Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 1 Jelenleg a 3/1998. (I.12.) IKIM rendelet
Paragraph Index: 1577

7. KÚTOSZLOPOK 7.1. Általános követelmények 7.1.1. Az I-II. tĦzveszélyeségĦ besorolású üzemanyag esetében az üzemanyagtöltĘ állomáson kizárólag csak a vonatkozó jogszabály1 szerint hitelesített és robbanásbiztonsági vizsgálattal megfelelĘnek tanúsított üzemanyagtöltĘ berendezések használhatók. 7.1.2. Önkiszolgáló töltĘállomásokon csak önmĦködĘen záró, nem reteszelhetĘ töltĘpisztolyok használhatók. 7.1.3. A kútoszlopok szivattyúit - kivéve az önmĦködĘen záró töltĘ pisztolyokét - gyorsan és akadálytalanul megközelíthetĘ helyrĘl le kell tudni állítani. Ezt a vészhelyzeti kapcsolót jól láthatóan maradandó módon és egyértelmĦen meg kell jelölni. 7.1.4. A kútoszlopot a töltĘállomáshoz tartozó épület elĘtt csak akkor szabad felállítani, ha annak távolsága az ajtótól vagy egyéb nyílászárótól - amelyen a szénhidrogéngĘz-levegĘ keverék bejuthat - legalább 2 m. 7.1.4.1. A töltĘpisztoly az ajtóval, vagy az egyéb nyílással átellenes oldalon legyen a kúton elhelyezve. 7.1.4.2. A töltendĘ jármĦ és az ajtó vagy nyílászáró között legalább 1 m-es távolságot kell tartani. 7.1.5. A kútoszlopot úgy kell telepíteni, hogy az épületbĘl való menekülést ne akadályozza. 7.1.6. A kútoszlopokat az úttestnél legalább 0,1 m-rel magasabb területen kell felállítani. Talpazatuk az úttest széleitĘl legalább 0,3 m-re legyen. 7.1.6.1. A kútoszlopokat annak bontható burkolatrészei felĘl mintegy 0,8 m-es körzetben akadálytalanul meg lehessen közelíteni, hogy az ellenĘrzési, a karbantartási és a javítási munkák elvégezhetĘk legyenek. 1 Jelenleg az 1991. évi XLV. Törvény és a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Kormányrendelet 2008/28/II. szám 7.1.7. Azon a hatáskörzeten belül, amelyet a töltĘpisztolyok, és tömlĘik 1 m-rel megnövelt távolsága képez, az úttestre kifolyó éghetĘ folyadék felismerhetĘ, eltávolítható legyen. Az úttest megfelelĘen szilárd és folyadékzáró legyen. 7.1.8. A kútoszlopok hatáskörzetén (1. ábra) belül a kútoszlopnál mélyebben fekvĘ helyiségekhez, árkokhoz, aknákhoz és csatornákhoz – amelyek kábelek, csĘvezetékek elhelyezésére valók – tartozó nyílások, lefolyók, víznyelĘk nem helyezhetĘk el. 7.1.9. A kútoszlopok hatáskörzetébĘl a feltételesen olajos csapadék- vagy felmosóvizet csak olajfogó mĦtárgyon keresztül szabad elvezetni a befogadóba. A töltĘállomás egyéb lefolyóit is az olajfogó mĦtárgyba kell bekötni, ha a kútoszlopnál kifolyó folyadék (a burkolat lejtése, stb. miatt) azokat elérheti. 7.1.10. A 7.1.8. pont nem érvényes azokra a lefolyókra és nyílásokra, amelyek 0,8 m-rel a föld felszíne felett találhatók, valamint

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes