Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 Lásd a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet.
Paragraph Index: 1300

6. TARTÁLYOK NYITOTT ÉS ZÁRT GÁZTÉRI ÜZEMMÓDJÁNAK KIALAKÍTÁSA 6.1. A tartályok üzemeltetése nyitott és zárt rendszerĦ lehet. 6.2. A tartályok nyitott üzemmódban üzemeltethetĘk, ha tĦz- és robbanás, valamint környezetvédelmi követelmények alapján a tartályban keletkezĘ gázok a környezetbe kibocsáthatók. 6.3. A tartályokat zárt üzemmódra kell kialakítani és üzemeltetni, ha - a 6.2. pont követelményei nem teljesíthetĘk, vagy ha - a tárolt terméknek a levegĘ nedvességével vagy oxigénjével nem szabad érintkeznie. 6.4. A zárt üzemmód tápgázos szívórendszerrel a levegĘbeszívás teljes kiküszöbölésével kialakítható. Tápgázként éghetĘ, száraz szénhidrogéngáz vagy inertgáz használható. 6.5. A tápgázellátás nyomását a tápgáz szívószelep vagy a reduktor mĦködési nyomáskülönbsége alapján kell meghatározni. 6.6. A zárt üzemmód vezetékrendszerét PN 10 nyomásfokozatú acélcsĘbĘl kell készíteni. A föld alatti szakaszok azonban mĦanyag csĘbĘl is készíthetĘk. 2008/28/II. szám

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes