Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 a tĦz elleni védekezésrĘl, a mĦszaki mentésrĘl és a tĦzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
Paragraph Index: 1693

4. VILLAMOS BERENDEZÉSEK, ÉRINTÉS- ÉS VILLÁMVÉDELEM, SZTATIKUS FELTÖLTėDÉS ELLENI VÉDELEM 4.1. A létesítmények villamos berendezését a tárolt, vagy szállított folyadék veszélyességének és a felhasználási helynek megfelelĘen az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségĦ erĘsáramú villamos berendezések és az 1000 V-nál nagyobb feszültségĦ erĘsáramú villamos berendezések létesítésére vonatkozó mĦszaki követelmények, az érintésvédelmet, a földelést a „KisfeszültségĦ erĘsáramú villamos berendezések” érintésvédelmére vonatkozó, a villámvédelmet a 3. sz. rész, a sztatikus feltöltĘdés elleni védelmet pedig a „Sztatikus feltöltĘdések” elleni védelem kialakítására vonatkozó mĦszaki követelmények szerint kell megtervezni, vagy kivitelezni. 4.2. A tĦzvédelmi célú villamos berendezéseket (tĦzjelzĘ berendezés, kármentĘ szivattyú és oltóvízszivattyúk villamos hajtása stb.) a központi kapcsolóberendezéstĘl úgy kell elválasztani, hogy azok a tárolótelep technológiai berendezéseinek feszültségmentessége esetén is üzemeltethetĘk legyenek. 4.3. A tĦzvédelmi célú kapcsolóberendezést a technológia kapcsoló berendezésétĘl feltĦnĘen (festéssel, felirattal stb.) meg kell különböztetni, vagy külön helyiségben kell elhelyezni. 4.4. A tárolótelepre bemenĘ és a telepet ellátó villamos légvezeték csak a villamos elosztóig, transzformátorig haladhat. 2008/28/II. szám 4.5. A tárolótelepen villamos vezeték föld alatt vagy kábelhídon vezethetĘ. Épületen belül a villamos vezetéket homokkal feltöltött, fedett csatornában vagy védĘcsĘben, vagy falra erĘsítve kell vezetni.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes