Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-103 (Year: 2011, Number: 103)
Era: contemporary
Section: 10. melléklet a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelethez
Paragraph Index: 3982

1. táblázat ÉrzékelĘk alkalmazásának magassági korlátai A B C D E F G H I A helyiség magassága (m) ÉrzékelĘ fajtája  4,5 4,5-6,0 6,0-7,5 7,5-9,0 9,0-12,0 12,0- 20,0 20,0-25,0 >25 HĘérzékelĘ A1 (vonatkozó szabvány) MF MF MF FMF1 NMF NMF NMF NMF HĘérzékelĘ A2 (vonatkozó szabvány1) MF MF FMF1 NMF NMF NMF NMF NMF HĘérzékelĘ B, C, D, E, F, G (vonatkozó szabvány1) MF FMF1 NMF NMF NMF NMF NMF NMF 5 PontszerĦ füstérzékelĘ (vonatkozó szabvány) MF MF MF MF FMF2 FMF3 FMF3 FMF3 Vonali füstérzékelĘ (vonatkozó szabvány) MF MF MF MF FMF4 FMF5 FMF5 FMF5 Jelmagyarázat: MF — megfelelĘ FMF — feltételekkel megfelelĘ NMF — nem megfelelĘ Megjegyzés: Csak értékvédelem esetén, az érdekelt felek közötti egyeztetés során születĘ megállapodás esetén. Az érzékelĘk által védett terület nagysága nem haladhatja meg a 80 m2-t. Más mĦködési elvĦ füstérzékelĘkkel (vonali füstérzékelĘ, aspirációs érzékelĘ) közösen. Az érzékelĘk által védett terület nagysága nem haladhatja meg a 60 m2-t. Az érdekelt felek közötti egyeztetés során születĘ megállapodás esetén. KiegészítĘ sor alkalmazásával és/vagy más mĦködési elvĦ füstérzékelĘkkel (pontszerĦ füstérzékelĘ, aspirációs érzékelĘ) közösen.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/b747e47f9b987e741e25d5338b82d4ac8cb9e7b8/dokumentumok/05b8c6ceb68b9940f872633fe08a9bab1a47bea4/letoltes