Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2005-59 (Year: 2005, Number: 59)
Era: 2004-2010
Section: 3. számú melléklet a 89/2005. (V. 5.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 993

d) a szükséges tûzjelzõ és tûzoltó rendszerek teljesítményének és képességének meghatározására. 4.124. A biztonsági rendszereket, rendszerelemeket olyan módon kell tervezni és telepíteni, megfelelõ passzív és aktív tûzvédelmi rendszerekkel védeni, hogy a külsõ vagy belsõ feltételezett kezdeti események okozta tüzek és robbanások keletkezésének valószínûsége, illetve hatása a lehetõ legkisebb legyen. A biztonsági célkitûzések teljesülését a tûz ideje alatt és utána is biztosítani kell, függetlenül az aktív tûzoltó rendszerek mûködésétõl. 4.125. Megfelelõ kapacitással rendelkezõ és a feladatra alkalmas tûzérzékelõ és tûzoltó rendszereket kell telepíteni. A tûzoltás automatikus indításáról kell gondoskodni minden esetben. Ahol ez nem lehetséges, ott külön elemezni kell a tûz terjedésének, oltásának lehetséges módozatait és a hatását. 4.126. A tûzoltó rendszereket úgy kell tervezni és olyan módon telepíteni, hogy törésük, szándékolatlan vagy hamis jelre történõ üzembelépésük ne akadályozza meg a biztonsági funkció maradéktalan ellátását. 4.127. Az erõmû területén, ahol csak megoldható, ott nem éghetõ, vagy tûzkésleltetõ és hõálló anyagokat kell alkalmazni. 4.128. Amennyiben a tûzszakaszok valamelyikében bekövetkezõ tûz a biztonsági funkciók ellenõrzését és végrehajtását meg tudja akadályozni, vagy a telephelyen belüli, illetve kívüli radioaktívanyagkibocsátást okozhat, akkor a tûzoltást egyszeres meghibásodás esetén is mûködõképes tûzvédelmi rendszer kialakításával kell biztosítani. 4.129. Meg kell határozni azokat a biztonsági rendszerelemeket, melyek bármilyen meghibásodás következtében veszélyeztetve vannak repülõ tárgyak, sugárszerûen kiömlõ közegek által. Ezeket a biztonsági rendszerelemeket az ilyen meghibásodás ellen védeni kell oly módon, hogy a biztonsági funkciójukat maradéktalanul képesek legyenek ellátni. 4.11.2.6. Elárasztás 4.130. Elemezni kell a telephely körüli területet az elárasztás lehetõségének meghatározására csapadék, erõs áradás, folyami vízszintnövekedés, gátak, tartályok vagy vízszállító eszközök meghibásodása következtében. 4.131. Meg kell határozni a méretezési elárasztást. A méretezési elárasztás elemzésénél figyelembe kell venni az erõs áradás, a szél, a hullámjelenségek kombinációját, az elárasztás idõtartamát és a lefolyás körülményeit, beleértve a csõszakaszok energikus jelenségei miatt bekövetkezõ eseményeket is. 4.132. Elemezni kell a telephelyen belül folyékony közeget szállító rendszerek meghibásodásait, melyek közegvesztéssel járnak. Meg kell vizsgálni ezeket az eseményeket a kikerülõ közeg szempontjából, mind mennyiségi, mind minõségi szempontból. Biztosítani kell, hogy a kikerülõ közeg ne akadályozza a biztonsági funkciók maradéktalan ellátását, valamint megfelelõ módon össze lehessen gyûjteni és el lehessen vezetni. 4.12. FIZIKAI VÉDELEM 4.133. Az atomerõmûvet el kell választani a környezetétõl olyan módon, hogy az atomerõmûbe történõ belépés és az azon belüli mozgások ellenõrizhetõk legyenek. A fizikai védelem célja a következõk megakadályozása:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/870d5d225b3deeb09512fbd251da00840746af12/dokumentumok/8503b933ee1da8391c4b06f196ea339975869336/letoltes