Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 1084

b) a több elembĘl álló fémszerkezet elemeit hegesztéssel, csavarozással, szegecseléssel, sajtolással vagy forrasztással kell összekötni egymással; az elemek szorítás nélküli, nagy felületĦ fémes érintkezése, valamint a vékony szigetelést (légközt) tartalmazó csatlakozás nem felel meg, ezért az ilyen elemeket vezetĘvel át kell hidalni. 7.5.3. A belsĘ térben levĘ nagy kiterjedésĦ fémtárgyak összekötésére célszerĦ szintenkénti potenciálkiegyenlítést készíteni. 7.5.4. Az e pont szerint készített összekötések a 3. rész III. fejezet 3. cím 7.5.2. pontjának a) és b) alpontja kivételével villámáramot vezetĘ összekötésnek minĘsülnek és a legkisebb szükséges méreteiket, valamint a szerelvényekre a vonatkozó követelményeket az elĘírásoknak megfelelĘen kell meghatározni. 7.6. A tetĘ fölé emelkedĘ, villamos berendezést tartalmazó fémszerkezet esetén, ha a tetĘ fölé emelkedĘ és ezért közvetlen villámcsapásnak kitett fémszerkezet kisfeszültségĦ villamos berendezést tartalmaz, akkor villámvédelmét a következĘ módok valamelyikével kell megoldani:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes