Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2005-59 (Year: 2005, Number: 59)
Era: 2004-2010
Section: e) a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet szerinti ellenõrzött területet magába foglaló építmények.
Paragraph Index: 1878

b) el legyen különítve a vele inkompatibilis anyagoktól, ahol a fizikai és vegyi formájának, tûzveszélyességének, fajlagos radioaktivitásának, felezési idejének, bomlási tulajdonságainak és a kibocsátott sugárzás típusának függvényében a soron következõ tárolása, feldolgozása, kondicionálása és elhelyezése máskülönben hátrányosan lenne befolyásolva. 4.280. A nukleáris és radioaktív anyagokat tároló létesítményeknek megfelelõ mértékben védettnek kell lenniük a környezeti hatásokkal és illetéktelen behatolásokkal szemben mindazon ideig, amíg a nukleáris és radioaktív anyagokat bennük tárolják, vagy amíg a létesítményt le nem szerelik. 4.3.8.2. A radioaktív kibocsátások 4.281. A megfelelõ rendszereket kell kialakítani a radioaktív gázok és folyadékok kezelésére annak érdekében, hogy a radioaktív anyag kibocsátás mennyisége az elõírt határértékek alatt maradjon. 4.282. A rendszereket kell kialakítani az összes tervezett kibocsátási útvonal rendszeres idõközönkénti mûszeres ellenõrzése és a kibocsátások elõírt határértékek alatt tartása céljából, továbbá környezetbe kibocsátásra kerülõ radioaktív anyagok mérése és regisztrálása céljából, üzemi állapotok, tervezési üzemzavarok és súlyos balesetek során. 4.283. Tervezési megoldásokkal biztosítani kell a várható üzemi események, feltételezett üzemzavarok és súlyos balesetek során a környezeti sugárvédelmi ellenõrzést. 4.284. A várható üzemi események, feltételezett üzemzavarok és súlyos balesetek következményeinek minimalizálása és a kibocsátás következményeinek csökkentése érdekében a kibocsátási helyek pozíciója és konstrukciója olyan legyen, hogy vegye figyelembe a környezeti terepviszonyokat, a legkedvezõtlenebb idõjárási körülményeket, az épületek és kémények közelségét a kibocsátások aerodinamikájára és a közeli épületekben folyó mûveletek szempontjából, valamint folyadék kibocsátásnál vegye figyelembe a befogadó közeg jellemzõit. 4.3.8.3. A radioaktív hulladékok 4.285. A potenciálisan radioaktívan szennyezett közegek, felületek radioaktívnak tekintendõk, hacsak mérés nem bizonyítja az ellenkezõjét. 4.286. Biztosítani kell, hogy az üzembe helyezés, üzemeltetés és végsõ leszerelés során keletkezõ radioaktív hulladék aktivitása, mennyisége (beleértve a másodlagos hulladékot is) minimális legyen. 4.287. El kell kerülni a radioaktív hulladékok olyan típusának és formájának keletkezését, mely nem kompatibilis a rendelkezésre álló tárolási vagy végsõ elhelyezési technológiákkal. 4.288. A radioaktív hulladékok telephelyi kezelését úgy kell megtervezni, hogy figyelembe veszik az összes késõbbi telephelyi és azon kívüli kezelési lépés biztonsági vonatkozásait. 4.289. A telephelyen történõ radioaktív hulladéktárolás olyan formáját kell alkalmazni, mely:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/870d5d225b3deeb09512fbd251da00840746af12/dokumentumok/8503b933ee1da8391c4b06f196ea339975869336/letoltes