Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2003-124 (Year: 2003, Number: 124)
Era: 1990-2004
Section: a 72/2003. (X. 29.) GKM rendelethez
Paragraph Index: 99

1. számú táblázat Un Legkisebb megközelítési távolság (m) fázis-föld között fázis-fázis között U n ≤ 1 kV 0,3 N/A 1 kV < Un ≤ 20 kV 0,6 N/A 20 kV < Un ≤ 35 kV 0,7 N/A 120 kV 0,9 1,2 220 kV 1,6 2,0 400 kV 2,7 3,7 750 kV 4,3 7,6 2.3.1.1. A legkisebb megközelítési távolság független attól, hogy az ember földpotenciálon van és feszültség alatt lévõ csupasz vezetõ szerkezetet közelít meg, vagy feszültség alatt lévõ vezetõvel azonos potenciálon van és földpotenciálon lévõ vezetõ szerkezetet, vagy eltérõ potenciálú vezetõt közelít meg. A munkavégrehajtási feltételek egyes esetekben, minõsített munka- és védõeszközök (pl. szigetelõ lepel, védõlemez, egyéni védõeszköz) alkalmazása esetén megengedik a legkisebb megközelítési távolságon belüli térbe való behatolást. 2.3.1.2. Természetes mozgási zóna: a beavatkozó szerelõ által végzett mûveletek során a megtervezhetõ és a beavatkozás folyamán megvalósuló, a véletlen mozdulatok kiterjedésével növelt mozdulatsorának térigénye. A természetes mozgási zóna határoló felületének megállapításához figyelembe kell venni a beavatkozó szerelõ kezében lévõ vezetõ anyagú szerszámokat, eszközöket. 2.3.2. Legkisebb légköz: középfeszültségen az a levegõben mérhetõ távolság, amelyet a különbözõ potenciálú vezetõ szerkezeti részek között kell betartani ahhoz, hogy átívelés ne következzen be. Az elõírt értékek:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/d697ab75a97cbdf6cea3aef37fd146b9ce0b7b68/dokumentumok/96cdba5aacdc14ea193624a6d2589e97dd9ad694/letoltes