Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 a tĦz elleni védekezésrĘl, a mĦszaki mentésrĘl és a tĦzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
Paragraph Index: 1690

3. változat Inertgáz-térfogatáram V1 = 0,5 x VA + VP Nm3/h. Készenlétben tartott (tárolt) inertgáz-térfogat VT = 0,12 x VA Nm3. A tartályt redundánsan - a biztonságos mĦködtetéshez a szükségesnél eggyel több mĦszerrel - kell ellenĘrizni. Az inertgáz-ellátást a túlnyomás oldaláról kell szabályozni, különösen a V1 térfogatáram elérésére kell ügyelni olyan nyomással, amely legalább akkora, mint a légköri nyomás. A vészbelégzĘ szelep nyitási nyomása legalább 5 mbar-ral ez alatt a nyomáshatár alatt legyen. Ha a tartálynyomás a határnyomás alá csökken, automatikusan vészjelzést kell adni, és ha a technológia ezt lehetĘvé teszi, akkor a lefejtĘszivattyúkat automatikusan le kell állítani. A villamos- és nem villamosenergia-források a tartályban a 2-es zónáknak feleljenek meg. Gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezetek beépítése nem szükséges. 2.6.2.5. Több tartály együttes ellátásakor az inertgáz-szükséglet egyes tartályokra számolt értékének összegével (V1 és V2) kell számolni (4. ábra). Ha több tartály együttes inertgáz-ellátása úgy oszlik meg, hogy egyik tartály térfogata sem nagyobb, mint a tartályok össztérfogatának 20%-a, úgy a számított inertgázszükséglet 50%-kal csökkenthetĘ. 2.6.2.6. Olyan inert gázt belégzĘ rendszer esetén, amelyben legalább 5 tartály összekapcsoltan lélegzik, a Vp-t a V1 számításakor nem kell figyelembe venni. 2.7. LefejtĘ- és töltĘállomások robbanásveszélyes terei LefejtĘ- és töltĘállomások robbanásveszélyes terei a 4. rész IX/3. fejezet szerint. 2008/28/II. szám

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes