Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 a tĦz elleni védekezésrĘl, a mĦszaki mentésrĘl és a tĦzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
Paragraph Index: 1683

1. ábra 1.3.1.2. Azokat az energiaforrásokat, berendezéseket és berendezésrészeket, amelyekben az 1.3.1.1. pont szerinti gyújtóforrások jelentkezhetnek, robbanásvédelemmel kell ellátni. Ez a védelem kötelezĘ a villamos és egyéb energiaforrásokra is. Megjegyzés: Azoknak a villamos hajtásoknak, amelyek nem villamosenergia-forrásokkal kombináltak, a villamos részeit a nem villamos üzemeltetésĦ részektĘl elválasztva is jóvá lehet hagyatni. 1.3.1.3. A robbanásveszélyes terekben nem szabad tartani az adott technológiai folyamathoz, berendezéshez üzemszerĦen nem tartozó anyagokat. 2008/28/II. szám 1.3.1.4. A robbanásveszélyes terekben csak külön engedéllyel, a vonatkozó elĘírások betartásával szabad olyan munkát végezni, amely gyújtásveszélyt jelenthet. 1.3.1.5. Az 1.3.1.3. és az 1.3.1.4. pontban leírtakat ezeken a veszélyes helyeken figyelmeztetĘ táblákon, jól láthatóan fel kell tüntetni, és az üzemeltetési utasításokban szerepeltetni kell. 1.3.1.6. Robbanásveszélyes terekben a csatornákat, a kábelek védĘcsöveit, valamint a csĘvezetékeket a folyadékok és ezek gĘzei behatolása, vagy a tĦz vagy robbanás áthatolása ellen védeni kell (4. sz. rész IX/3. és IX/4. fejezet). 1.3.2. Különleges tĦzvédelmi és biztonságtechnikai rendszabályok a 0-ás zónában A 0-ás zónában csak olyan energiaforrásokat szabad alkalmazni és olyan berendezéseket vagy berendezésrészeket szabad beépíteni, amelyek gyújtóforrást üzemszerĦen vagy ritkán fellépĘ üzemzavarok esetén sem képezhetnek. Megjegyzés: A 0-ás zónában csak erre minĘsített, az illetékes hatóságok által engedélyezett berendezések, berendezésrészek építhetĘk be. 1.3.3. Különleges tĦzvédelmi és biztonságtechnikai rendszabályok az 1-es zónában 1.3.3.1. Az 1-es zónában csak olyan energiaforrásokat szabad alkalmazni és olyan berendezéseket vagy berendezésrészeket szabad beépíteni, amelyek üzemszerĦ meghibásodás esetén gyújtóforrást nem képezhetnek. 1.3.3.2. Az 1-es zónában az energiaforrás, berendezés robbanásveszéllyel szemben akkor tekinthetĘ védettnek, ha normális üzemviszonyok között - és olyan üzemzavarok esetén, amelyekkel gyakran kell számolni - gyújtóképes szikra nem keletkezik, és a legnagyobb üzemi vagy felületi hĘmérséklete a használatos folyadékgĘz gyulladási hĘmérsékletének (Munkavédelem; TĦz- és robbanásveszélyes vegyi anyagok jellemzĘirĘl szóló mĦszaki követelmény) 80%-át nem éri el. 1.3.3.3. Az 1-es zónán belül erre a feltételre nem minĘsített jármĦvek csak akkor közlekedhetnek, ha az érintett területen nincs robbanásveszély. 1.3.4. Különleges tĦzvédelmi és biztonságtechnikai rendszabályok a 2-es zónában 1.3.4.1. A 2-es zónában csak olyan energiaforrásokat szabad alkalmazni és olyan berendezéseket vagy berendezésrészeket szabad beépíteni, amelyek üzemszerĦen gyújtóforrást nem képezhetnek, azaz üzemszerĦen gyújtószikrát nem adnak, és üzemüknél nem lép fel olyan hĘmérséklet, amely az alkalmazott folyadék gyulladási hĘmérsékletét eléri. 1.3.4.2. A 2-es zónában jármĦ csak akkor közlekedhet, ha a létesítmény területén levĘ szállítótartályt, töltĘ- és lefejtĘállomást (4. sz. rész IX/3. fejezet), raktárt, valamint repülĘgépeket szolgál ki, vagy erre engedélyt kap.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes