Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-78 (Year: 2011, Number: 78)
Era: contemporary
Section: 7. melléklet a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 1384

c) a szeizmogén szerkezetrõl feltehetõ, hogy a maximális lehetséges földrengés elegendõen nagy és olyan fészekmélységû, hogy feltételezhetõ – a telephely geodinamikai sajátosságai alapján – a felszínre kifutó elvetõdés. 7.3.1.1000. A 7.3.1.0900. a) pontban meghatározottakat nagyon aktív régiókban, amelyekben a geológiai és földrengésadatok egyaránt rövid ismétlõdési idõkre utalnak, rövidebb, a kevésbé aktív területeken számottevõen hosszabb idõszakot kell vizsgálni. 7.3.1.1100. Ha a telephelyen a felszínre kifutó elvetõdés lehetõségét tudományos evidenciák alapján megbízhatóan nem lehet elvetni, és az elmozdulás érintheti a nukleáris létesítményt, a telephelyet alkalmatlannak kell nyilvánítani. 7.3.2. Geotechnikai veszélyek A lejtõ instabilitása 7.3.2.0100. Meg kellvizsgálni,ésértékelnikell,hogy a telephelyenkialakulhat-ea lejtõinstabilitása.Meg kellállapítani, hogy ezek a veszélyek mértékük és gyakoriságuk folytán hatással lehetnek-e a nukleáris létesítmény nukleáris biztonságára. Meg kell vizsgálni az instabilitás-veszélyt a telephelyre jellemzõ földmozgások figyelembevételével. Az értékelésnél figyelembe kell venni a lejtõ meredekségre vonatkozó elõírásokat. Nukleáris létesítmény nem telepíthetõ meredek vagy erõsen tagolt felszínû, vagy erózió-, csuszamlás-, kúszásveszélyes területen. A telephely felszínének beomlása, roskadása, süllyedése vagy megemelkedése 7.3.2.0200. Meg kell vizsgálni a terület geológiai felépítését abból a szempontból, hogy léteznek-e természetes képzõdmények és ember által létrehozott objektumok, amelyek a felszín beomlását, süllyedését vagy megemelkedését okozhatják. 7.3.2.0300. Nukleáris létesítmény nem telepíthetõ:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/56c523463ad7f94a02051f34386ca5267722f5d2/dokumentumok/68e3ea36dfd4c52213be4a94d3f7ac14072c077f/letoltes