Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 1 Jelenleg a 15/2000. (XI.16.) KöViM rendelet
Paragraph Index: 1564

1 Jelenleg a 15/2000. (XI.16.) KöViM rendelet 2 Jelenleg a 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 2008/28/II. szám 4.2.1. Tartályok A töltĘállomáson a 4.1. pont elĘírásai szerinti tartályok telepíthetĘek. 4.2.2. Dómakna A föld alatti tartály búvónyílása(i) fölé a tartálypalásthoz folyamatosan és folyadékzáróan hegesztett acéllemez dómaknát (a továbbiakban: akna), vagy legalább 0,1 m magas acéllemez gallért és hozzá folyadékzáróan csatlakoztatott, az adott körülményeknek megfelelĘ anyagú, antisztatikus feltöltödés ellen védett, becsurgásmentes aknát kell készíteni. 4.2.2.1. Az akna belmérete legalább 1 m x 1 m vagy 1 m átmérĘjĦ legyen. 4.2.2.2. A dómaknákra adódó terhelés az út alatt elhelyezett tartályt ne terhelje (4.1.5. pont). 4.2.3. CsĘvezeték-csatlakozások, szerelvények 4.2.3.1. A töltĘállomás tartályainak kötelezĘ csĘvezeték csatlakozásai és szerelvényei a mĦszaki követelmények elĘírásai szerint, a következĘ kiegészítésekkel: 4.2.3.2. Gázingavezetékek A tartályokat gázingával kell ellátni a levegĘszennyezés megakadályozására. 4.2.3.2.1. A gázingavezeték és légzĘvezeték (4.2.3.3. pont) a tartály dómjához közösen csatlakozhat gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezettel. 4.2.3.2.2. A vezeték a legfeljebb III. tĦzveszélyességi fokozatú éghetĘ folyadék esetén nem szükséges, ha az üzemeltetĘ írásbeli nyilatkozatban kötelezi magát, hogy idĘszakosan sem fog I-II. tĦzveszélyességi fokozatú éghetĘ folyadékot a tartályban tárolni. 4.2.3.3. LégzĘ és légzĘvezeték A légzĘvezeték lefúvó, vagy beszívó nyílása a környezĘ terepszint felett legalább 4 m-rel a szabadban végzĘdjön. 4.2.3.3.1. A nyílást a csapadék bejutása ellen védett gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezettel kell ellátni. 4.2.3.3.2. A légzĘvezeték belsĘ átmérĘje legalább 20 mm legyen. 4.2.3.3.3. A légzĘk legalább 3 m-re legyenek az épületnyílásoktól. Gázingás töltéskor ez a távolság 1,5 m. 4.2.3.3.4. Gázingával töltött I-II. tĦzállósági fokozatú üzemanyag esetében a földalatti, fekvĘhengeres tartály légzĘ vezetékére ki-belégzĘ szelepet kell beépíteni. 4.2.3.3.5. Föld feletti tartályok esetén a légzĘszelep méretezése és beépítése külön elĘírás szerinti. 4.2.3.3.6. Az azonos tĦzveszélyességi fokozatú éghetĘ folyadékok légzĘcsövei összeköthetĘk úgy, hogy a tárolt folyadékok keveredése túltöltés esetén is lehetetlen legyen. Ezáltal a pisztolygáz-visszaáramlás következtében esetleg fellépĘ túlnyomás is kiegyenlíthetĘ (4.2.3.6. pont). 4.2.3.3.7. A gázingával tölthetĘ tartály töltĘaknájánál jól látható módon jelezni kell, hogy a töltés csak ennek az eljárásnak az alkalmazásával végezhetĘ. Olyan megoldást kell kialakítani, hogy annak lefejtése, áramlása csak a gázinga csatlakoztatása esetén induljon meg. 4.2.3.4. TöltĘ-, szívó- és nyomóvezeték Az I-II. tĦzveszélyességi fokozatú éghetĘ folyadékok töltĘ-, szívó- és nyomóvezetékeit a dómfedél felett gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezettel kell ellátni. Ezeket azokra a tartályokra is fel kell szerelni, amelyekben legfeljebb III. tĦzveszélyességi fokozatú anyagot tárolnak, de idĘszakosan, vagy a forgalmazási körülmények megváltozása folytán az I-II. tĦzveszélyességi fokozatú éghetĘ folyadékok tárolása is várható. 4.2.3.4.1. A vezetékek tartályban levĘ része az I – II. tĦzveszélyességi fokozatú folyadékok esetében gyújtószikramentes anyagból készüljenek vagy felületvédelemmel ellátott kivitelben készüljenek. 2008/28/II. szám 4.2.3.4.2. A tartály dómaknájába az egyenlĘtlen süllyedések által okozott feszültségek megakadályozására – kivéve, ha flexibilis csĘrendszer kerül kiépítésre - a dómaknához csatlakozó csĘvezetékekbe rugalmas, minden irányban elmozduló kompenzátort kell beépíteni. 4.2.3.4.3. Minden töltĘvezetéket, vagy tartályt túltöltést gátló berendezéssel kell ellátni; amely a tartály megengedett töltési szintjének elérése elĘtt megszakítja a töltést és hang- vagy fényjelzést vált ki. A legfeljebb 50 m3 névleges Ħrtartalmú, gravitációsan töltött tartályoknál mechanikus zárószerkezet is meg van engedve. Ez akkor is érvényes, ha a tartály összĦrtartalma a megadottnál nagyobb, de egy-egy kamrájának névleges Ħrtartalma az 50 m3-t nem haladja meg. 4.2.3.4.4. A szívócsĘbe lábszelepet beépíteni nem szabad, hogy az esetleg kilyukadó, a tartály felé lejtĘ szívó csĘvezetékbĘl a szénhidrogén akadály nélkül ürüljön a tartályba. Ha a vezeték nem a tartály felé lejt, a leüríthetĘségét biztosítani kell. 4.2.3.5. MérĘcsĘ, szintmérĘ, mintavevĘ csĘ vagy csonk, fenékürítĘ csĘ A mérĘcsĘ, szintmérĘ, mintavevĘ csĘ vagy csonk, fenékürítĘ csĘ a tartály középvonalában legyen elhelyezve. 4.2.3.5.1. A mérĘcsĘ, szintmérĘ, mérĘszalag, mintavevĘ csĘ vagy csonk, fenékürítĘ csĘ és a mérĘcsĘ-zárósapka, valamint a mintavevĘ edény gyújtószikrát nem okozó anyagból készüljön (bronz, alumínium, stb.). 4.2.3.6. Pisztolygáz-visszavezetĘcsĘ A gépkocsik töltésekor a tankból kiáramló gázt - annak visszavezetését lehetĘvé tevĘ töltĘpisztoly használatakor - a kútoszlopoknál, a visszaszívási mĦszaki megoldásoknak megfelelĘen (aktív vagy passzív) közös csĘvezetékbe kell gyĦjteni és visszavezetni valamelyik benzint tároló tartály(ok)ba. 4.2.3.6.1. A vezeték a dómhoz gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezettel vagy a gázingával közösen csatlakozzon. 4.2.3.6.2. A kútoszlopot olyan rendszerrel kell felszerelni, amely jelzést ad, ha a visszaszívás nem mĦködik.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes