Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-144 (Year: 2011, Number: 144)
Era: contemporary
Section: „1. melléklet a 12/2002. (II. 7.) KöViM rendelethez
Paragraph Index: 724

2003. JANUÁR 1-JÉN VAGY AZT KÖVETėEN ÉPÍTETT B., C. ÉS D. KATEGÓRIÁJÚ HAJÓK: az .1 bekezdés helyébe a következĘ .1 a bekezdés lép: .1 a e csatornáknak alacsony lángterjedési jellemzĘkkel rendelkezĘ anyagból kell készülniük. .2a Amennyiben egy 0,02 m2-t meghaladó szabad keresztmetszetĦ szellĘzĘcsatorna halad át „A” kategóriájú térelválasztókon vagy fedélzeteken, a nyílásokat acéllemez hüvellyel kell ellátni, kivéve azokat az eseteket, amikor a fedélzet vagy válaszfal megbontásának szomszédságában a válaszfalakon vagy fedélzeteken áthaladó csatornák acélból készültek, a csatornák és acélhüvelyek pedig megfelelnek a következĘknek: .1 A hüvelyek lemezvastagsága legalább 3 mm, hosszúsága legalább 900 mm. Amikor válaszfalon haladnak át, ez a hosszúság lehetĘleg a válaszfal mindkét oldalán 450 mm legyen. E csatornák vagy az e csatornákat körülvevĘ hüvelyek tĦzszigetelést kapnak. A szigetelésnek legalább annyira tĦzállónak kell lennie, mint az a válaszfal vagy fedélzet, amelyen a csatorna áthalad. .2 A 0,075 m2-nél nagyobb szabad keresztmetszetĦ csatornákat a fenti .9.2.2.1 bekezdés elĘírásain kívül még tĦzvédelmi csappantyúval is fel kell szerelni. A tĦzvédelmi csappantyú automatikusan mĦködik, de a válaszfal vagy a fedélzet mindkét oldaláról kézzel is zárható. A csappantyút egy olyan jelzĘberendezéssel kell felszerelni, amely mutatja, hogy a csappantyú nyitva van-e vagy zárva. A tĦzvédelmi csappantyú alkalmazása nem szükséges ott, ahol a csatornák „A” kategóriájú térelválasztóval körülvett tereken haladnak át, de nem e tereket látják el, feltéve, hogy a csatornák tĦzállósága megegyezik a megbontott térelválasztókéval. A tĦzvédelmi csappantyúkat könnyen hozzáférhetĘen kell elhelyezni. Amennyiben a 2003. január 1-jén vagy azt követĘen épített B., C. és D. kategóriájú új hajókon a tĦzvédelmi csappantyúkat a mennyezeti vagy falburkolatok mögé helyezik, ezeket a mennyezeti vagy falburkolatokat ellenĘrzĘ nyílással kell ellátni, amelyre felszerelik a tĦzvédelmi csappantyú azonosító számát megadó táblát. A tĦzvédelmi csappantyú azonosító számát az elĘírt távvezérlĘkön is fel kell tüntetni. .2b Amennyiben a 2003. január 1-jén vagy azt követĘen épített B., C. és D. kategóriájú új hajókon egy 0,02 m2 vagy annál kisebb keresztmetszetĦ vékonyan lemezelt csatorna bontja meg az „A” kategóriájú válaszfalakat vagy fedélzeteket, a nyílást legalább 3 mm vastag és legalább 200 mm hosszú acélhüvellyel kell bélelni, lehetĘleg 100-100 mm elosztással a válaszfal mindkét oldalán, illetve a fedélzet esetében teljesen megbontott fedélzet alsó oldalán. .3 A gépterek, konyhák, gépjármĦ-fedélzetek, Ro-Ro rakterek vagy speciális kategóriájú terek szellĘzĘcsatornái nem haladhatnak át lakótereken, kiszolgáló helyiségeken vagy vezérlĘállásokon, amennyiben nem felelnek meg a .9.2.3.1.1- .9.2.3.1.4 vagy .9.2.3.2.1 és .9.2.3.2.2 bekezdés feltételeinek: .1.1 a csatornáknak acélból kell készülniük, amely vastagsága 300 mm vagy annál kevesebb, illetve a 760 mm vagy annál nagyobb szélességĦ vagy átmérĘjĦ csatornák esetében 3 mm, illetve 5 mm. Az olyan csatornák esetében, amelyek szélessége vagy átmérĘje 300 mm és 760 mm közé esik, a vastagságot interpolálással kell meghatározni; .1.2 a csatornákat a megfelelĘ módon alá kell támasztani és merevíteni; .1.3 a csatornákat automatikus tĦzvédelmi csappantyúval kell ellátni a megbontott határoló falaknál; .1.4 a gépterektĘl, konyháktól, gépjármĦ-fedélzetektĘl, Ro-Ro rakodóterektĘl vagy speciális kategóriájú terektĘl a legalább öt méterrel a tĦzvédelmi csappantyúkon túl lévĘ pontig a csatornákat „A-60” normának megfelelĘen kell szigetelni; vagy .2.1 a csatornáknak acélból kell készülnie a .9.2.3.1.1 és .9.2.3.1.2 bekezdésnek megfelelĘen; és .2.2 a lakóterekben, kiszolgáló helyiségekben vagy vezérlĘállásokon a csatornákat „A-60” normának megfelelĘen kell szigetelni; kivéve azokat az eseteket, amikor a függĘleges fĘzóna megbontása is megfelel a .9.2.8 bekezdés követelményeinek. A 2003. január 1-jén vagy azt követĘen épített B., C. és D. kategóriájú új hajókon az A. kategóriájú gépterek, a jármĦterek, Ro-Ro terek, konyhák, speciális kategóriájú terek és rakterek szellĘzĘrendszereit általában el kell különíteni egymástól és az egyéb tereket ellátó szellĘzĘrendszerektĘl. A 36-nál kevesebb személy szállítására alkalmasnak nyilvánított személyhajókon a konyhai szellĘzĘrendszereket nem szükséges teljesen elkülöníteni egymástól, hanem külön csatornákon keresztül más tereket ellátó szellĘzĘberendezés is kiszolgálhatja azokat. A szellĘztetĘ berendezés közelében automatikus tĦzvédelmi csappantyút kell felszerelni a konyhai szellĘzĘcsatornában. .4 A lakóterek, kiszolgáló helyiségek vagy vezérlĘállások szellĘzését szolgáló csatornák nem haladhatnak át géptereken, konyhákon, gépjármĦ-fedélzeteken, Ro-Ro raktereken vagy speciális kategóriájú tereken, kivéve ha megfelelnek a .9.2.4.1.1-.9.2.4.1.3 vagy .9.2.4.2.1 és .9.2.4.2.2. alpontban meghatározott feltételeknek: .1.1 a csatornáknak a .9.2.3.1.1 és 9.2.3.1.2 bekezdésnek megfelelĘen acélból kell készülniük, amennyiben géptereken, konyhákon, gépjármĦ-fedélzeteken, Ro-Ro raktereken vagy speciális kategóriájú tereken haladnak át; .1.2 automatikus tĦzvédelmi csappantyúkat kell felszerelni a megbontott határoló falakra; .1.3 a gépterek, konyhák, gépjármĦ-fedélzetek, Ro-Ro rakterek vagy speciális kategóriájú terek határoló falainak sértetlenségét a megbontásnál is biztosítani kell; vagy .2.1 a csatornáknak a .9.2.3.1.1 és 9.2.3.1.2 bekezdésnek megfelelĘen acélból kell készülniük, amennyiben géptereken, konyhákon, gépjármĦ-fedélzeteken, Ro-Ro raktereken vagy speciális kategóriájú tereken haladnak át; és .2.2 a gépterekben, konyhákban, gépjármĦ-fedélzeteken, Ro-Ro rakterekben vagy speciális kategóriájú terekben a csatornákat „A-60” normának megfelelĘen kell szigetelni; a függĘleges fĘzóna áttöréseinek is meg kell felelnie a .9.2.8 bekezdés követelményeinek. .5 A „B” kategóriájú válaszfalakon áthaladó, 0,02 m2-t meghaladó szabad keresztmetszetĦ szellĘzĘcsatornát acéllemez hüvellyel kell kibélelni, amely 900 mm hosszú, és lehetĘleg a válaszfalak mindkét oldalára 450 mm-re nyúlik át, amennyiben a csatorna az e hosszúságban nem acélból készült. .6 Amennyire kivitelezhetĘ, minden intézkedést meg kell tenni a géptereken kívül elhelyezkedĘ vezérlĘállásoknál annak érdekében, hogy fenntartható legyen a szellĘzés, a láthatóság és a füstmentesség, s így a helyiségben lévĘ gépek és berendezések tĦz esetén felügyelhetĘk legyenek és továbbra is hatékonyan mĦködjenek. A levegĘellátásnak két tetszés szerint mĦködtethetĘ egymástól független módját is biztosítani kell; a levegĘellátás két forrásának bemeneti nyílását úgy kell elhelyezni, hogy a lehetĘ legkisebb legyen annak a veszélye, hogy mindkét bemeneti nyílás füstöt szívjon. E követelményeket nem kell azokra a vezérlĘállásokra alkalmazni, amelyek nyitott fedélzeten helyezkednek el, vagy oda nyílnak, illetve ahol a helyi záró berendezések elég hatékonyak. .7 A konyhai tĦzhelyek elszívó csatornáit „A” kategóriájú térelválasztóból kell készíteni, amennyiben lakótereken vagy éghetĘ anyagokat magukban foglaló tereken haladnak át. Minden elszívó csatornát fel kell szerelni a következĘkkel: .1 egy tisztítás céljából könnyen elmozdítható zsírfogó; .2 a csatorna alsó végén lévĘ tĦzvédelmi csappantyú; .3 az elszívó ventillátorok lezárására a konyhából mĦködtethetĘ berendezés; és .4 a csatornán belüli tĦz eloltására szolgáló beépített tĦzoltó készülék. .8 Ahol szükség van arra, hogy egy szellĘzĘcsatorna függĘleges fĘzónán haladjon keresztül, a térelválasztó mellett üzembiztos automatikusan záródó tĦzvédelmi csappantyút kell felszerelni. A csappantyúnak a térelválasztó mindkét oldaláról kézzel is zárhatónak kell lennie. A mĦködtetĘ hely könnyen megközelíthetĘ legyen, és piros, fényvisszaverĘ színnel kell megjelölni. A térelválasztó és a csappantyú közötti csatornát acélból vagy egyéb egyenértékĦ anyagból kell készíteni, szükség esetén pedig úgy kell szigetelni, hogy megfeleljen a 112/A/12.1 bekezdés követelményeinek. A csappantyút legalább a térhatároló egyik oldalán jól látható jelzĘkészülékkel kell felszerelni, amely mutatja, hogy a csappantyú nyitott állásban van-e. B., C. ÉS D. KATEGÓRIÁJÚ ÚJ ÉS B. KATEGÓRIÁJÚ MEGLÉVė HAJÓK: .9 A szellĘzĘrendszerek fĘ bemeneti és kimeneti nyílásait a szellĘztetett tereken kívüli terekbĘl lehessen zárni. B., C. ÉS D. KATEGÓRIÁJÚ ÚJ HAJÓK: .10 A lakóterek, kiszolgáló helyiségek, rakterek, vezérlĘállások és gépterek gépi mĦködtetésĦ szellĘzését úgy kell kialakítani, hogy egy könnyen megközelíthetĘ, a szellĘztetett téren kívül elhelyezkedĘ pontról lehessen leállítani. E helynek nem szabad azonnal lezáródnia, ha a szellĘztetett terekben tĦz üt ki. A gépterek gépi vezérlésĦ szellĘzését leállító berendezéseknek teljesen függetlenek kell lennie a többi tér gépi vezérlésĦ szellĘzését leállító berendezésektĘl. .3 A 2003. JANUÁR 1-JÉN VAGY AZT KÖVETėEN ÉPÍTETT B., C ÉS D. KATEGÓRIÁJÚ HAJÓ: A következĘ berendezéseket a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet TĦzvizsgálati eljárások szabályzatának megfelelĘen kell kipróbálni: .1 a tĦzvédelmi csappantyúk, ideértve a megfelelĘ mĦködtetĘ berendezéseket; és .2 az „A” kategóriájú térelválasztók szellĘztetĘcsatorna átvezetései. Amennyiben az acélhüvelyeket szegecselt vagy csavarozott karimákkal vagy hegesztéssel közvetlenül a szellĘzĘcsatornákhoz kötik, a próba nem szükséges.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/c32ab8d99c007dcb9acded70b61a9abcd7c4c18b/dokumentumok/1bc11e20c361193e8ac16fac172659245b6b735e/letoltes