Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: készítményeket, amelyek a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a
Paragraph Index: 2186

3. A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TĥZVÉDELMI SZABÁLYOK 3.1. Az építményt, építményrészt (helyiséget, tĦzszakaszt), a vegyes rendeltetésĦ épületet csak a használatbavételi (üzemeltetési, mĦködési, telephely) engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelĘen szabad használni. 3.2. A termelést (elĘállítást, feldolgozást), a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, illetĘleg az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tĦzvédelmi követelményeknek megfelelĘ szabadtéren, veszélyességi övezetben, helyiségben, tĦzszakaszban, építményben szabad folytatni. 3.3. A veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani. Az épületben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a vonatkozó jogszabályban megengedett tĦzterhelési értéket. 3.4. A veszélyességi övezetbĘl, helyiségbĘl, szabadtérbĘl, a géprĘl, a berendezésrĘl, az eszközrĘl, készülékrĘl a tevékenység során keletkezett éghetĘ anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább mĦszakonként, illetĘleg a tevékenység befejezése után el kell távolítani. 3.5. ÉghetĘ folyadékkal, zsírral szennyezett éghetĘ hulladékot jól záró fedĘvel ellátott, nem éghetĘ anyagú edényben kell gyĦjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. 3.6. Az éghetĘ folyadékot, éghetĘ és égést tápláló gázt szállító csĘrendszernél és tárolóedénynél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az éghetĘ folyadék csepegését, elfolyását, vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, illetĘleg kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellĘztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. 3.7. Az üzemszerĦen csepegĘ éghetĘ folyadékot nem éghetĘ anyagú edénybe kell felfogni. A felfogó edényt szükség szerint, de legalább a mĦszak befejezésével ki kell üríteni, és az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. 3.8. Az „A” és „B” tĦzveszélyességi osztályba tartozó folyadékot alkalomszerĦen csak szabadban vagy hatékonyan szellĘztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejĦleg gyújtóforrás nincs. 3.9. Az „A” és „B” tĦzveszélyességi osztályba tartozó építményben, helyiségben, veszélyességi övezetben olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet. 3.10. Az „A”-„B” tĦzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben öltözĘszekrényt nem szabad elhelyezni. 3.11. Olajos, zsíros munkaruha, védĘruha (ruhatár-rendszerĦ öltözĘ kivételével) csak fémszekrényben helyezhetĘ el. 2008/28/II. szám 3.12. A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után ellenĘrizni kell a tĦzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni. 3.13. A helyiség – szükség szerint az építmény, létesítmény – bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tĦz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó elĘírásokra figyelmeztetĘ és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni. 3.14. A közmĦ nyitó- és zárószerkezetet, a füstelvezetĘ kezelĘszerkezetet, a nyomásfokozó szivattyú kapcsolóját, valamint a beépített tĦzvédelmi berendezés kézi kezelĘ szerkezetét és a közvetlen tĦzjelzĘ távbeszélĘ készüléket jól láthatóan meg kell jelölni. 3.15. Az „A” és „B” tĦzveszélyességi osztályba tartozó helyiségek ajtóit önmĦködĘ csukószerkezettel kell ellátni, és azt csukva kell tartani. Ha ez üzemeltetési okokból nem lehetséges, a nyitvatartás ideje alatt állandó helyszíni felügyeletrĘl kell gondoskodni, illetĘleg füst vagy hĘ hatására automatikusan mĦködĘ csukóberendezéssel kell ellátni. 3.16. A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi – veszély esetére – az ajtók külsĘ nyithatóságát a tĦzvédelmi szakhatóság által meghatározott módon biztosítani kell. A belsĘ nyithatóságtól csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizárja.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes