Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 a tĦz elleni védekezésrĘl, a mĦszaki mentésrĘl és a tĦzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
Paragraph Index: 1758

1. SZIVATTYÚ ÉS ELHELYEZÉSE 1.1. A szivattyú kiválasztása 1.1.1. A folyadék szállítására kézi és/vagy gépi mĦködtetésĦ - a szállított folyadék hatásának ellenálló anyagú szivattyú (búvárszivattyú is) egyaránt használható. Kézi mĦködtetésĦ szivattyúként, csak a hordóra szerelhetĘ benzinszivattyúra vonatkozó mĦszaki követelmények és a tĦzveszélyes folyadékot kimérĘ készülékre vonatkozó mĦszaki követelmények szerinti - vagy az e célra minĘsített - szivattyú használható. 1.1.2. A gépi (villamos, belsĘ égésĦ motoros, gĘz-) hajtású szivattyú csak közvetlen (motorral egybeépített tengelykapcsolón, hajtómĦvön keresztül) vagy antisztatikus ékszíjhajtású lehet. A hajtómotor, a kapcsolóberendezés és a szerelvények - a szállított folyadék tĦzveszélyességi fokozata és felhasználási helye figyelembevételével - feleljenek meg a robbanásveszélyes helyekre és szabadterekre, valamint a tĦzveszélyes helyiségekre és szabadterekre vonatkozó 1000 V-nál nem nagyobb feszültségĦ erĘsáramú villamos berendezések létesítési biztonsági szabályzatában foglaltaknak és a sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányokra vonatkozó mĦszaki követelményeknek. 1.2. Elhelyezés 1.2.1. A szivattyúk elhelyezhetĘk szivattyúházban vagy szabadtéren. Szabadtéri telepítés esetén, ha védĘtetĘ épül, az csak nem éghetĘ anyagú lehet. A szivattyúk között legalább 0,8 m széles teret kell szabadon hagyni. Ha a szivattyúk két sorban vannak elhelyezve, akkor a karbantartáshoz szükséges területrĘl gondoskodni kell. A szivattyúk lehetĘleg ne legyenek aknába helyezve. Ha ez elkerülhetetlen, akkor az aknát a 0-s zónába kell sorolni. 1.2.2. A szivattyú(k) közelében - tĦzhatástól védett helyen - üzemének leállítására kapcsolót kell elhelyezni. 1.2.3. A szivattyú és a hajtómotor alapozásának felsĘ síkja a környezet szintjétĘl legalább 0,2 mrel legyen magasabban. 1.2.4. A szivattyú kezelĘterét a gépalaptól legalább 0,8 m-es távolságig a kijutó folyadék szétfolyását megakadályozó térburkolattal kell kialakítani. A folyadék elvezetése a 10. pont szerint. * E fejezet tárgya az éghetĘ folyadékok és olvadékok (XI. fejezet) (a továbbiakban: folyadék) tárolótelepeinek vagy egyedi építményként létesített tárolóinak, lefejtĘ- és töltĘberendezéseinek stb. kiegészítĘ berendezései (szivattyú, csĘvezeték, stb.). Nem tárgya a fejezetnek a folyadékok tárolótelepen kívüli szállítására használatos csĘvezetékek (távvezetékek), vagy azok szivattyú- és elosztóállomásai. A robbanásveszélyes terek meghatározását, a zónák beosztását és a foganatosítandó védĘintézkedéseket a IX/1. fejezet tartalmazza. 2008/28/II. szám 1.2.5. A szivattyúházat legalább II. tĦzállósági fokozatú kivitelben kell megépíteni. A nyílászáró szerkezetek a szabadba és kifelé nyíljanak. A padozatot az 5. rész szerint, de minden esetben folyadékot át nem eresztĘ anyagból kell készíteni. Az elfolyt folyadék felismerhetĘ és eltávolítható legyen. Az elcsepegĘ folyadék összegyĦjtésére felfogóteret (1.2.4. pont) és szükség szerint az azt kiegészítĘ gyĦjtĘaknát kell kialakítani. A szivattyú elhelyezésére való padozatrész a gyĦjtĘakna felé lejtsen. A gyĦjtĘaknának a csatornahálózathoz való csatlakoztatása a 10. pont szerint. 1.2.6. A szivattyúház szellĘztetése a 7. pont szerint. 1.2.7. BelsĘ égésĦ motorral hajtott szivattyú létesítése a vonatkozó elĘírások szerint. A motor kipufogógázait szikrafogóval ellátott zárt csĘben, a tetĘ síkja fölé legalább 1 m-re kell kivezetni. A motorteremben csak 24 órai üzemben tartáshoz szükséges mennyiségĦ üzemanyag tárolható. 1.2.8. GĘzzel mĦködtetett dugattyús szivattyú gĘzvezetékét is össze kell kötni a földelĘhálózattal, légüstjeit üzembe helyezés elĘtt nitrogénnel kell feltölteni. 1.2.9. Térfogatkiszorítású (dugattyús, fogaskerekes stb.) szivattyúk szívó- és nyomóvezetéke között méretezett - biztonsági szeleppel ellátott - átkötés szükséges. 1.2.10. A szívó- és a nyomóvezetékek elzárószerelvényei a szivattyúkkal közös helyiségben is lehetnek. Az elzárószerelvények elhelyezésére való padozatrész a gyĦjtĘakna felé lejtsen. A szívó- és a nyomóoldali vezetékek biztonsági elzárószerelvényeit a szivattyúállomástól, vagy a szivattyúháztól legalább 5, de legfeljebb 10 m-re kell elhelyezni. A szivattyúkhoz csatlakozó csĘvezetékeket úgy kell elhelyezni, hogy meg nem engedett erĘt, nyomatékot a szivattyú csonkjaira ne vigyenek át. A szívó- és a nyomóvezetékeket legmélyebb pontjukon leürítĘvel kell ellátni. A leürített folyadékot fel kell fogni és össze kell gyĦjteni. Az I-III. tĦzveszélyességi fokozatú folyadékot szállító szivattyúk szívóvezetékébe szĦrĘt kell beépíteni. A centrifugálszivattyúk nyomóvezetékébe a szivattyú és az elzárószerelvény közé visszacsapó szelepet kell elhelyezni. 1.2.11. Ha egy helyiségben különbözĘ tĦzveszélyességi fokozatú folyadékot szállító szivattyúk vannak elhelyezve, akkor azok feleljenek meg a legveszélyesebb tĦzveszélyességi fokozatú folyadék szállítása esetén támasztott követelményeknek. 1.2.12. A kezelĘk tartózkodóját úgy kell kialakítani, hogy abból a szivattyúk üzeme ellenĘrizhetĘ legyen, ezenkívül a tartózkodót veszélytelen térbe nyíló (szabadba, elĘtérbe, stb.) ajtóval kell ellátni. A szivattyútérhez közvetlenül csatlakozó helyiség szivattyútér felé nézĘ falsíkján szilánkmentesen törĘ üvegbĘl készült, nem nyitható, tömített ablakfelületet kell kialakítani.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes