Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 486

4. ábra 2008/28/II. szám 2.3.10.4. A szén-dioxid-mennyiség kibocsátási ideje 30 másodpercnél kevesebb ne legyen. 2.3.10.5. A legkisebb kibocsátási idĘt - újragyulladási veszély esetén, és ha a teljes oltáshoz hosszabb hĦtési idĘ szükséges - növelni kell. A növelés mértékét szakértĘ bevonásával kell meghatározni. Azon anyagok oltásakor, amelyek gyulladáspontja a forráspont alatt van, a kibocsátási idĘ 3 percnél több legyen (paraffin, fĦtĘolajok, stb.). 2.3.11. Bonyolult gépalakzatok védelmekor, ha a felszíni módszer nem alkalmazható, a térfogati módszert kell alkalmazni. 2.3.11.1. Az oltóberendezés össztömegárama a számításba vett térfogatra 0,26 kg/s x m3 (16 kg/min x m3) legyen. 2.3.11.2. Ha a feltételezett körülzárt tér felületei részben valóságos falakkal esnek egybe, akkor az össztömegáram arányosan csökkenthetĘ 0,06 kg/s x m3-ig (4 kg/min x m3-ig). 2.4. A szén-dioxid mennyiségének ellenĘrzése. 2.4.1. Az oltótelepek szén-dioxid mennyiségét tömegméréssel kell ellenĘrizni. Az ellenĘrzés csoportos vagy egyedi (palackonkénti) lehet. 2.4.2. Az oltótelepen tárolt szén-dioxid 10%-ának az elszivárgását - csoportosan vagy egyedileg (palackonként) - jelezni kell. A tömeghiány jelzése vizuálisan érzékelhetĘ és/vagy önmĦködĘ rendszerĦ legyen. Csak vizuális jelzés a naponkénti leolvasás (ellenĘrzés) esetén van megengedve. 2.4.3. A tartalék palackok töltöttségét beépítés elĘtt és azt követĘen legalább félévenként ellenĘrizni kell. 2.4.4. Ha a szén-dioxid-telep tömeghiánya eléri a 10%-ot, észlelése után a hiányt azonnal meg kell szüntetni. Ha egyedi (palackonkénti) ellenĘrzés esetén a 10% elszivárgást meghaladó mértékĦ hiány leolvasásának nincs lehetĘsége, vagy a hiány nincs összegezve és a szén-dioxidtelep teljes mennyiségére vonatkoztatva, akkor a 10% tömeghiányt jelzĘ palackokat azonnal ki kell cserélni. 2.4.5. A szén-dioxid pótlására 100% mennyiségĦ és töltött, tartalék palackot kell állandóan készenlétben tartani. 2.5. Szén-dioxid-telep, oltóközpont. 2.5.1. A beépített, nagynyomású szén-dioxiddal oltó berendezésnek (szén-dioxid-telepnek) a következĘket kell tartalmaznia:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes