Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2005-59 (Year: 2005, Number: 59)
Era: 2004-2010
Section: a) az adott tevékenység folytatásához jogszabályban [39/1999. (VII. 6.) GM rendelet] elõírt
Paragraph Index: 2681

g) biztosítsák, hogy a létesítmény különbözõ zónákba sorolt helyiségein belüli légáramok csak az ellenõrzött kibocsátási pontokon keresztül jussanak ki a környezetbe. 4.208. Tervezéskor figyelembe kell venni a lehetséges szélsebességet és a környezetben lévõ természeti és mûtárgyak nyomásmódosító hatásait. A befúvó szellõzõrendszerekbe is szûrõket kell telepíteni, ha arra van szükség, hogy a környezetbõl beszívott levegõ ne legyen szennyezett. 4.209. A szellõzõrendszer szûrõit úgy kell elhelyezni, hogy a személyzet sugárterhelése minimalizálható legyen és ahol szükséges, biológiai védelmet kell felszerelni. Gondoskodni kell a szûrõbetétek biztonságos cserélhetõségérõl, és a szennyezett szûrõbetétek biztonságos tárolásáról. Eszközöket kell biztosítani ahhoz, hogy a szûrõk cserélhetõek legyenek a szellõzés hatásosságának romlása nélkül. 4.210. A tervezéskor gondoskodni kell arról, hogy megfelelõ vészjelzõ és beavatkozási lehetõség álljon rendelkezésre a szellõzõrendszerek ellenõrzéséhez és mûködtetéséhez. 4.8. SUGÁRVÉDELEM 4.8.1. Tervezési alapelvek 4.211. A sugárvédelem elsõdleges célja az üzemeltetõ személyzet, a lakosság és a környezet védelme az ionizáló sugárzás káros hatásaival szemben. A cél érdekében az alábbiakat kell biztosítani:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/75856988020759264e9c9f14431592e73688599d/dokumentumok/bc8d69e5334124eb851ec897fff39476bf30aea2/letoltes