Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 438

c) száraz rendszernél kompresszor ellenĘrzés. 2008/28/II. szám 3.2.2.3.TĦzcsapoknál: meg kell mérni a térfogat-áramot (mérĘ-sugárcsöves ellenĘrzés, stb.) az egyidejĦség figyelembevételével; közvetlenül a vízvezeték hálózatról táplált rendszernél a legkedvezĘtlenebb fogyasztási idĘszakban. 3.3. Az üzembe helyezési (használatbavételi) eljáráson a tervezĘ, a kivitelezĘ, az üzemeltetĘ megbízottja, és ha a berendezés használatba vétele engedélyhez kötött az I. fokú tĦzvédelmi hatóság képviselĘje legyen jelen. 3.4. Az oltóberendezés üzembe helyezésére csak a kivitelezésért felelĘs mĦszaki vezetĘ jogosult. Az üzembe helyezést az üzemeltetési naplóba be kell jegyezni. Az oltóberendezés üzemkész és ellenĘrzött állapotban legyen, és a következĘk álljanak rendelkezésre:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes