Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-1998-106 (Year: 1998, Number: 106)
Era: 1990-2004
Section: a 14/1998. (XI. 27.) GM rendeletben foglaltak alapján megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy azok a Gázpalack
Paragraph Index: 197

3. táblázat A tétel darabszáma, N A vizsgálatokhoz kivett palackok száma Nem megfelelő eredményű vizsgálat Palackok száma a mechanikai vizsgálatokhoz a felszakítási vizsgálatokhoz N ≤ 500 A mechanikai vizsgálatoknál A felszakítási vizsgálatoknál 500 < N ≤ 1500 A mechanikai vizsgálatoknál A felszakítási vizsgálatoknál 1500 < N ≤ 3000 A mechanikai vizsgálatoknál A felszakítási vizsgálatoknál Ha egy vagy több palack vizsgálati eredménye nem megfelelő, a tétel nem kaphat felügyeleti ellenőrzés igazolást. 5.2.3. A szúrópróbaszerű kiválasztást, valamint az összes vizsgálatot a Felügyelet képviselőjének jelenlétében kell elvégezni. 5.2.4. Ha az előírt összes vizsgálatot elvégezték, és azok eredményei megfelelőek, akkor a vizsgálati tétel minden palackját a Felügyelet ellenőrzése mellett a 3.3. pont szerinti víznyomáspróbának kell alávetni.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/2eebbe714d39ba2d36501d36b733490bac312f11/dokumentumok/3059594ac203937a2a3e3d2de80209157e3b384e/letoltes