Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 a tĦz elleni védekezésrĘl, a mĦszaki mentésrĘl és a tĦzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
Paragraph Index: 1638

3. ÜZEMEN BELÜLI CSėVEZETÉKI SZÁLLÍTÁS 3.1. VédĘszerelvények és mechanikai védelem nélkül üvegbĘl vagy nem fémes anyagból készült csĘvezetékeket tĦz- és robbanásveszélyes, valamint a mérgezĘ anyagok, gázok szállítására szabadban vezetve felhasználni nem szabad. 3.2. A tĦz- és robbanásveszélyes, valamint a mérgezĘ anyagokat szállító, valamint nagynyomású gĘzcsĘvezetékeket lehetĘleg hegesztéssel kell összeszerelni. Karimás kötéseket csupán a szerelvények beszerelési helyén, a készülékhez történĘ csatlakozásánál és az üzemek zárt helyiségeiben - a csĘvezeték szétszerelési lehetĘségének biztosítása céljából - szabad elhelyezni. 3.3. A csavarmentes kötéseket olyan csĘvezetékeknél lehet alkalmazni, amelyek semleges, nem tĦz- és robbanásveszélyes anyagokat szállítanak, valamint speciális szerelvények, ellenĘrzĘ-, szabályozó- és mérĘmĦszerek bekötését biztosítják. 3.4. TĦz- és robbanásveszélyes, valamint a mérgezĘ és maró anyagok csĘvezetékeit lehetĘleg épületen kívül kell elhelyezni és épületen belül a legrövidebb úton vezetni. A tĦz- és robbanásveszélyes üzemekben a különbözĘ anyagok csĘvezetékeibe, az üzembe történĘ becsatlakozása elĘtt olyan elzáró szerelvényt kell beépíteni, amely biztosítja azok teljes kikapcsolását, tĦz, robbanás, baleset vagy egyéb zavar esetén. Az elzáró szerelvényt úgy kell elhelyezni, hogy üzemzavar esetén gyorsan és biztonságosan kezelhetĘ legyen. Ezeket a csĘvezetékeket az üzem területén lehetĘség szerint úgy kell vezetni, hogy a tĦz- és robbanásveszélyes helyiségeket, tereket elkerüljék vagy azokat a legrövidebb úton közelítsék meg. 3.5. Ha a tĦz- és robbanásveszélyes anyagokat szállító csĘvezetékben jégdugó keletkezett, a csĘvezeték melegítését csak gĘzzel vagy forró vízzel szabad végezni. 3.6. TĦz- és robbanásveszélyes, valamint mérgezĘ, 0,8-nál nagyobb relatív fajsúlyú gázok és gĘzök vezetékeit jól szellĘzött helyen szabadban szerelve kell elhelyezni, ha padlócsatornába való szerelés elkerülhetetlen, akkor a csatornába fektetett vezetékeinél a csĘvezeték csatornáját homokkal kell feltölteni vagy pedig a csatornába gázérzékelĘket kell felszerelni, melyek gázszivárgás esetén vészjelzést adnak. Ha a gázlevegĘre vonatkoztatott fajsúlyú 0,8-nál kisebb, megengedhetĘ feltöltetlen csatornák létesítése is. A 0,8-nál nagyobb relatív fajsúlyú gázokat és gĘzöket szállító csĘvezetékeket talajszintnél mélyebb padozatú helyiségen (pince, alagsor) átvezetni csak a két végén szellĘzĘcsĘvel ellátott védĘcsĘ alkalmazásával lehet. 3.7. CsĘvezetékeket padlószerkezetekben csatornába fektetve kell szerelni. 2008/28/II. szám 3.8. TĦz- és robbanásveszélyes, valamint mérgezĘ és maró anyagokat szállító technológiai csĘvezetékeket nem lehet keresztülvezetni:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes