Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 936

1. ÁLTALÁNOS TELEPÍTÉSI ELėÍRÁSOK 1.1. Az e fejezet hatálya alá tartozó villamos berendezések építményét a környezĘ építményektĘl legalább a rájuk vonatkozó jogszabályban elĘírt távolságra kell telepíteni. OlajszigetelésĦ transzformátorok építményét (helyiségét, tĦzszakaszát) a tĦzveszélyes (jelzése: „C”) tĦzveszélyességi osztályba kell besorolni. Az egyéb villamos berendezéseket tartalmazó építményt, helyiséget a mérsékelten tĦzveszélyes (jelzése: „D”) tĦzveszélyességi osztályba kell besorolni. 1.2. Az oszloptranszformátor-állomás és a 800 kg-nál kisebb mennyiségĦ olajat tartalmazó szabadtéri villamos berendezés elhelyezési távolsága a következĘ legyen:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes