Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 a tĦz elleni védekezésrĘl, a mĦszaki mentésrĘl és a tĦzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
Paragraph Index: 1637

1. táblázat Égést tápláló gázok tárolóinak telepítési távolsága A tároló térfogata A védendĘ építmények 10 m3-ig 10-100 m3-ig 100-1000 m3-ig 1000 m3 felett a tĦztávolság értéke (m) Az „A”-„C” tĦzveszélyességi osztályba sorolt építmény, szabadtér A „D”-„E” tĦzveszélyességi osztályba sorolt építmény, szabadtér Nagy forgalmú és tömegtartózkodás céljára szolgáló építmény, közintézmény, vendéglátó létesítmény, iskola, óvoda, kompresszorberendezés, szellĘzĘberendezés, éghetĘ gázok tárolására szolgáló stabilan telepített tárolók * E fejezet tárgya a gáz és olajipari létesítmények, berendezések általános tĦzvédelmi követelményei. 2008/28/II. szám A tároló térfogata A védendĘ építmények 10 m3-ig 10-100 m3-ig 100-1000 m3-ig 1000 m3 felett a tĦztávolság értéke (m) ÉghetĘ gázt vagy éghetĘ folyadékot szállító vezeték és ennek szerelvénye, nem éghetĘ gáz tárolására szolgáló stabilan telepített tárolók, gépjármĦ tárolóhely, dohányzásra vagy nyílt láng használatára megengedett terület Közép- és nagyfeszültségĦ villamos berendezés, éghetĘ anyagú épületszerkezet, nem a tárolóhoz tartozó technológiai berendezés, akna, felszíni csatorna, árok, föld alatti létesítmények nyílászáró szerkezete 2.1 Gáz és olajipari mĦszerhelyiséget, vezénylĘtermet lehetĘleg különálló épületben kell kialakítani. Más létesítményekkel közös épületben is kialakítható a mĦszerterem, ebben az esetben „A” és „B” tĦzveszélyességi osztályba sorolt helyiség alatt és felett, szociális létesítmény (melegedĘ, öltözĘ, ebédlĘ, mosdó, WC stb.) alatt nem szabad elhelyezni. Az egyéb létesítményektĘl legalább A2 REI 90 minĘsítésĦ határoló szerkezettel kell elválasztani. A bontótér fölé üvegfalat, ablakot, duplaüvegezésĦ, szilánkmentes, nem nyitható kivitelben kell készíteni, ha mĦszerhelyiség a bontótér veszélyességi övezetén belül van. 2.2. A mĦszerterem „A” és „B” tĦzveszélyességi osztályba sorolt helyiségbe közvetlenül nem nyílhat, a két helyiség között automatikusan záródó ajtókkal ellátott tĦzgátló elĘteret kell létesíteni. 2.3. MĦszerterembe, vezénylĘhelyiségbe tĦz- és robbanásveszélyes anyagokat szállító technológiai csĘvezetékeket bevezetni nem szabad. 2.4. Zárt helyiségekben elhelyezett bontóberendezések esetén gondoskodni kell a tĦz- és robbanásveszélyes anyagok folyamatos koncentráció mérésérĘl. Az ellenĘrzĘ berendezésnek az alsó robbanási határérték 20%-ának elérésekor a kezelĘszemélyzet részére jelzést kell adnia, az alsó robbanási határérték 40%-ának elérésekor, pedig a nem megfelelĘ védettségĦ villamos berendezéseket le kell választania. 2.5. A bontóberendezés, éghetĘ folyadékot szállító szivattyúk helyiségének padozatát - szabadtéri elhelyezésük esetén környezetük külsĘ szintjét - legalább nehezen éghetĘ, folyadékot át nem eresztĘ, szénhidrogén álló, elektrosztatikus feltöltĘdést nem okozó, mechanikus hatásra gyújtóképes szikrát nem adó anyagból kell készíteni. A burkolatot be kell vizsgáltatni, és az alkalmasságot igazolni kell. 2.6. A kaloriméter helyiségét az „A” és „B” tĦzveszélyességi osztályba tartozó helyiségtĘl, szabadtértĘl, veszélyességi övezettĘl a vonatkozó szabvány veszélyességi övezetén kívül kell elhelyezni. „A” és „B” tĦzveszélyességi osztályba sorolt helyiségbe, szabadtérre, veszélyességi övezetbe csak tĦzgátló elĘtér közbeiktatásával csatlakozhat. A kaloriméter helyiség alsó, felsĘ szellĘztetését gázmentes környezetbĘl kell biztosítani. 2.7. Azokban a berendezésekben, ahol a gyártási körülmények között öngyulladó vagy robbanással, égéssel bomló anyagok képzĘdhetnek, a berendezések megbontásánál gondoskodni kell a tĦz- és robbanásveszély megelĘzésérĘl. 2.8. Az éghetĘ folyadékot tároló berendezéseket el kell látni üzemi szintszabályozóval és túltöltés korlátozóval. A tárolórendszer gázterének, a gáztároló gazométerrel történĘ összekötése esetén a 2008/28/II. szám tárolótartályt kell ellátni biztonsági lefúvató berendezéssel vagy hasadótárcsával. A lefuvatószelepet, hasadótárcsát a tartályt töltĘ szivattyúk teljesítményének figyelembevételével kell méretezni. A gazométert, és a tárolótartály gázterét összekötĘ csĘvezetéket úgy kell kialakítani, hogy abban egy túltöltés hatására, a tárolótartály méretezési nyomásánál nagyobb nyomást okozó folyadékzár ne alakulhasson ki. Az összekötĘ vezetékbe elzárószerelvényt kell beépíteni, melyet üzemállapotban nyitott helyzetben plombálni kell. 2.9. ÉghetĘ folyadékot tároló tartályok ürítĘvezetékeiben lévĘ elzárószerelvényeket, amennyiben recirkuláris vezeték is van, a recirkulációs vezeték elzárószerelvényével reteszelni kell, úgy, hogy visszatáplálás csak abban a tartályban lehessen, amelybĘl az üzemeltetés folyik. 2.10. ÉghetĘ folyadékot tároló tartály töltése és ürítése csak zárt rendszerben történhet. A töltĘszivattyúk telepítése, üzemeltetése feleljen meg a vonatkozó szabvány elĘírásainak. A töltĘszivattyúkat a tartályszabályozó és túltöltés-korlátozó berendezésével vezérelni kell.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes