Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2009-34 (Year: 2009, Number: 34)
Era: 2004-2010
Section: A 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet 2. mellékletének módosításai
Paragraph Index: 630

(19) A 10.03b cikk 13. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: „13. FK-5-1-12 tûzoltó rendszerek Az FK-5-1-12-t oltóanyagként használó tûzoltó rendszereknek az 1–9. pontban foglalt követelményeken kívül az alábbi elõírásoknak kell megfelelniük: (a) ha több eltérõ térfogatú teret szándékoznak védeni, mindegyik teret saját tûzoltó rendszerrel kell felszerelni; (b) a védett térben felszerelt összes FK-5-1-12 tartályt túlnyomás-szabályozó szeleppel kell felszerelni. A túlnyomás-szabályozó szelepnek veszélytelenül kell a tartályt a védett térbe kiürítenie, ha a tartályt tûz hatása éri és a tûzoltó rendszere nem oldott ki; (c) mindent tartályt fel kell szerelni gáznyomás-ellenõrzõ készülékkel; (d) a tartályokat nem szabad 1,00 kg/l-nél jobban megtölteni. A nyomás alatt nem levõ FK-5-1-12 fajlagos tömegét 0,0719 m3/kg-nak kell venni; (e) az FK-5-1-12 tömegének a védett helyiség bruttó térfogata legalább 5,5 %-ának kell lennie. Ezt a mennyiséget 10 másodpercen belül kell biztosítani; (f) az FK-5-1-12 tartályokat olyan nyomásfigyelõvel kell felszerelni, amely hang- és fényjelzést ad a kormányállásban, amennyiben a hajtóerõ indokolatlanul esik. Kormányállás hiányában a vészjelzést az védett helyiségen kívül kell adni; (g) elárasztást követõen a védett helyiségben a koncentráció nem lépheti túl a 10,0 %-ot.”

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/eb827a8c6d8f5d2b9cc229e8fb742ce204779b95/dokumentumok/35f952db90bcb0d047858d2c5330a805c06bc7a5/letoltes