. A túlfolyótartályt javításkor és tisztításkor kiürítés céljára is lehet használni. A kiürítés zárt rendszerĦ legyen. A túlfolyó- és kiürítĘtartályt szivattyúberendezéssel vagy gravitációs úton lehet lefejteni, vagy visszafejteni. 2.10.9. Minden tartály legyen ellátva szintjelzĘvel vagy szintmérĘvel. MĦanyag csöves, sérülés ellen védett szintjelzĘ csak 600 l tartályĦrtartalmig használható. Mechanikus rendszerĦ szintjelzĘ kivezetése csak az elĘforduló legnagyobb folyadékszint felett lehet. ÜvegcsĘbĘl készített vagy próbacsapos szintjelzĘt használni nem szabad. ÚszósrendszerĦ szintjelzĘ úszója vezetĘberendezéssel legyen felszerelve, és az úszó fennakadása legyen megakadályozva. A szintjelzĘ kivezetĘnyílása a tartálytetĘn legyen elhelyezve úgy, hogy az olaj túltöltéskor se szivároghasson ki. Membrános folyadékszint fenéknyomás-érzékelĘ csatlakozásába elzárószelep és hĘhatásra záró szelep legyen beiktatva. 2.10.10. Ha a tartály töltĘcsonkja a tartály legfelsĘ olajszintje alatt van, akkor a töltĘvezetékbe visszacsapó szelep és elzárószerelvény legyen beépítve, továbbá a vezeték üríthetĘ legyen. 2.11. Kerítés, lezárás A kerítés és a lezárás a 4. rész IX/3. fejezet szerint. 2.12. Úthálózat 10 m3 és annál kisebb, valamint föld alatti tárolótartályok esetén külön tĦzoltóút kiépítése nem szükséges. 10 m3-nél nagyobb föld feletti tárolók - legalább 40 m-re - tĦzoltó gépjármĦvel megközelíthetĘk legyenek. 1000 m3-nél nagyobb tartályok és tartálycsoportok úthálózata a 4. rész IX/3. fejezet szerint. 2.13. Világítás A világítás a 4. rész IX/3. fejezet szerint. 2008/28/II. szám

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes