Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 1 Jelenleg a 3/1998. (I.12.) IKIM rendelet
Paragraph Index: 1621

13. VILLAMOS BERENDEZÉSEK, ÉRINTÉS- ÉS VILLÁMVÉDELEM 13.1. A töltĘállomás villamos berendezéseit az 1000 voltnál nem nagyobb feszültségĦ erĘsáramú villamos berendezésekre vonatkozó létesítésbiztonsági mĦszaki követelmények szerint, az érintésvédelmet, a földelést az 1000 voltnál nem nagyobb feszültségĦ erĘsáramú villamos berendezésekre vonatkozó érintésvédelmi mĦszaki követelmények szerint, a villámvédelmet, a sztatikus feltöltĘdés elleni védelmet, pedig a sztatikus feltöltĘdés elleni védelem módjait leíró mĦszaki követelmények szerint kell megtervezni, vagy kivitelezni. 13.2. A töltĘállomásra bemenĘ villamos szabadvezeték legfeljebb a terület határáig haladjon, onnan csak föld alatt vezethetĘ. 13.3. A kútoszlopokat ellátó villamos vezetékeket mindkét végén légmentesen zárt védĘcsĘben kell vezetni. A kábelaknákba bekötĘ védĘcsövek végeit ugyancsak légmentesen le kell zárni, és az aknákat valamint az átvezetéseket a 7.1.10. szerinti védelemmel kell ellátni! 13.4. A töltĘállomás minden fémbĘl készült berendezését és építményét (védĘtetĘt, stb.) be kell kötni az érintésvédelmi rendszerbe, vagy az 1000 voltnál nem nagyobb feszültségĦ erĘsáramú villamos berendezésekre vonatkozó érintésvédelmi mĦszaki követelmények szerinti EPH egyenpotenciálú hálózatba. 13.5. A közúti tartályos jármĦ számára lefejtéskor a földeléshez csatlakozást kell kiképezni. Az I-II. tĦzveszélyességi fokozatú folyadékok lefejtésekor a tartálykocsit földelni kell. 13.6. A kútoszlopok általános megvilágítását úgy kell kialakítani, hogy annak kiesése esetén a kútoszlopok szivattyúmotorjainak az áramellátása megszakadjon, és a szivattyúmotorok újraindítása csak a világítás helyreállítása után legyen lehetséges.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes