Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-78 (Year: 2011, Number: 78)
Era: contemporary
Section: 5. melléklet a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 1013

b) el legyen különítve a vele inkompatibilis anyagoktól, ahol a fizikai és vegyi formájának, tûzveszélyességének, fajlagos radioaktivitásának, felezési idejének, bomlási tulajdonságainak és a kibocsátott sugárzás típusának következtében az esetleges kölcsönhatás a soron következõ tárolást, feldolgozást, kondicionálást és elhelyezést hátrányosan befolyásolná. 5.2.26.0300. Nukleáris anyagok csak abban az esetben állíthatók elõ egy telephelyen, vagy szállíthatók oda, ha megfelelõ eszközök állnak rendelkezésre azok biztonságos szállítására, kezelésére, feldolgozására, tárolására. 5.2.26.0400. Azt a nukleárisvagy radioaktívanyagot, amely gázokatvagy folyadékokattartalmazhatvagy kibocsáthat, olyan konténerben kell tartani, amely megfelelõ szellõzéssel, nyomás lefúvatási lehetõséggel rendelkezik. A radioaktív kibocsátások 5.2.26.0500. Megfelelõ, biztonság szempontjábólfontos rendszereket kell kialakítania radioaktív gázok és folyadékok kezelésére annak érdekében, hogy a radioaktív anyag kibocsátott mennyisége az elõírt határértékek alatt maradjon. 5.2.26.0600. Biztonság szempontjából fontos rendszereket kell tervezni és kiépíteni az összes tervezett kibocsátási útvonalon áramló közeg rendszeres, mûszeres ellenõrzéséheza normál üzem, a várható üzemi események, a tervezési üzemzavarok és a balesetek során a környezetbe kibocsátott radioaktív anyagok mérése és regisztrálása érdekében. 5.2.26.0700. Biztonság szempontjából fontos rendszereket kell tervezni és kiépíteni a normál üzem, a várható üzemi események, tervezési üzemzavarok és balesetek során bekövetkezõ radioaktív kibocsátások környezeti, radiológiai ellenõrzéséhez. 5.2.26.0800. A várható üzemi események, tervezési üzemzavarok és balesetek következményeinek minimalizálása és a kibocsátás következményeinek csökkentése érdekében a kibocsátási helyek elhelyezése és kialakítása során figyelembe kell venni a környezeti terepviszonyokat, a legkedvezõtlenebb idõjárási körülményeket, a kibocsátási hely környezetében levõ épületek, épületszerkezetek és építmények hatását a kibocsátások aerodinamikájára, a közeli épületekben folyó mûveletek hatását, valamint folyékony kibocsátásnál a befogadó közeg jellemzõit. A radioaktív hulladékok 5.2.26.0900. A potenciálisan radioaktívan szennyezett közegeket, felületeket radioaktívnak kell tekinteni, hacsak mérés nem igazolja az ellenkezõjét. 5.2.26.1000. Biztosítani kell a radioaktív hulladékok elkülönített tárolását halmazállapot, az aktivitás és a szennyezettség értéke alapján. A szilárd radioaktív hulladék szelektálási kritériumait a felületi dózisteljesítmény értéke alapján kell meghatározni. 5.2.26.1100. Biztosítani kell, hogy az üzembe helyezés, üzemeltetés és végsõ leszerelés során keletkezõ radioaktív hulladék aktivitása, mennyisége, beleértve a másodlagos hulladékot is, minimális legyen. 5.2.26.1200. El kell kerülni a radioaktív hulladékok olyan típusának és formájának keletkezését, amely nem kompatibilis a rendelkezésre álló ideiglenes és végsõ tárolási és elhelyezési technológiákkal. 5.2.26.1300. A radioaktív hulladékok telephelyi kezelésének megtervezésében figyelembe kell venni az összes késõbbi telephelyi és azon kívüli kezelési módszerek biztonsági vonatkozásait. 5.2.26.1400. A telephelyi radioaktív hulladéktárolás olyan formáját kell alkalmazni, amely:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/56c523463ad7f94a02051f34386ca5267722f5d2/dokumentumok/68e3ea36dfd4c52213be4a94d3f7ac14072c077f/letoltes