Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2005-59 (Year: 2005, Number: 59)
Era: 2004-2010
Section: e) a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet szerinti ellenõrzött területet magába foglaló építmények.
Paragraph Index: 1856

h) biztosítja, hogy a létesítmény különbözõ zónákba sorolt helyiségein belüli légáramok csak az ellenõrzött kibocsátási pontokon keresztül jutnak ki a környezetbe. 4.211. Tervezéskor figyelembe kell venni a lehetséges szélsebességet és a környezetben lévõ természeti és mûtárgyak nyomás módosító hatásait. Levegõbeömlõ szûrõket is telepíteni kell, ha ez szükséges abból a célból, hogy a környezetbõl beszívott levegõ ne legyen szennyezett. 4.212. A szellõzõrendszer szûrõit úgy kell elhelyezni, hogy a személyzet sugárterhelése minimális legyen, ahol szükséges, biológiai védelmet kell felszerelni. Gondoskodni kell a szûrõbetétek biztonságos cserélhetõségérõl és a szennyezett szûrõbetétek biztonságos tárolásáról. 4.213. A tervezéskor gondoskodni kell arról, hogy megfelelõ vészjelzõ és beavatkozási lehetõség álljon rendelkezésre a szellõzõ rendszerek ellenõrzéséhez és mûködtetéséhez. 4.3.4. Mûszerezés, információ és irányítástechnika 4.3.4.1. Alapelvek 4.214. Ellenõrzõ és mérõ mûszerezést kell biztosítani a normál üzem, a várható üzemi események, feltételezett üzemzavarok és balesetek alatt a biztonsági paraméterek, rendszerek, rendszerelemek ellenõrzésére. Külön figyelmet kell fordítani azon rendszerek, rendszerelemek üzemi paramétereire, amelyek befolyásolhatják a hasadási folyamatot, az aktív zóna hûtését, a remanens hõ elszállítását, a fûtõelem, a primerkör és a reaktorépület integritását, továbbá azon információkra, amelyek szükségesek a kutatóreaktor biztonságos és megbízható üzemeltetéséhez. 4.215. A biztonsági rendszerek, rendszerelemek mûszer- és irányítástechnikai konfigurációja direkt, ismert és egyértelmû kapcsolatban legyen a kutatóreaktor viselkedésével, fizikai paramétereivel. 4.216. Ha a gyakorlatban nem megoldható a fizikai paraméter mérése, biztosítani kell az üzemzavari esemény észlelése érdekében, hogy a helyette figyelembe vett származtatott érték szoros fizikai és idõbeni kapcsolatban álljon a detektálandó eseménnyel. Az átvitel során minden zavarást, információt eltorzító körülményt meg kell vizsgálni és intézkedni kell a zavarás lehetõ legkisebbre történõ csökkentésérõl. 4.217. Biztosítani kell, hogy biztonsági rendszer, rendszerelem mûszer- és irányítástechnikai konfigurációja, mûködtetõ logikája vagy a hozzátartozó adatok ne legyenek megváltoztathatók olyan alkalmi vagy készen található karbantartói vagy teszt megoldásokkal, amelyek nem speciálisan tervezettek és biztosítottak vagy nem állnak szigorú adminisztratív kontroll alatt. 4.218. Megfelelõ kommunikációs rendszert kell kiépíteni a különbözõ helyszínek közötti információáramlás és utasítás továbbítás céljából. Kommunikációs kapcsolatot kell biztosítani olyan külsõ szervezetek felé is, akiknek a tevékenységére szükség lehet normál üzem, várható üzemi esemény és feltételezett üzemzavar és baleset során. A kommunikációs rendszerek semmilyen káros vagy zavaró hatással nem lehetnek a biztonsági irányítástechnikai rendszerekre, rendszerelemekre, ugyanakkor biztosítani kell a rendszerek zavarvédettségét. 4.219. A mûszer- és irányítástechnikai rendszerek kialakításával és alkalmazásával biztosítani kell a kutatóreaktor biztonsága szempontjából fontos paraméterek mérését, az egyes rendszereknek, rendszerelemeknek adott utasítások és a mérési eredmények automatikus regisztrálását, archiválási lehetõségét olyan módon, hogy a várható üzemi események és feltételezett üzemzavarok nyomon követése, késõbbi idõpontban történõ elemzése elvégezhetõ legyen. 4.220. A mérési tartománynak le kell fednie a mért paraméter változásának teljes tartományát beleértve az üzemi állapotok és a tervezési üzemzavarok jellemzõ értéktartományát is. Szükség esetén több, egymást átfedõ vagy szorosan illeszkedõ méréshatárú mérõrendszert kell alkalmazni. 4.221. Megfelelõ vezérlési és szabályozási eszközöket kell alkalmazni üzemi paraméterek és rendszerek, rendszerelemek elõírt üzemi tartományban tartása céljából. 4.222. Az ellenõrzõ és mérõmûszerek egy részének alkalmasnak kell lennie arra, hogy információt adjanak a kutatóreaktor állapotáról a tervezésen túli üzemzavarok, baleset kialakulása során is, a baleset-elhárítási döntéshozatal számára. 4.223. Meg kell határozni a minimális, biztonsággal kapcsolatos mûszerezést, mellyel a kutatóreaktor üzemeltetése megengedhetõ. A minimális mûszerezés alkalmasságát igazolni kell. Biztosítani kell a biztonsági és ellenõrzõ irányítástechnikai rendszerek elválasztását, illetve ezek visszahatásmentességét. 4.224. A védelmi mûködéshez hozzátartozó jelzések nem lehetnek önnyugtázók, függetlenül attól, hogy a kezdeti esemény fenn áll vagy sem. A személyzet számára szóló védelmi mûködéshez tartozó jelzések a határérték túllépés megszûnése után is csak a személyzet beavatkozásával legyenek nyugtázhatóak. 4.225. A biztonsági irányítástechnikai rendszerek villamos betáplálása olyan forrásból történjék, amelynek megbízhatósága összhangban van az irányítástechnikai rendszer, rendszerelem fontosságával. A mûszeres ellenõrzés, vészjelzés és kommunikációs feladatokat ellátó berendezések villamos betáplálását – amennyiben a biztonsági elemzések azt indokolják – szünetmentes forrásról kell biztosítani. 4.226. Az irányítástechnikai rendszereknek idõben és stabil módon kell válaszolniuk az üzemelésben bekövetkezõ zavarokra anélkül, hogy védelmi mûködéseket kiváltanának. 4.227. Ki kell elemezni az összes lehetséges és elõrelátható módját annak, ahogy az irányítástechnikai rendszerek – akár többszörös meghibásodás következtében – biztonságvédelmi mûködést okoznak. Az irányítástechnikai rendszer hibái nem vezethetnek gyakori biztonságvédelmi mûködéshez. 4.228. Számítógép vagy más programozható eszköz biztonsági funkcióra való alkalmazásakor igazolni kell, hogy a programozható eszköz és a program tervezése, gyártása és installációja kielégíti a biztonsági követelményeket. 4.229. A biztonsági mûszerek és irányítástechnika esetében a megbízhatóság, a pontosság, a stabilitás, a válaszidõk, a méréshatárok és a leolvashatóság követelményeinek összhangban kell lenniük az elvárt feladatokkal. 4.230. A biztonsági ellenõrzõ és mérõkészülékeket úgy kell tervezni, hogy a készülék meghibásodása vagy a mérendõ mennyiség méréshatáron kívülre kerülése megfelelõ kijelzés révén vagy valamilyen egyéb megbízható módon észlelhetõ legyen. 4.3.4.2. A biztonságvédelmi rendszer 4.231. A biztonságvédelem automatikusan állítsa le a reaktort, ha

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/75856988020759264e9c9f14431592e73688599d/dokumentumok/bc8d69e5334124eb851ec897fff39476bf30aea2/letoltes