Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 287

9. függelék az 1. rész VI. fejezetéhez Nyomásveszteség vizsgálat I.1. Elv A nyomásveszteség vizsgálat célja, hogy kiszĦrjék azokat a tömlĘket, amelyeknek magas a súrlódási vesztesége vagy durva a belsĘ bélése. I.2. Vizsgálati darab A vizsgálati darab két különbözĘ hosszúságú tömlĘbĘl áll, az egyik kapcsolt hossza hozzávetĘlegesen (1± 0,1) m és a másik hozzávetĘleg (20 ± 0,2) m, mindkettĘ kapcsokkal készre szerelve. A kapcsok a külön tĦzvédelmi mĦszaki követelményben elĘírtaknak feleljenek meg. I.3. Berendezés I.3.1. Szabályozható vízforrás, amely képes az 1. rész VI. fejezetének 8. sz. táblázatában megadott térfogatáramok és 0,6 MPa bemenĘ nyomás biztosítására. I.3.2. NyomásmérĘ I.3.3. Nyomáskülönbség mérĘ I.3.4. Szabályozó szelep, amely lehetĘvé teszi egyértelmĦ vízmennyiség (l/min) átszivattyúzását a vizsgálati mintán. I.3.5. NyomásmérĘ adapter, amely a vizsgálati darab elĘtt és mögött helyezkedik el és hasonló, mint amit a I.1 ábra szemléltet. Az adapter arra szolgál, hogy a lehetĘvé tegye a nyomáskülönbség mérését. Ennek érdekében három egymással kompatibilis, a vizsgált tömlĘvel azonos belsĘ átmérĘjĦ adapter csĘ szükséges. 2008/28/II. szám Jelölések:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes