Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: készítményeket, amelyek a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a
Paragraph Index: 2223

e) az „E” tĦzveszélyességi osztályba tartozó építmények, és szabadterek a) pont hatálya alá nem esĘ részein szükség szerint. 20.2. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tĦzoltó készüléket elhelyezni a lakás céljára szolgáló építményekben és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésĦ (kereskedelmi, iroda, stb.) helyiségeket, amelyek tekintetében – gazdálkodó, vagy rendeltetési egységenként – a 20.1. bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. 20.3. Jogszabály, illetĘleg a tĦzvédelmi hatóság a 20.1. bekezdésben meghatározottakon túl további tĦzoltó készülékek, illetĘleg eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is elĘírhatja. 20.4. A tĦzoltó-technikai eszközt, készüléket, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetĘen a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban tartani. Közösségi építményben a – falitĦzcsappal kombinált tĦzoltókészüléket tartó falitĦzcsap szekrény, vagy tĦzoltókészülék tartó szekrény kivételével – tĦzoltó készüléket legfeljebb 1,35 m – talpmagasság – akadálymentes elhelyezési magasságban kell rögzíteni. HelyérĘl eltávolítani, a rendeltetésétĘl eltérĘ célra használni csak külön jogszabályban meghatározottak szerint szabad. 20.5. A tĦzoltó-technikai eszközt, készüléket, felszerelést és anyagot jogszabály elĘírásai szerint, azok hiányában félévenként kell ellenĘrizni. Ha a tĦzoltó készülék, felszerelés elĘírt idĘszakos ellenĘrzését és/vagy javítását nem hajtották végre, akkor az nem tekinthetĘ üzemképesnek. 20.6. A tĦzoltó készülékek ellenĘrzését és karbantartását csak OKF regisztrációs számmal rendelkezĘ szervezet jogosult végezni. 20.7. A tĦzoltó készülékeket, felszereléseket, a tĦzjelzĘ és oltóberendezéseket a hatályos jogszabályban, szabványokban foglalt biztonsági jellel kell utánvilágító vagy világító biztonsági jellel megjelölni. 20.8. A biztonsági jeleket mindenesetben a tĦzoltó berendezés fölé 2,0-2,5 m magasságban kell felszerelni, hogy a biztonsági jel akkor is látható legyen, ha az átmenetileg takarásban van. A biztonsági jel, rögzítési magasságát a 1. ábra szemlélteti. 2008/28/II. szám 20.9. A tĦzoltó készülékek esetében a tĦzoltó készülék mellett fel kell tüntetni annak alkalmazására vonatkozó jelzést, melyet az egyes tĦzoltó készülék fajták tekintetében a 3. táblázat tartalmaz:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes