Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 Lásd a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet.
Paragraph Index: 1286

d) a 100 °C-nál nagyobb nyílt téri lobbanáspontú folyadék tárolásakor, pedig a 120 000 m3-t nem haladja meg. A III. tĦzveszélyességi fokozatú folyadékoknál, amelyeket lobbanáspontjukra vagy a fölé melegítenek, a 4. sz. rész, IX/1. fejezet szerint robbanásveszélyes tér keletkezhet, ezért ebben az esetekben az I-II. tĦzveszélyességi fokozatú éghetĘ folyadékokra vonatkozó elĘírások érvényesek. A fentebb megadott Ħrtartalmaknál nagyobb névleges Ħrtartalmú tartályt külön felfogótérben kell elhelyezni 5.1.3. A felfogótér folyadékkal tölthetĘ térfogata (befogadóképessége) a következĘ legyen:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes