Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-78 (Year: 2011, Number: 78)
Era: contemporary
Section: 5. melléklet a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 963

c) megfelelõ eszköz a tervezési üzemzavarok közvetlen vagy közvetett hatásai ellen, a kutatóreaktor területén tartózkodó személyek ésszerûen megvalósítható védelme érdekében. 5.2.15. A tûzvédelem 5.2.15.0100. A kutatóreaktor üzemeltetéséhez olyan rendszereket, rendszerelemeket kell tervezni, amelyek biztosítják, hogy egy esetlegesen kialakuló tûz, robbanás észlelhetõ legyen, valamint következményei elháríthatók legyenek. 5.2.15.0200. A rendszereket, rendszerelemeket úgy kell telepíteni, hogy egy esetleges tûz, vagy robbanás esetén a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek, rendszerelemek fizikai elválasztása biztosítsa a keletkezett tûz, vagy robbanás következményeinekhatástalanságát a redundáns rendszerekre, rendszerelemekre,valamint a más nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerekre, rendszerelemekre. 5.2.15.0300. A tûz, vagy robbanás észleléséreszolgáló eszközöket úgy kell tervezni, hogy a tûz vagy robbanás hatását, az érintett technológiai rendszereket és a tûzoltás kockázatait figyelembe véve automatikusan adjon figyelmeztetõ jelzést a munkavállalók részére a szükséges védelmi beavatkozás meghozatala érdekében. 5.2.15.0400. Gyúlékony szilárd és folyékony hulladékok esetén meg kell teremteni a hatékony tûzjelzés és tûzoltás feltételeit olyan módon, hogy az esetleges tûz és annak oltása során a rendszerben lévõ radioaktív anyagok kijutása a lehetõ legnagyobb mértékben korlátozott legyen. 5.2.15.0500. A tûz és oltásának következményeit, valamint a keletkezett hulladékok gyûjthetõségét a tervezéskor figyelembe kell venni. 5.2.15.0600. A kutatóreaktorok és azok rendszereinek, rendszerelemeinek tervezése, létesítése során be kell tartani a hatályos, nukleáris létesítményekre és telephelyükre vonatkozó, tûzvédelmi elõírásokat tartalmazó jogszabályokat. Speciális tervezési követelmények 5.2.16. Az atomreaktor és az aktív zóna 5.2.16.0100. Az aktív zóna tervezése során figyelembe kell venni az összes tervezett üzemállapotot: a normál üzemet – beleértve a kísérleti és oktatási tevékenység üzemállapotait –, a fûtõelemcserét, a tesztek elvégzéséhez tartozó üzemállapotokat, a várható üzemi eseményeket, a leállítási és a tervezési üzemzavari állapot viszonyait. 5.2.16.0200. Az aktív zóna szerkezetének tervezésekor az összes lehetséges környezeti hatást figyelembe kell venni, beleértve a besugárzás, a kémiai és fizikai folyamatok, a statikus és dinamikus mechanikai terhelések, a hõ okozta deformációk és feszültségek, a gyártási folyamat lehetséges változásainak és bármely egyéb azonosított, biztonsági vonzatú tényezõ hatását. 5.2.16.0300. A zónát biztonságosan alá kell támasztani és megfelelõen rögzíteni kell az atomreaktor egyéb alkatrészeihez. A kialakításnak biztosítania kell a zónaszerkezet egészének és elemeinek mechanikai stabilitását. A zóna és a fûtõelem feszültségi és igénybevételi korlátainak biztosítania kell, hogy a tervezési alapba tarozó üzemállapotokban az egyes szerkezetek geometriai viszonyai ne változzanak. 5.2.16.0400. Az aktív zóna geometriáját úgy kell megtervezni, hogy a normál üzem, várható üzemi események és a tervezési üzemzavarok során tegye lehetõvé a keletkezett hõ eltávolításához szükséges mennyiségû hûtõközeg átáramlását. Ahol indokolt, eszközöket kell biztosítani a hûtõközeg áramlás olyan mértékû csökkenésének megakadályozására, ami a túlmelegedés eredményeként a zóna károsodásához vezethet. 5.2.16.0500. Az aktív zóna szerkezetét úgy kell kialakítani, hogy az atomreaktor leállítását, szubkritikus állapotba hozását és tartását nem akadályozhatja meg az alkatrészek lehetséges mechanikai meghibásodása, deformációja, eróziója, korróziója, az atomreaktor hûtõközegének fizikai és kémiai viselkedése normál üzem, várható üzemi események és tervezési üzemzavarok alatt kialakuló körülmények között. 5.2.16.0600. A fûtõelem-kötegek szerkezeteit és alkatrészeit ellenõrizni kell a zónába helyezésük elõtt, és eszközöket kell biztosítani üzem közbeni és besugárzást követõ rendszeres idõközönkénti ellenõrzésükre a fûtõelemek viselkedésének és állapotának ellenõrzése érdekében. 5.2.16.0700. Megfelelõ tervezéssel ki kell zárni:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/56c523463ad7f94a02051f34386ca5267722f5d2/dokumentumok/68e3ea36dfd4c52213be4a94d3f7ac14072c077f/letoltes