Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 430

e) oltási zónák, szerelvények üzemszerĦ állapotát (nyitott vagy zárt). 3. ÜZEMBEHELYEZÉS, HASZNÁLATBAVÉTEL. 3.1. Az üzembe helyezĘ mérnök Az üzembe helyezĘ mérnöknek teljes körĦen meg kell gyĘzĘdnie arról, hogy a telepítést kielégítĘ módon végezték, a felhasznált eljárások, anyagok és részegységek megfelelnek a jogszabályban nemzeti szabványban és az engedélyezett/elfogadott tervdokumentációban foglalt követelményeknek, továbbá, hogy a megvalósulási tervdokumentáció szöveges és rajzos elemei, valamint az átadásra kerülĘ kezelési utasítások a telepített rendszerre igazak. Képesítési követelménye a tervezĘével azonos (tĦzvédelmi szakvizsga), és legyen meg a berendezéssel kapcsolatos szakismerete. Az üzembe helyezĘ mérnöknek szemrevételezéssel és üzemi próbák során vizsgálnia és ellenĘriznie kell a telepített rendszer helyes mĦködését. 3.2. Üzembe helyezés elĘtti vizsgálatok. 3.2.1 Az oltóberendezés nyomásnak kitett részeinek szilárdságát együttesen, vagy szakaszonként, nyomáspróbával kell ellenĘrizni és a csĘhálózatának tömörségét is ellenĘrizni kell. 3.2.2. MĦködési próbák. 3.2.2.1.Gázzal oltók:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes