Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2006-53 (Year: 2006, Number: 53)
Era: 2004-2010
Section: mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. § (4) bekezdés a) pont.
Paragraph Index: 411

c) kimérõszerkezete mellett 1 db legalább 34A, 144B, C egységtûz oltására alkalmas tûzoltó készüléket kell elhelyezni. 3.4.2. A lefejtõ akna közvetlen közelében és a földdel takart tartály dómaknája mellett, továbbá a föld feletti, földdel nem fedett tartály közvetlen közelében vagy a nyomástartó berendezés kerítésének ajtójára szembetûnõ módon, mindig olvasható állapotban tartott 630×400 mm-es nagyságú fémlemezbõl készített, fehér alapon 35 mm széles, vörös szegéllyel ellátott, fekete színû betûkkel írt: „TÛZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY! NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA ÉS A DOHÁNYZÁS TILOS!” szövegû tûzvédelmi elõírást tartalmazó táblát, alatta pedig a nemzetközi piktogram képét kell elhelyezni. A nyomástartó berendezés kerítés bejárati ajtajára el kell helyezni az „IDEGENEKNEK BELÉPNI TILOS!” szövegû tiltó táblát is. 3.4.3. Zóna besorolások

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/bc5723fc7c2c2751334a07e75593559861646f19/dokumentumok/d77991098800e27b996c2e1103840a50a4a3a32f/letoltes