Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 484

3. táblázat Tervezési koncentráció, tf% A szén-dioxid térfogati tényezĘje, kg/m3 A védett tér, berendezés megnevezése 1,34 Általános szigetelésĦ elektromos vezetékek (kábelek, kábelterek) 1,6 60 m3 térfogatúnál kisebb villamos gépek, kábelcsatlakozások 2,01 Irattárak, nagy mennyiségĦ papír tárolására való helyiségek, mechanikus szellĘzésĦ fedett árkok 2,66 PorszĦrĘk, szĘrmetárolók 2.3.5. Ha a védett tér hĘmérséklete 100 °C-nál nagyobb, akkor minden további 3 °C hĘmérséklet-növekedésre a fentiek szerint számított szén-dioxid-tömeget 1%-kal növelni kell. 2.3.6. Ha a védett tér hĘmérséklete -15 °C-nál kisebb, akkor minden további 0,5 °C hĘmérséklet-csökkenésre a fentiek szerint számított szén-dioxid-tömeget 1%-kal növelni kell. 2.3.7. A védett tér határoló felületén levĘ le nem zárható nyílások (a tervezett nyomáskiegyenlítĘ nyílás, stb.) miatti veszteséget pótolni kell. Az egységnyi felületre vonatkoztatott szén-dioxid-veszteség (R) - a szén-dioxid-koncentráció (KCO2) és a nyílás középpontja feletti légtérmagasság (h) függvényében - a 2. ábra szerint. 2008/28/II. szám Rl kg / s · m2

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes