Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 947

4. BELSėTÉRI TRANSZFORMÁTORÁLLOMÁS, BELSėTÉRI ALÁLLOMÁS. 4.1. EgylégterĦ transzformátorállomásban – amelynél a transzformátor és a kapcsolóberendezés közös helyiségben van – legfeljebb 1,6 MVA névleges teljesítményĦ olaj- vagy száraztranszformátort szabad elhelyezni. Olajtranszformátor esetén az olaj tömege legfeljebb 800 kg lehet. 1,6 MVA-nál nagyobb transzformátorteljesítmény vagy 800 kg-ot meghaladó olajtömeg esetén a transzformátort külön kamrában kell elhelyezni. 4.2. Egy kamrában több transzformátort is el lehet helyezni. Az egy kamrára jutó olajtömeg olajszigetelésĦ transzformátorok esetén legfeljebb kg lehet. Száraztranszformátorok esetén a megengedett összteljesítmény 10 MVA. Az 1300 kg olajnál többet tartalmazó olajszigetelésĦ transzformátorokat és a 2,5 MVA-nál nagyobb névleges teljesítményĦ száraztranszformátorokat csak külön kamrában lehet elhelyezni. Az olajmennyiségtĘl és a névleges teljesítménytĘl függetlenül közös kamrában kell elhelyezni több transzformátort, ha azok az üzemben tartás szempontjából egységnek számítanak. 4.3. A transzformátorkamrának legalább II. tĦzállósági fokozatúnak kell lennie. Ha a transzformátorkamra feletti tér be van építve, akkor azt a teret a transzformátorkamra terétĘl legalább „A1 EI 90” tĦzállósági határértékĦ födémmel kell elválasztani. 2008/28/II. szám 4.4. A transzformátorkamrába érkezĘ vagy az abból elmenĘ sínezést – „A1”, „A2” anyagú átvezetĘ lapba szerelt – átvezetĘ szigetelĘkön kell átvezetni. KisfeszültségĦ sínezés esetén „B” – „C” szigetelĘanyagból készített átvezetĘ lapot átvezetĘ szigetelĘ nélkül is lehet alkalmazni. 4.5. Több transzformátorkamra esetén a kamrák légterét legalább „A1 EI 90” tĦzállósági határértékĦ fallal kell egymástól elválasztani. Ez az elĘírás a hĦtĘlevegĘ be- és elvezetĘ nyílásaira, csatornáira és kürtĘire is vonatkozik. 4.6. A transzformátorkamrában a transzformátoron, a hozzá tartozó sínezésen, a transzformátorhoz csatlakozó kábel végelzáróján, a transzformátorhoz tartozó esetleges szabályozótranszformátoron, a transzduktoron, a félvezetĘs egyenirányítón, a mérĘtranszformátoron, a fojtótekercsen, a kondenzátoron, a kondenzátorhoz tartozó fojtó- és kisütĘellenállásokon, az elĘbbiek olvadóbiztosítóin, a túlfeszültség-levezetĘkön, a transzformátor szakaszolóján és a transzformátor hĦtésére szolgáló szellĘztetĘ berendezésen kívül más készülék nem lehet. 4.7. Az 1300 kg-nál több olajat tartalmazó transzformátor alatt olajgyĦjtĘ teret kell kialakítani. Az „A” – „C” tĦzveszélyességi osztályba tartozó környezetbe telepített transzformátor esetén már a 800 kg-nál több olajat tartalmazó transzformátorkamrában is ki kell alakítani az olajgyĦjtĘ teret. A kamra padozatának az olajelvezetés felé minden irányból legyen lejtése. Az olajgyĦjtĘ tér felett a 3. rész II. fejezetének 3.5. pontjában meghatározott kemény kĘzúzalékot vagy kavicsszĦrĘt (kĘágyat) kell elhelyezni, a következĘ esetekben:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes