Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 Lásd a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet.
Paragraph Index: 1324

c) ahol a 4. sz. rész, IX/1. fejezet szerinti tartályinertizálással egyenértékĦ éghetĘ párnagáz bevitelt alkalmaznak. 7.13.3. A 7.13.2. pont feltételeinek üzemszerĦ teljesülését nyitott tartályüzemmódban, állandó mĦszeres, vagy rendszeres laboratóriumi vizsgálattal ellenĘrizni kell. 7.13.4. Minden olyan tartályra, amikor a tárolt anyag minĘsége ismeretlen, a legnagyobb biztonságot jelentĘ légzĘszerkezetet és gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezet kombinációját kell alkalmazni a 4. sz rész, IX/1. fejezet elĘírásai szerint. 7.13.5. Az elszennyezĘdés és fagyás elkerülése érdekében a gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezetet idegen testek, és csapadék bejutása ellen védeni kell. 7.13.5.1. A gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezeteket úgy kell beépíteni, üzemeltetni, karbantartani és tisztítani, hogy mĦködĘképességük megmaradjon. Károsodás esetén (korrózió, stb.), ha az a mĦködés biztonságát befolyásolja, az érintett részeket ki kell cserélni. 7.13.5.2. A gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezeteket a tartályon könnyen megközelíthetĘ módon kell elhelyezni, hogy karbantarthatók legyenek. 7.13.5.3. Ha a gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezet mĦködése során fagyásveszély léphet fel, akkor a szerelvényt fĦtött kivitelben kell kialakítani. 7.14. HĦtĘberendezés HĦtĘberendezés létesítése a 6. pont szerint. 7.15. Habbal oltó berendezés Habbal oltó berendezés létesítése a 6. pont bekezdés szerint. 2008/28/II. szám 7.16. LengĘ elszívócsĘ elzárószerelvénnyel és kézi csörlĘvel A lengĘ elszívócsĘ a tartályon kívül, a földrĘl legyen mozgatható a paláston keresztülvezetett sodronykötéllel, önzáró kézi csörlĘvel. A sodronykötelet a paláston át párolgásmentesen tömítĘ zárószerkezettel kell a tartály belsejébe vezetni. Olyan helyeken, ahol ütközés vagy súrlódás elĘfordulhat, gyújtószikrát nem okozó anyagú betétet kell használni. A lengĘcsĘ szabad végét lehetĘleg 30°-os síkkal kell levágni a szívó keresztmetszet növelése céljából. A lengĘcsövet alsó helyzetében bakokkal kell alátámasztani. A lengĘcsövet a tetĘn át gyújtószikramentesen és jól tömítetten kivezetett biztonsági sodronykötéllel kell ellátni. Úszó lengĘcsĘ használata is megengedett. 7.17. FĦtĘberendezés 7.17.1. A tárolt folyadékot - ha szükséges - közvetett módon melegvíz, forró víz, vízgĘz vagy egyéb cseppfolyós halmazállapotú közeg használható felmelegítésre. A vízgĘz legfeljebb 6 bar túlnyomású gĘz lehet. A melegítĘ közeget a tárolandó éghetĘ folyadék fizikai, kémiai jellemzĘinek (habzási hajlam, stb.) figyelembevételével kell kiválasztani. Villamos fĦtés csak az éghetĘ folyadéktól elzárt csĘhüvelyes rendszerben engedhetĘ meg. ÚszótetĘs tartályok fĦtése szükség esetén a tartálytetĘre is kiterjeszthetĘ. 7.17.2. A kondenzvíz felfogóterenként összegyĦjthetĘ és kiemelhetĘ, vagy a felfogótéren kívül megbízhatóan elvezethetĘ legyen. A fĦtĘcsövek lehetĘleg kiszerelhetĘk legyenek a tartály tisztításának megkönnyítésére. 7.17.3. A fĦtĘtestet és annak tartályon belüli vezetékeit teljes terjedelmükben legalább 0,1 m-es folyadékréteg fedje. A fĦtĘcsonk legfelsĘ pontja fölötti 0,1 m magasságban a megfelelĘ szintjelzésrĘl gondoskodni kell. ezen szint elérésekor a tartályfĦtést el kell zárni, és csak ezután lehet a tartályt tovább üríteni. Ha a szívócsĘ a fĦtĘcsĘ fölé nyúlik legalább 0,1 m-rel, akkor szintjelzĘt külön beépíteni nem szükséges. 7.17.5. A többszintes fĦtĘrendszert szintenként kiszakaszolhatóvá kell tenni. 7.17.6. FĦtött tartályon hĘmérĘ-csatlakozóhely(ek) legyen(ek) kialakítva helyi és/vagy a 8. pont szerinti mĦszeres hĘmérsékletmérés lehetĘvé tételére. 7.17.7. A tartály fĦtĘberendezése kézi vagy automatikus hĘmérsékletszabályozású lehet, azonban az utóbbi esetben kézzel is mĦködtethetĘ legyen. A beállított és ellenĘrzött legnagyobb hĘmérsékleten az önmĦködĘ hĘmérséklet-szabályozó megbízható módon legyen rögzítve. MĦszerezés a 8. pont szerint. Állandó felügyelet nélküli berendezések az elĘírt hĘmérsékleten automatikusan mĦködĘ hang- és fényjelzéssel, vagy önmĦködĘ hĘmérséklet-szabályozóval legyenek ellátva. A hang- és fényjelzés a kezeléssel megbízott személy tartózkodási helyén jelezzen. 7.18. HĘszigetelés A tartály, a szerelvények és a csĘvezetékek hĘszigetelése A1, A2 és idĘjárásálló anyagú, rögzített kivitelĦ legyen. Gondoskodni kell arról, hogy a csapadékvíz a burkolat alá ne kerüljön. 7.19. MĦszer és automatika MĦszer és automatika létesítése a 8. pont szerint. 7.20. FolyadékkeverĘ és keringtetĘberendezések 7.20.1. A tartályban tárolt anyag homogenizálására (minĘség, hĘmérséklet) és egyéb technológiai okok miatt keverĘ- és keringtetĘ berendezések építhetĘk be. 7.20.2. A 7.20.1. pont szerinti berendezések tartályba vezetése történhet - merülĘ kivitelben, a tartálytetĘrĘl függesztve, vagy - külsĘ hajtással, a tetĘn vagy a paláston keresztül. 7.20.3. A villamos motorok és tartozékai a helyi zónabesorolásnak megfelelĘ ATEX bizonylattal kell rendelkeznie. 2008/28/II. szám 7.20.4. A keverĘ és a keringtetĘberendezések beépítésekor olyan méretĦ szerelĘnyílást kell alkalmazni, hogy a berendezés azon keresztül szerelhetĘ, állítható legyen. 7.20.5. A keverĘ-berendezés járulékos terheléseit figyelembe kell venni akár a tetĘszerkezetnél, akár a palástnál a beépítési módtól függĘen. 7.20.6. Az állítható keverĘtengely a kívánt helyzetben stabilan rögzített legyen. 7.21. A tartályok különleges technológiai szerkezetei és tartozékai 7.21.1. Általános feltételek 7.21.1.1. A tartályokat a szükséges technológiai feladatok ellátására különleges szerkezeti elemekkel lehet felszerelni, belsĘ szeparátor, bukógát és túlfolyó, terelĘlemez, stb. 7.21.1.2. A különbözĘ technológiai eljárások elvégzésére használatos elemeket külön-külön kell az egyes feladatokra méretezni. 7.21.1.3. A kiegészítĘ technológiai szerkezeteket a tartályokba ezen elemek elhelyezésébĘl, mĦködésébĘl származó járulékos igénybevételek figyelembevételével kell beépíteni. 7.21.1.8. A technológiai szerkezetek az ellenĘrzés során hozzáférhetĘk, vizsgálhatók és ellenĘrizhetĘk legyenek. 7.21.2. A tartály szerelvényeinek és tartozékainak fagy elleni védelme 7.21.2.1. Azokat a szerelvényeket és tartozékokat, amelyek a lecsapódó vízpára vagy csapadék hatásának ki vannak téve, a tartályban kiülepedett víz vagy az úszótetĘn összegyĦlt csapadék elvezetésére szolgálnak, fagy ellen védeni kell. 7.21.2.2. A fagyvédelem megoldható szigeteléssel, kísérĘszálas fĦtéssel, a tárolt folyadéktól elzárt villamos fĦtéssel vagy ezek kombinációjával.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes