Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2007-113 (Year: 2007, Number: 113)
Era: 2004-2010
Section: a 19/2007. (VIII. 29.) ÖTM rendelethez
Paragraph Index: 734

5. Éghetõ gázok, folyadékok 5.1. A berendezések és csõvezetékek hõszigetelését védeni kell (tûzveszélyes) folyadék abszorpció ellen. 5.2. Az éghetõ folyadékok és gázok tárolását az épületeken belül minimális, szükséges szintre kell korlátozni. 5.3. Biztonsági rendszert tartalmazó helységekben éghetõ folyadékokat és gázokat nem lehet tárolni. 5.4. Éghetõ folyadékot, gázt tartalmazó rendszereknek megfelelõ védelemmel kell rendelkezniük a szivárgás, kifolyás megelõzésére. Rendelkezniük kell beépített biztonsági elemekkel, amelyek meghibásodás esetén korlátozzák a szivárgást, kifolyást. 5.5. A hidrogén palackokat lehetõleg szabad téren kell tárolni. Zárt térben történõ tárolás esetén az alsó robbanási határérték (a továbbiakban: ARH) 20%-nál automatikusan induló hatékony szellõzõrendszer kialakítása szükséges. 5.6. A hidrogénhûtésû generátoroknál a gázfogyásról megfelelõ jelzés kiépítése szükséges. A rendszer töltéséhez, ürítéséhez szén-dioxid (a továbbiakban: CO2) vagy nitrogén (a továbbiakban: N2) rendszer kiépítése szükséges. 5.7. Ahol fennáll a hidrogénfejlõdés lehetõsége, megfelelõ védelem kiépítése szükséges (rekombinátor, szellõzés, hidrogénégetõ stb.). 5.8. Azon akkumulátortelepeknél, ahol fennáll a hidrogénfejlõdés veszélye, és nem alakítható ki hasadó-nyíló felület, az „A” tûzveszélyességi osztályú helyiségre vonatkozó általános szabályokon túl, az ARH 20%-nál automatikusan induló hatékony szellõzõrendszert kell kialakítani. 5.9. Ahol fennáll annak a veszélye, hogy szignifikáns mennyiségû tûzveszélyes folyadék vagy éghetõ gáz kerülhet ki valamely rendszerbõl, ott megfelelõ technológiai jelzés szükséges a gyors beavatkozás érdekében. 2007/113. szám

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/2b225007b3d99ca781581364e9a3526e52b9fd0a/dokumentumok/129f484aef5a22ef8f194481b0df306052a02b92/letoltes