Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 733

9. táblázat PontszerĦ füstérzékelĘk felfüggesztése A tetĘ dĘlésszöge kisebb 15o-nál 15o és 30o között nagyobb 30o-nál Belmagasság Minimális belógás Maximális belógás Minimális belógás Maximális belógás Minimális belógás Maximális belógás 6 méterig 3 cm 20 cm 20 cm 30 cm 30 cm 50 cm 6-8 méter közt 7 cm 25 cm 25 cm 40 cm 40 cm 60 cm 8-10 méter között 10 cm 30 cm 30 cm 50 cm 50 cm 70 cm 10-12 méter között 15 cm 35 cm 35 cm 60 cm 60 cm 80 cm Megjegyzés: a hĘérzékelĘket a mennyezeten kell elhelyezni, a födémtĘl való belógatást kerülni kell. Amennyiben a helyiség adottságai mégsem teszik lehetĘvé, hogy az érzékelĘk a födémen, tetĘn kerüljenek elhelyezésre, a belógás mértéke nem haladhatja meg a 0,3 métert.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes