Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 477

i) az oltóberendezés üzemképességét éles próbával egybekötve 6. AZ EGÉSZSÉGRE KÁROS ÉS VAGY A LÁTÁST KORLÁTOZÓ OLTÓANYAGOK 6.1. Az egészségre káros hatású oltóanyaggal mĦködĘ, vagy a teljes légtér elárasztására tervezett berendezéseknek emberek tartózkodására szolgáló helyiségbe történĘ beépítése esetén olyan riasztóberendezést kell létesíteni, amely az oltóberendezés mĦködésbe lépése elĘtt - a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kiürítési idĘt is számításba véve - figyelmeztetĘ jelzést ad. 6.2. A menekülĘ útvonalakat úgy kell jelölni, hogy az oltóberendezés mĦködése közben is jól láthatóak legyenek. 7. SPRINKLER ÉS NYITOTT SZÓRÓFEJES BERENDEZÉSEK KÜLÖNLEGES ELėÍRÁSAI. 7.1. A sprinkerberendezéssel védett épületekben, ha egy tĦzszakasz befogadóképessége meghaladja a 300 fĘt, független tartalék vízforrást kell biztosítani (kettĘs vízforrás). 7.2. A sprinklerberendezéshez más oltóvízrendszert (tĦzcsap, stb.) csatlakoztatni csak az elsĘfokú tĦzvédelmi szakhatóság hozzájárulása esetén szabad. 7.3. Sprinkler vagy nyitott szórófejes oltóberendezés és hĘ- és füstelvezetĘ berendezés együttes létesítése esetén az élet és a vagyonbiztonság mérlegelése után az elsĘfokú tĦzvédelmi szakhatóság állásfoglalása alapján kell a berendezések közötti indítási sorrendet meghatározni. 2008/28/II. szám BEÉPÍTETT TĥZVÉDELMI BERENDEZÉSEK III. FEJEZET SZÉN-DIOXIDDAL OLTÓ BERENDEZÉS E fejezet tárgya a helyiségek, berendezések stb. tĦz elleni védelmére használatos, beépített, nagynyomású, palackos szén-dioxiddal oltó berendezés (a továbbiakban: oltóberendezés) fogalom-meghatározásai, követelményei és vizsgálati elĘírásai. A fejezet az egyéb rendeltetésĦ oltóberendezések (jármĦvédelem, stb.) létesítéséhez irányelvnek tekinthetĘ. 1. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK. 1.1. Teljes elárasztás. Zárt terĦ helyiség vagy berendezés elárasztása az oltáshoz szükséges szén-dioxiddal. 1.2. Zárt terĦ helyiség Az a helyiség, amelynek a nem zárt felülete kisebb, mint a teljes határoló felület 1%-a vagy a nagyobb felület az oltás megkezdésekor önmĦködĘen záródik. 1.3. Védett tér Az a tér, amelyet az oltás érdekében az oltóanyaggal el kell árasztani. 1.4. Helyi elárasztás A helyiség egy térrészének elárasztása az oltáshoz szükséges szén-dioxiddal. 1.5. Utánfúvás A térbĘl elszivárgott szén-dioxid pótlása. 1.6. Szén-dioxid-telep Egy indító berendezéshez tartozó, közös gyĦjtĘcsĘre kapcsolt, szén-dioxiddal töltött palack(ok) rendszere. 1.7. GyĦjtĘcsĘ KülönbözĘ szerelvényekkel ellátott csĘszakasz, amelyhez - visszacsapó szelep közbeiktatásával - szén-dioxid-telep kapcsolódik. 1.8. Oltóközpont A szén-dioxid-telepnek és tartozékainak elhelyezésére való helyiség vagy elkerített térrész. 1.9. Indító berendezés A szén-dioxid-telepet mĦködésbe hozó szerkezet. 1.10. Elosztóvezeték Az elosztószeleptĘl az elárasztandó térig vagy térrészig terjedĘ csĘvezeték. 1.11. Elosztószelep A szén-dioxidot az elárasztandó térbe vagy térrészbe irányító szerelvény. 1.12. Kifúvó-vezeték Az elárasztandó térben levĘ csĘvezeték. 1.13. Fúvóka Szerelvény, amelyen át a szén-dioxid az elárasztandó térbe áramlik. 1.14. Palackszelep Szerelvény a szén-dioxid-palack lezárására és gyors nyitására. 1.15. MerülĘcsĘ A szén-dioxid-palackba nyúló, a palackszeleptĘl a palack aljáig érĘ, alsó részén ferdén levágott csĘ. 1.16. Legkisebb elméleti koncentráció A számított szén-dioxid-koncentráció tf.%-ban. 2008/28/II. szám 1.17. Legkisebb tervezési koncentráció A legkisebb elméleti koncentráció 20%-os biztonsági tényezĘvel növelt értéke tf%-ban. 1.18. Térfogati tényezĘ A teljes elárasztáshoz szükséges szén-dioxid tömege a számított térfogatra vonatkoztatva kg/m3ben. 1.19. Kibocsátási intenzitás A térfogategységre vonatkoztatott szén-dioxid-tömegáram kg/s x m3-ben. 1.20. Feltételesen körülzárt tér A helyi elárasztáskor számításba vett, legalább 1 m oldalhosszúságú olyan téglatest, amelynek lapjai legalább 0,5 m-re vannak a védett tértĘl, berendezéstĘl, és magukba foglalnak minden lehetséges szivárgási, szóródási területet. 2. KÖVETELMÉNYEK. 2.1. Általános elĘírások. 2.1.1. Az oltóberendezésnek a fejezetben nem rendezett létesítési és használatbavételi kérdéseiben a II. fejezet szerint kell eljárni. 2.1.2. Az oltáshoz használható szén-dioxid az ipari szén-dioxidra vonatkozó mĦszaki követelmények szerint. 2.1.3. Ha a védett helyiség térfogata 1000 m3-nél nagyobb, akkor a helyiség védelmére 1000 m3-enként külön szén-dioxid-telepet kell létesíteni. Több szén-dioxid-teleppel védett, egymás mellett levĘ helyiségeket úgy kell csatlakoztatni az egyes telepekhez, hogy a szomszédos helyiségeket más-más telep védje. 2.1.4. Teljes elárasztás használható ott, ahol a határoló szerkezetek tĦzállósági határértéke legalább 0,2 h. 2.1.5. Az oltóközpont külsĘ helyiségben való elhelyezésekor a határoló épületszerkezetek elégítsék ki a II. tĦzállósági fokozatra vonatkozó tĦzállósági határérték követelményeket (5. sz. rész I/3. fejezet). 2.1.6. Teljesen zárt, túlnyomást nem tĦrĘ helyiségben a túlnyomás kiegyenlítésére - lehetĘleg a helyiség legmagasabb pontján - szellĘzĘnyílás vagy önmĦködĘen záródó nyomáskiegyenlítĘ legyen. A szellĘzĘnyílás felületét a következĘ összefüggéssel kell számítani: 23,9Qö A = 60vpmeg ahol A a szellĘzĘnyílás felülete, mm2 Qö az össztömegáram, kg/s Pmeg a helyiségben megengedett túlnyomás, bar Megjegyzés: A pmeg ajánlott értékei:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes