Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-78 (Year: 2011, Number: 78)
Era: contemporary
Section: 5. melléklet a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 923

b) az nukleáris üzemanyag-burkolat épségét olyan hõtechnikai jellemzõkkel, amelyek a teljesítményben vagy a hûtõközeg áramlásban bekövetkezõ zavarok esetén sem okoznak jelentõs, a fûtõelem-burkolat sérülésére vezetõ hõmérsékletváltozásokat. 5.2.3.0900. A nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszereknek, rendszerelemeknek ki kell elégíteniük a megfelelõ, biztonsági és földrengés-biztonsági osztályuk szerint differenciált tervezési, gyártási, szerkezeti, felülvizsgálati, karbantartási és üzemviteli követelményeket. 5.2.3.1000. A nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek, rendszerelemek biztonsági funkciójának teljesülését nem zavarhatja, vagy gátolhatja meg más funkció mûködése, vagy valamely nem biztonsági osztályba sorolt rendszer tervezett vagy nem tervezett mûködése. 5.2.3.1100. A nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerelemeknek hibamenteseknek, de igazolhatóan hibatûrõknek kell lenniük. Ezen követelmények teljesülését az alábbiakkal lehet igazolni:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/56c523463ad7f94a02051f34386ca5267722f5d2/dokumentumok/68e3ea36dfd4c52213be4a94d3f7ac14072c077f/letoltes