Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 a tĦz elleni védekezésrĘl, a mĦszaki mentésrĘl és a tĦzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
Paragraph Index: 1786

b) garázsokban. 2.14. Talajszint alatti helyiségekben, csak nem éghetĘ és égést nem tápláló gázt tartalmazó palackok tárolható gázkoncentráció mérĘ berendezés létesítése esetén. 2.15. A palacktárolók padozata vízszintes, egyenletes, csúszásmentes, és megfelelĘ teherbírású legyen, valamint feleljen meg a vonatkozó tĦzvédelmi elĘírásoknak. 2.16. A palacktárolók környezetében segélykérĘ berendezés legyen. 2.17. A palacktárolókban tĦzoltó készüléket kell készenlétben tartani e szabályzat szerint. 2.18. A levegĘnél nehezebb és cseppfolyósított gázokat tartalmazó palackok tároló helyein, valamint azok védĘtávolságán belül ne legyenek árkok, csatornák, folyadékzárak nélküli csatornalefolyók, pincebejáratok, vagy egyéb nyitott összeköttetések pincehelyiségekkel, kémények tisztító- vagy egyéb nyílásaival. 2.19. ÉghetĘ gázok palackjainak veszélyességi övezetében ne legyenek gyújtóforrások. 2.20. ÉghetĘ gázokat tartalmazó palackok veszélyességi övezetén belül a tároló üzemeltetéséhez szükséges jármĦvek közlekedhetnek, ha a közlekedési útvonalban nincs veszélyes gázkoncentráció. 2.21. A palackot éghetĘ anyaggal együtt tárolni nem szabad. 2.22. A töltött és üres palackokat egymástól elkülönítve kell tárolni. 2.23. Szabad- és zárt téri palacktároló helyeken és azok 5 m-es körzetében dohányozni és nyílt lángot használni nem szabad. 2.24. A palacktárolókat, veszélyt jelzĘ táblákkal (a tĦzvédelmi jelzĘtáblákra vonatkozó mĦszaki követelmények szerint) kell ellátni, amelyek utaljanak a tárolt gázok tulajdonságaiból adódó veszélyhelyzetekre, valamint a veszélyességi övezet nagyságára. A veszélyt jelölĘ táblák elhelyezése a vonatkozó elĘírás szerint. 2.25. A palackokon elhelyezett figyelmeztetĘ címkék az M1. függelék szerint. 2.26. A palacktárolók illetéktelen behatolás ellen védettek legyenek. 2.27. Cseppfolyósított, éghetĘ és mérgezĘ gázokkal töltött palackokat álló helyzetben szabad készenlétben tartani vagy tárolni. 2.28. A gázok felhasználásának a helyén – a töltĘ vállalatok kivételével - csak egyszeri cserét biztosító gázmennyiséget tartalmazó palackokat szabad tárolni, arra kialakított eszközben (kézikocsi, szállítókeret), mely biztosítja veszély esetén a készenléti palackok gyors eltávolítását a munkahelyrĘl. 2.29. A tárolók villámvédelmét e szabályzatban meghatározott elĘírások szerint kell kialakítani. 3.2. Tárolás zárt térben 3.2.1. A palacktárolókat a nem palackok tárolására használatos, tĦz- vagy robbanásveszélyes szomszédos helyiségektĘl legalább REI 60 minĘsítésĦ tĦzgátló szerkezetekkel kell elválasztani. 3.2.2. A palacktárolók külsĘ falai legalább REI 60 minĘsítésĦek legyenek. 2008/28/II. szám 3.2.3. A tárolók folyamatos szellĘzését biztosítani kell. A mesterséges szellĘzést a vonatkozó környezet- és tĦzvédelmi elĘírások értelemszerĦ alkalmazásával kell kialakítani. A természetes szellĘzés elegendĘ, ha a tároló közvetlenül a szabadba vezetĘ - a tároló alapterületének legalább 1%-át kitevĘ összkeresztmetszetĦ szellĘzĘnyílásokkal van kialakítva. A szellĘzĘnyílások elhelyezésekor figyelembe kell venni a gázok relatív sĦrĦségét. 3.2.4. Az éghetĘ vagy mérgezĘ gázokat tartalmazó palackok tárolói a közlekedési úttól legalább 3 m-re legyenek. Ha a tároló a közlekedési úttal határos, akkor annak falán ajtó és 2 m magasság alatt nyitható ablak vagy egyéb nyílás ne legyen. 3.2.5. A különbözĘ gázokkal töltött palackokat a következĘ korlátozásokkal szabad együtt tárolni:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes