Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 9/2006. (II. 27.) IM rendelet
Paragraph Index: 2101

1. Függelék A légcsatorna hálózat nyomásveszteségének számítása A légcsatorna hálózat nyomásveszteségét az alábbi összefüggéssel kell számítani: k i i ö ö p p p p ' ' ' '  ' ' t ' ¦ Mely egyenletben ] [Pa pö ' A ventilátor összes nyomásnövekedése a névleges térfogatáramon ] [ ' Pa p ö ' A csĘhálózat teljes nyomásvesztesége a névleges térfogatszállításon, ] [ ' Pa p i i ¦' A csĘhálózat egyes elemeinek nyomásvesztesége a névleges térfogatszállításon, ] [ ' Pa p ö ' A ventilátoron vagy a csĘhálózaton kilépĘ levegĘ nyomásvesztesége, A légcsatorna hálózat egyes elemeinek nyomásveszteségét az alábbi összefüggéssel kell számolni: ) ( ¦  ' j ji i i i i i le d l v p O U 2008/28/II. szám Mely egyenletben U A levegĘ sĦrĦsége 20°C-on (1.2kg/m3) iv Az adott légcsatorna szakaszban a sebesség (m/s) iO CsĘsúrlódási tényezĘ, mely a Reynolds szám és a relatív érdesség függvénye. Értékét a Nikuradze diagramból kell venni (-) il Az adott egyenes csĘszakasz hossza (m) id Az adott egyenes csĘszakasz egyenértékĦ átmérĘje (m) négyszögletĦ légcsatorna esetén b a ab di  (ahol a és b légcsatorna oldalhosszai) összefüggéssel számítandó. ¦ j ji le Az adott szakasz idomainak egyenértékĦ csĘhosszai (m.) Értékeit a légcsatorna elemek gyártói teszik közzé. A csĘsúrlódási tényezĘ ( iO ) számítása: Reynolds szám: Q i id v Re ahol Q (m2/s) a levegĘ viszkozitása 20°C-on (értéke!) Relatív érdesség: k/de, mely egyenletben k az alkalmazott légcsatorna felületi érdessége (szerelt légcsatorna: k=0.15mm; beton légcsatorna k=2mm; falazott légcsatorna: k=4mm), de k/de értéke maximum 0.05 lehet. (A relatív érdesség számításakor az egyenértékĦ átmérĘt vagy a kör keresztmetszetĦ légcsatorna átmérĘt mm-ben kell helyettesíteni) A Reynolds szám és a relatív érdesség ismeretében a csĘsúrlódási tényezĘ értéke az alábbi Nikuradze diagramból vehetĘ. 2008/28/II. szám A kilépési veszteség ( k p' ' ) számítása: ' v p k U ' Ahol v (m/s) a kilépésnél a légcsatorna hálózat effektív keresztmetszetére vonatkoztatott sebesség, vagy a ventilátor névleges effektív felületére vonatkozó sebesség. Az adott szakasz névleges térfogatáramából az effektív sebességeket a folytonossági tétellel határozhatjuk meg: eff A h m V v ) / ( $ ahol Aeff az effektív felület (m2). M1. A rendeltetés besorolása

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes