Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2005-59 (Year: 2005, Number: 59)
Era: 2004-2010
Section: a) az adott tevékenység folytatásához jogszabályban [39/1999. (VII. 6.) GM rendelet] elõírt
Paragraph Index: 2674

c) a biztonságra hatással lévõ változásnak nyilvánvaló és idõben történõ jelzését. 4.199. A vezénylõteremben megfelelõ munkafeltételeket kell biztosítani, és intézkedéseket kell tenni a személyzet védelme érdekében, hogy a vezénylõ tervezési üzemzavarok alatt is megközelíthetõ legyen és az ott dolgozó személyzet sugárterhelése az elõírt határértékek alatt maradjon. 4.200. A funkcionálisan kapcsolódó folyamatváltozók kijelzõ mûszereit és ezen folyamatváltozók vezérlõ szerveinek állapotjelzéseit a funkcionalitás és a könnyû, megbízható kezelés érdekében megfelelõen, az ergonómiai követelményeket figyelembe véve, csoportosítva kell elhelyezni. 4.201. A vezénylõben olyan ellenõrzõ és mérõmûszereket és képernyõket kell elhelyezni, hogy az üzemeltetõ személyzet teljes képet kapjon az átmeneti tároló állapotáról és mûködésérõl. 4.202. A vezénylõben olyan jelzõberendezéseket kell elhelyezni, amelyek jelzik a normál üzemi állapottól való eltérést, továbbá biztosítani kell megfelelõ és megbízható adatgyûjtõ, feldolgozó és kijelzõ készülékeket, amelyek segítik az operátort a lehetséges üzemzavarok során. 4.7. SEGÉDRENDSZEREK TERVEZÉSI KRITÉRIUMAI 4.203. Biztosítani kell a biztonsági rendszerek, rendszerelemek üzemeltetéséhez fontos segédrendszerek szükség szerinti rendelkezésre állását. 4.204. A segédüzemi ellátásnak, a biztonságra gyakorolt hatásnak megfelelõ mértékben, tartalék megoldással kell rendelkeznie meghibásodása esetére. Minden tartalék megbízhatóságának, teljesítményének és rendelkezésre állásának meg kell felelnie ugyanazon követelményeknek, mint amik az általa ellátott rendszereket, rendszerelemeket jellemzik. Ennek a tartaléknak addig kell mûködnie, amíg az átmeneti tárolót biztonságos állapotba hozzák és ebben az állapotban tartják, vagy ameddig az alap segédrendszert üzembe veszik. 4.205. Villamos betápláló rendszerek esetében a külsõ váltakozó áramú betáplálás elvesztése nem vezethet nem elfogadható következményekre. 4.206. Az átmeneti tároló helyiségeit úgy kell szellõztetni, hogy a szomszédos zónák között olyan nyomáskülönbségek alakuljanak ki, amelyek megakadályozzák a radioaktív szennyezõdés terjedését. 4.207. Az átmeneti tároló szellõzõrendszerei a normál üzem, a várható üzemi események és a feltételezett üzemzavarok során is

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/75856988020759264e9c9f14431592e73688599d/dokumentumok/bc8d69e5334124eb851ec897fff39476bf30aea2/letoltes