Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2005-59 (Year: 2005, Number: 59)
Era: 2004-2010
Section: e) a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet szerinti ellenõrzött területet magába foglaló építmények.
Paragraph Index: 1863

b) a biztonságra hatással lévõ változásnak nyilvánvaló és idõben történõ jelzését. 4.238. A vezénylõteremben megfelelõ munkafeltételeket kell biztosítani és intézkedéseket kell tenni a vezénylõterem személyzetének védelme érdekében, hogy a vezénylõ tervezési üzemzavarok alatt is megközelíthetõ legyen és az ott dolgozó személyzet sugárterhelése az elfogadható határértékek alatt maradjon. Amennyiben a biztonsági elemzések szerint az indokolt, biztosítani kell a reaktor leállításának lehetõségét más helyiségbõl is. 4.239. A funkcionálisan kapcsolódó folyamatváltozók kijelzõ mûszereit és ezen folyamatváltozók vezérlõ szerveinek állapotjelzéseit a funkcionalitás és a könnyû, megbízható kezelés érdekében megfelelõen, az ergonómiai követelményeket figyelembe véve, csoportosítva kell elhelyezni. 4.240. A vezénylõben olyan ellenõrzõ és mérõmûszereket és képernyõket kell elhelyezni, hogy az üzemeltetõ személyzet teljes képet kapjon a kutatóreaktor állapotáról és mûködésérõl. 4.241. A vezénylõben olyan jelzõberendezéseket kell elhelyezni, amelyek jelzik a normál üzemi állapottól való eltérést, továbbá biztosítani kell megfelelõ és megbízható adatgyûjtõ, feldolgozó és kijelzõ készülékeket, amelyek segítik az operátort a lehetséges üzemzavarok során. 4.3.5. Segédrendszerek 4.242. Biztosítani kell a biztonsági rendszerek, rendszerelemek üzemeltetéséhez fontos segédrendszerek szükség szerinti rendelkezésre állását. 4.243. Egy segédrendszer meghibásodása – biztonsági fontosságától/szerepétõl függetlenül – nem kockáztathatja a reaktor biztonságát. Radioaktív anyagokat tartalmazó segédrendszer meghibásodása esetén megfelelõ intézkedésekkel kell megelõzni a radioaktív anyagok környezetbe való kibocsátását. 4.244. Ahol a reaktor és a kísérleti létesítmények biztonsága megköveteli, megfelelõ módon kell gondoskodni a hírközlési rendszerekrõl. 4.245. A segédüzemi ellátásnak tartalék megoldással kell rendelkeznie meghibásodása esetére. Minden tartalék erõforrás megbízhatóságának, teljesítményének és elérhetõségének meg kell felelnie ugyanazon a követelményeknek, mint amik az általa ellátott rendszereket, rendszerelemeket jellemzik. Ennek a tartaléknak addig kell mûködnie, amíg a kutatóreaktort biztonságos állapotba hozzák és ebben az állapotban tartják vagy ameddig az alap segédrendszert üzembe veszik. 4.246. Villamos betápláló rendszerek esetében a külsõ váltakozó áramú betáplálás elvesztése nem vezethet nem elfogadható következményekre. 4.247. A villamos betáplálás mennyiségére, idõtartamára, teljesítményére és folyamatosságára vonatkozó elvárásokat a biztonsági rendszer, rendszerelem mûködésével kapcsolatos követelmények határozzák meg. 4.3.6. Kísérleti berendezések 4.248. A kísérleti berendezéseket úgy kell megtervezni, hogy a reaktor biztonságát annak egyetlen üzemállapotában se befolyásolhassák kedvezõtlenül. Kiváltképpen egy kísérleti eszközt úgy kell megtervezni, hogy sem mûködése, sem pedig meghibásodása ne változtathassa meg elfogadhatatlan mértékben a reaktor reaktivitását, ne csökkenthesse a hûtési kapacitást, továbbá ne vezessen elfogadhatatlan mértékû sugárterheléshez. 4.249. A reaktorral közvetlenül vagy közvetve kapcsolatban lévõ kísérleti eszközre tervezési alapot kell alkotni. Tekintetbe kell venni a kísérleti eszköz radioizotóp készletét/leltárát, valamint a energiaképzõdés és kibocsátás lehetõségét. Biztonsági elemzés elvégzésére is szükség van. 4.250. Ha biztonsági eszközök vannak kapcsolatban a reaktorvédelmi rendszerrel, azokat oly módon kell megtervezni, hogy fenntartható legyen a reaktorvédelmi rendszer minõsége. Értékelni kell a reaktorvédelmi rendszerrel való káros kölcsönhatások lehetõségét. 4.251. A kísérleti berendezések üzemeltetését a vezénylõi személyzetnek be kell jelenteni, illetve ahol azt a reaktor biztonsága megköveteli, a kísérletek paramétereinek vezénylõi megjelenítését is biztosítani kell. 4.252. Az üzemeltetési feltételeket és korlátokat a kísérleteknek megfelelõen kell meghatározni. 4.253. A kísérleti berendezések ne okozzák az aktív zóna paramétereinek olyan mértékû megváltozását, amely a fûtõelemek sérüléséhez vezethet. 4.254. A kísérleti berendezések szerkezeti kialakítása olyan legyen, hogy zárja ki a reaktivitásváltozással járó, nem tervezett elmozdulásokat. 4.255. A kísérleti berendezések fel- és leszerelése ne okozzon be nem tervezett elmozdulást az aktív zóna alkotó elemeinél vagy egyéb rendszereknél, rendszerelemeknél. 4.256. A kísérleti berendezéseket – mûszakilag indokolt esetben – fel kell szerelni az aktív zóna paramétereinek ellenõrzésére szolgáló detektorokkal. 4.257. A kísérleti berendezések fontosabb paramétereit ki kell jelezni a vezénylõ helyiségben és – szükség esetén – jelzéseit be kell vezetni a biztonságvédelmi rendszerbe. E paraméterek bevezetése a biztonságvédelmi rendszerbe nem csökkentheti a magának a biztonságvédelmi rendszernek a mûködõképességét. 4.258. Ha a kísérleti berendezéssel az aktív zónába bevihetõ reaktivitás teljes értékessége 1 $-nál nagyobb, akkor a kísérleti berendezés üzeme során biztosítani kell, hogy a reaktivitás növekedésének sebessége ne haladja meg a 0,07 $/s értéket. A reaktivitást lépésenként kell növelni, egy lépés értékessége nem haladhatja meg a 0,3 $-t. 4.3.7. Sugárvédelem 4.3.7.1. Alapelvek 4.259. A sugárvédelem elsõdleges célja a személyzet, a lakosság és a környezet védelme az ionizáló sugárzás káros hatásaival szemben. A cél érdekében az alábbiakat kell biztosítani:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/870d5d225b3deeb09512fbd251da00840746af12/dokumentumok/8503b933ee1da8391c4b06f196ea339975869336/letoltes