Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-78 (Year: 2011, Number: 78)
Era: contemporary
Section: 4. melléklet a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 780

c) a minõsítéskor meghatározott, az egymás után, megfelelõ sorrendben elvégzett tesztek eredményeként meghatározott minõsített élettartamát kimerítette. 4.6.4. Az idõszakos vizsgálatok végrehajtása Az idõszakos ellenõrzési program tárgya és terjedelme 4.6.4.0100. Az engedélyesnek dokumentált idõszakos ellenõrzési programot kell készítenie és végrehajtania a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerekre és rendszerelemekre, továbbá a hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezésekre és csõvezetékekre, azért, hogy a rendszerek és rendszerelemek integritását igazolja, valamint a biztonságos állapotuk fenntartásához szükséges intézkedéseket megalapozza az atomerõmûvi blokk teljes élettartama alatt. 4.6.4.0200. Az idõszakos ellenõrzési programnak ki kell terjednie a nyomástartó berendezések és csõvezetékek biztonsági fontosságával arányosan az üzem közbeni és leállás alatti roncsolásmentes vizsgálattal végrehajtott ellenõrzésekre, azok követelményeire, a cserék, javítások utáni ismételt vizsgálatok végrehajtására és az eredmények értékelésére is. 4.6.4.0300. Az idõszakos ellenõrzési programnak tartalmaznia kell a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek és rendszerelemek, továbbá a hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezések és csõvezetékek idõszakos ellenõrzését, vizsgálatát annak meghatározása céljából, hogy alkalmasak-e az atomerõmûvi blokk folyamatos biztonságos üzemeltetésére vagy szükség van-e valamilyen javítóintézkedésre. A program készítése és felülvizsgálata 4.6.4.0400. Az idõszakos ellenõrzési programot a karbantartási, próba- és felügyeleti programmal megegyezõ módon kell készíteni és felülvizsgálni. 4.6.4.0500. Az atomerõmûvek idõszakos roncsolásmentesvizsgálatainak terjedelmét, idõbeli ütemezését, kritériumait és a végrehajtásuk módszerét az engedélyes határozza meg és a nukleáris biztonsági hatóság hagyja jóvá. A nyomástartó berendezések és csõvezetékek idõszakos roncsolásmentes vizsgálatának a ciklusidejét konzervatív feltételezésekkel úgy kell megállapítani, hogy az tegye lehetõvé a legjobban igénybe vett nyomástartó berendezések és csõvezetékek bármilyen károsodásának az észlelését a nyomástartó berendezések és csõvezetékek esetleges meghibásodását megelõzõen. 4.6.4.0600. Az idõszakos ellenõrzési programban elõírt vizsgálatokat az adott terjedelemben a ciklusidõn belül legalább egyszer végre kell hajtani. Az engedélyes évente elkészíti és benyújtja a nukleáris biztonsági hatóságnak az adott évben elvégzendõ vizsgálatok programját. 4.6.4.0700. Az idõszakos ellenõrzési program végrehajtásakor keletkezõ anyagvizsgálati jegyzõkönyveket, adatokat gyûjteni, tárolni és értékelni kell. 4.6.4.0800. Az engedélyes az idõszakos ellenõrzési programot, vagy annak egyes részeit más szervezeti egység, vagy beszállító bevonásával is megvalósíthatja, de az ilyen átruházott feladatért is teljes felelõsséggel tartozik. Az engedélyes elvégzi az adminisztratív, mûszaki és ellenõrzési tevékenységek felelõs koordinálását. A program megvalósítása 4.6.4.0900. Az idõszakos ellenõrzési program végrehajtására eljárásrendeket kell kidolgozni, melyeket rendszeresen felül kell vizsgálni. 4.6.4.1000. Az idõszakos ellenõrzési program végrehajtásakor a rendszereket, rendszerelemeket arra meghatalmazott munkavállalóknak kell vizsgálniuk, ellenõrizniük, próbázniuk. 4.6.4.1100. Bármilyen rendellenes esemény után az engedélyes az esemény által érintett rendszerek és rendszerelemek funkcionális integritását újra igazolja, a szükséges javító intézkedéseket – beleértve a vizsgálatot, próbát – végrehajtja. 4.6.4.1200. Amennyiben olyan, az atomreaktor leállását kiváltó esemény történt, ami a szivárgásmentességre hatással lehetett, akkor az üzembevétel elõtt az atomreaktor hõhordozórendszer nyomástartó határát tömörségvizsgálattal kell ellenõrizni. 4.6.4.1300. Az idõszakos roncsolásmentes vizsgálatok hatékony elvégzéséhez el kell végezni a rendszerek és rendszerelemek üzembe helyezés elõtti állapotának rögzítését, és a késõbbiekben biztosítani kell az idõszakos vizsgálati eredmények ezekkel történõ összevethetõségét. 4.6.4.1400. A rendszerek és rendszerelemek idõszakos anyagvizsgálati rendszereit minõsíteni kell, amelyekkel igazolható, hogy a vizsgáló rendszer – a vizsgáló berendezés, a vizsgálattechnológia és a vizsgáló személyzet – képes a követelményeknek való megfelelésre valós vizsgálati körülmények között. 4.6.4.1500. Amennyiben egy vizsgálat során az elfogadási kritériumot meghaladó méretû hibát találnak, akkor az azonos funkciójú és kialakítású rendszerelemeken további vizsgálatokkal kell feltárni az esetleg elõforduló hibákat. A további vizsgálatok terjedelmét a hiba természetének és biztonsági következményeinek figyelembevételével kell meghatározni. 4.6.4.1600. A nukleáris létesítmény hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezéseit és csõvezetékeit idõszakos vizsgálatnak kell alávetni jóváhagyott programok szerint. A nyomástartó berendezések és csõvezetékek üzembevételének és üzemben tarthatóságának elõfeltétele, hogy rendelkezzenek érvényes és sikeres idõszakos vizsgálattal. A nyomástartó berendezés és csõvezeték nem vehetõ üzembe, és nem üzemeltethetõ, ha javítását, átalakítását és soron kívüli vizsgálatát tervtõl eltérõen végezték el. 4.6.4.1700. Az atomreaktor hõhordozórendszer nyomástartó határát a nukleáris üzemanyag átrakást követõ visszaindulás elõtt tömörségi, az idõszakos vizsgálati ciklus végén szilárdsági nyomáspróbának kell alávetni. 4.6.4.1800. A nyomástartó berendezések és csõvezetékek üzemben tarthatóságához szükséges idõszakos vizsgálatokat:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/56c523463ad7f94a02051f34386ca5267722f5d2/dokumentumok/68e3ea36dfd4c52213be4a94d3f7ac14072c077f/letoltes