Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 9/2006. (II. 27.) IM rendelet
Paragraph Index: 2157

5. ábra a = max 30°, de kiegészítĘ szöge minimum 60°. 8.1.3. Ha a védendĘ közlekedĘtér olyan robbanásveszélyes épület mellé kerül, ahol a tetĘn keresztül is végeznek lefúvatást, akkor a megadott védĘtávolságok: - hasadó felületek esetén az 1. és a 2. ábra szerintiek, - veszélyes irányú terelĘhatású hasadó-nyíló felületek alkalmazása esetén a védĘtávolság a 6. ábra szerinti, - veszélytelen irányú terelĘhatású hasadó-nyíló felület esetén (ha az oldalfal-lefúvatások egyébként lehetĘvé teszik) a védĘtávolság 8,00 m. (7. ábra) 8.2. A környezĘ épületek és berendezések védelme 8.2.1. A lefúvatás irányában 10 m-en belül ajtó, ablak nem lehet, valamint más épület vagy épületrész 6 m-nél közelebb nem lehet. 8.2.2. Hasadó, vagy hasadó-nyíló felületek elĘtt 3 m-nél közelebb lévĘ berendezések esetén a berendezések hasadó, hasadó-nyíló felületre vonatkozó 60°-os vetületének felületét a lefúvató felületek nagyságának meghatározásakor figyelmen kívül kell hagyni. (8. ábra) Ha egy berendezés a lefúvató felületekhez a lefúvatás irányában 6 m-nél közelebb van, akkor a berendezést a terelĘfalakra vonatkozó lefúvató nyomás felvételére alkalmasan kell méretezni.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes