Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 1155

2. OLAJMELEGÍTė RENDSZER 2.1. Olajat csak közvetett fĦtĘrendszerrel szabad melegíteni. 2.2. A tartály melegítése, fĦtése a 4. rész III. fejezet szerint és a 4. rész IV. fejezet szerint, a vasúti tartálykocsik töltetének fĦtése a „TĦzveszélyes folyadékot túlnyomás nélkül szállító vasúti tartálykocsi tĦzvédelmi és biztonsági elĘírásai” szerint. 2.3. Minden, fĦtĘberendezéssel ellátott, vagy felmelegített olajat tartalmazó tartályon legyen hĘmérĘ. A megengedett hĘmérséklet a hĘmérĘn legyen bejelölve. Azokon a berendezéseken, amelyeken állandó felügyelet nincs, távjelzĘ berendezés vagy hĘmérséklet-szabályozó legyen beépítve. Az önmĦködĘ hĘmérséklet-szabályozó kézzel is mĦködtethetĘ legyen. Az önmĦködĘ hĘmérséklet-szabályozón a megengedett hĘmérséklet legyen bejelölve. 2.4. A tartályfĦtés kondenzvize a fĦtési rendszerbe csak ellenĘrzötten vezethetĘ vissza. A vasúti és a közúti tartálykocsik fĦtési kondenzvize a fĦtési rendszerbe nem vezethetĘ vissza a fokozott szennyezĘdési veszély miatt. 2.5. A csĘvezetékek (beleértve a túlfolyó-vezetékszakaszokat is) szükség esetén fĦthetĘk legyenek. A csĘvezetéki hĘtágulások felvételét a vezetékhálózat nyomvonalának megfelelĘ kiképzése vagy csĘkompenzátorok beépítése tegye lehetĘvé. Az olajvezeték-hálózatban tömszelencés csĘkompenzátor nem használható. FĦtött olajvezeték-hálózat esetén a szĦrĘedények fĦtése is szükséges. A gĘzvezetéket az olajvezetékkel csak úgy szabad összekötni, hogy a gĘzvezetékbe olaj ne juthasson (kiiktatható csĘszakasz, stb.). A hĘszigetelés csak A1, A2 anyagú lehet. 2.6. Az olajvezeték-hálózatba beépített szĦrĘk, hĘcserélĘk gĘzfĦtésének és az olajvezetékek kísérĘ gĘzvezetékének kondenzvize - a kazánokba - ellenĘrzés után visszavezethetĘ. 2.7. A kondenzvíz a csatornahálózatba csak olajleválasztón keresztül és szükség szerint hĦtve vezethetĘ vissza. A csatornába 40 °C-nál melegebb víz nem vezethetĘ. 2.8. Recirkulációs rendszerben, ha a tartályba visszavezetett olaj hĘmérséklete lobbanáspontját 20 °C-ra megközelíti, a recirkulációs olaj fĦtése automatikusan szĦnjön meg. Ha a tartályoknál állandó felügyelet van, akkor az automatikus fĦtés lezárása helyett a kezelĘszemélyzetet riasztó fény- és hangjelzés is elegendĘ. A visszatáplálást csak a tartály legalacsonyabb olajszintje alatti térbe szabad bekötni. 2008/28/II. szám TĥZVÉDELMI MĥSZAKI KÖVETELMÉNYEK ÉGHETė FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK TÁROLÁSA I. FEJEZET OLAJTÜZELÉSHEZ TARTOZÓ TÁROLÓ- ÉS KISZOLGÁLÓ ÉPÍTMÉNYEK, BERENDEZÉSEK TĥZVÉDELMI ELėÍRÁSAI I/3. FEJEZET TÜZELėBERENDEZÉSEK*

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes