Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2003-124 (Year: 2003, Number: 124)
Era: 1990-2004
Section: — 18/1975. (VI. 6.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirõl.
Paragraph Index: 143

5. Az erõsáramú berendezések alkalmassága és elõkészítése FAM tevékenység végzésére 5.1. Az erõsáramú berendezések felépítése és állapota 5.1.1. FAM tevékenység csak olyan villamos berendezéseken kezdhetõ meg, amelyek állapota kielégíti a MVF-ekben meghatározott követelményeket, továbbá, amelyeknél a feszültség alatti beavatkozás során — esetlegesen — megnövekedõ mechanikai igénybevételbõl következõen, a berendezések mechanikai és villamos szilárdsága nem csökken le a MVF-ekben meghatározott biztonsági szint alá. 5.1.2. Potenciálon végzett munkára nem alkalmas az a nagyfeszültségû berendezés, amelyen a levegõben, a 2.3.3. pont szerint mérhetõ bármelyik távolság kisebb, mint a NaF MVF-ekben elõírt legkisebb biztonsági távolság. 5.2. Az erõsáramú berendezések elõzetes ellenõrzése A berendezéseket a feszültség alatti beavatkozás elõtt ellenõrizni kell, hogy alkalmasak-e feszültség alatti beavatkozásra. Az ellenõrzés általában szemrevételezéssel, ha szükséges, mechanikai és villamos számítások elvégzésével, azok esetleges mûszeres ellenõrzésével történjen. 5.3. Az erõsáramú berendezések elõkészítése 5.3.1. A berendezéseket szükség esetén a feszültség alatti beavatkozásra elõ kell készíteni:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/d697ab75a97cbdf6cea3aef37fd146b9ce0b7b68/dokumentumok/96cdba5aacdc14ea193624a6d2589e97dd9ad694/letoltes