Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 9/2006. (II. 27.) IM rendelet
Paragraph Index: 2125

4. A folyosókon kiépítendĘ hĘ- és füstelvezetĘ és légutánpótló szerkezet beépítési helyét a következĘképpen kell meghatározni (lásd ábrát): – A levegĘ-utánpótlást biztosító bevezetĘ nyílások felsĘ részét a padlószinttĘl maximum 1 m magasságban, lehetĘség szerint a folyosók vagy a lépcsĘk ajtóinak a közelében kell elhelyezni. – A füstelvezetĘ nyílások alsó részét a padlószinttĘl legkevesebb 1,80 m magasságban, minden esetben a közlekedĘ felsĘ harmadában kell elhelyezni. 4.1. Az átriumok friss levegĘ utánpótlását biztosító szerkezeteit a közbülsĘ épületszint és az átrium alsó szintjén kell elhelyezni. Ezek teljes geometriai felülete azonos a hĘ- és füstelvezetĘk geometriai felületével. Friss levegĘ utánpótlást biztosító szerkezetekként figyelembe vehetĘek: – homlokzati nyílószárnyak – szabadba vagy jól szellĘzĘ külsĘ térbe nyíló bejárati ajtó – légcsatornanyílások

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes