Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-78 (Year: 2011, Number: 78)
Era: contemporary
Section: 3. melléklet a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 676

c) korlátozás elve: a sugárveszélyes területen foglalkoztatott munkavállalókat, az atomerõmû területén tartózkodó személyeket valamint a sugárveszélyes terület közelében élõ lakosságot érõ sugárterhelésére korlátok vonatkoznak. 3.3.19.0300. Meg kell határozni az atomerõmûvi blokkokhoz tartozó biztonsági, és védõövezetet, valamint az ott alkalmazandó építési és egyéb követelményeket, korlátozásokat. 3.3.19.0400. A sugárvédelmi tervezés során – felhasználva az atomerõmû rendszereinek elrendezési tervét – ki kell jelölni az ellenõrzött és felügyelt zónákat. Biztosítani kell minden zónában a belépés és a benntartózkodás ellenõrzését, valamint a becsült dózis alapján szükséges védõfelszereléseket. Gondoskodni kell a helyiségek légterének,felületi szennyezettségénekés a sugárforrásoknakaz ellenõrzésérõlaz egyes zónákonbelül és azokközött. Megfelelõ eszközöket kell tervezni, és intézkedéseket kell tenni a radioaktív szennyezõdés szétterjedésének korlátozása érdekében. 3.3.19.0500. A tervezés során figyelembe kell venni az atomenergia alkalmazásával összefüggõ munkahelyi egészségügyi,sugárvédelmi,valamintalétesítésselésüzemeltetésselkapcsolatosspeciálisegészségügyielõírásokat. 3.3.19.0600. Az atomerõmûvi blokk minden olyan részén, ahol az üzemeltetõ személyzet rendeltetésszerûen tartózkodik vagy tartózkodhat, biztosítani kell az ALARA-elvnek megfelelõ munkakörnyezetet normál üzem, várható üzemi események és tervezési üzemzavarok során egyaránt. 3.3.19.0700. Sugárveszélyes környezetben való tevékenység körülményeinek megtervezésénél az egyének sugárterhelését úgy kell korlátozni, hogy a lehetséges sugárterhelés-kombinációk nem okozhatják sem az effektív dózis, sem pedig a szerveket és szöveteket érõ egyenértékdózis korlátainak túllépését. 3.3.19.0800. A védelmi intézkedéseket optimálni kell az ALARA-elv érvényesülése érdekében. 3.3.19.0900. Amennyiben egy adott tevékenység várható kollektív dózisa nem haladja meg a 10 személy·mSv-et, valamint az egyéni maximális dózis értéke 1 mSv alatt marad, az optimálás elvét nem kell figyelembe venni. 3.3.19.1000. Elemezni kell a normál és a potenciális sugárterhelést az atomerõmû teljes területén, figyelembe véve a normál üzemet, a várható üzemi eseményeket és tervezési üzemzavarokat egyaránt annak érdekében, hogy az üzemeltetõ személyzetet, az atomerõmû területén tartózkodó személyeket és a lakosságot rendszeresen vagy potenciálisan érõ sugárzási dózisok megbecsülhetõk legyenek. 3.3.19.1100. Minden dózisbecslésnek megfelelõen konzervatívnak kell lennie, hogy a belsõ és külsõ sugárterhelés-számításokban meglévõ bizonytalanságokat figyelembe vegyék. A számításokhoz fel kell használni a rendelkezésre álló mérési adatokat is. 3.3.19.1200. A dózisbecslésnek be kell mutatnia a legnagyobb egyéni éves dózisértéket és az átlagos kollektív dózisértéket. A telephelyen, nem sugárveszélyes munkakörben foglalkoztatott személyek dózisterhelését a telephely sugárzási jellemzõibõl várható dózisterhelésük maximális értékének becslésével kell meghatározni. 3.3.19.1300. A telephelyen kívül élõ lakosság dózisterhelését olyan számított dózisértékek alapján kell meghatározni, melyek a kritikus csoportra vonatkoznak, és figyelembe veszik a mesterséges forrásokból származó külsõ és belsõ sugárterheléseket is, az orvosi eredetû sugárterhelés kivételével. 3.3.19.1400. A tervezési folyamat során számításokkal kell megbecsülni, hogy egy adott rendszer üzemeltetése milyen mértékben járul hozzá a munkavállalók egyéni és kollektív sugárterheléséhez. A sugárterhelés becslésekor figyelembe kell venni a szomszédos rendszerekbõl és a levegõben lévõ radionuklidokból származó járulékot is. Értékelni kell a rendszer tervezett felülvizsgálata, karbantartása, komponenseinek javítása, cseréje során fellépõ sugárterheléseket is. Azonosítani kell azokat a rendszereket, amelyek jelentõs mértékben hozzájárulnak a munkavállalók kollektív sugárterheléséhez. 3.3.19.1500. Az üzemeltetéshez szükséges rendszereket, rendszerelemeket úgy kell megtervezni, hogy azatomerõmûüzemeltethetõlegyennagydózisteljesítményûzónákbanvalótartózkodás,ésmunkavégzésnélkülis. 3.3.19.1600. A nagy aktivitású tárgyak kezelésére távmûködtetésû eszközöket kell tervezni és létrehozni. 3.3.19.1700. Ki kell építeni azt a rendszert, amellyel – a hatósági dózisértékelési rendszer mellett – az üzemeltetõ rendszeres idõközönként elvégzi a munkavállalók sugárdózisainak mérését és értékelését. A rendszernek biztosítania kell a dóziskorlátok betartását a kapott dózisinformációk gyakorisága mellett, megfelelõ adatokat kell szolgáltatnia a sugárvédelem optimalizálásához, továbbá biztosítania kell a dóziskorlátok túllépésének megfelelõen rövid idõn belül való észlelését. Dekontaminálás 3.3.19.1800. A dekontaminálás lehetõségét minden olyan helyen meg kell teremteni, ahol a munkavállalók sugárterhelését – az ALARA-elvnek megfelelõen – ily módon csökkenteni lehet. A radioaktív közegek szivárgásának megakadályozásával, az ürítõ-, légtelenítõ, valamint túlfolyóvezetékek zárt rendszerû kialakításával minimalizálni kell a dekontaminálás szükségességének mértékét. 3.3.19.1900. Biztosítani kell, hogy a radioaktív közeggel üzemszerûen érintkezõ vagy radioaktív szennyezõdésnek kitett rendszerelem anyaga, konstrukciója és kialakítása lehetõvé tegye a dekontaminálást és a dekontamináló oldat teljes eltávolítását. A dekontaminálási folyamatot úgy kell megtervezni, hogy az érintett rendszerelemek felületminõsége a dekontaminálás után is megfeleljen a követelményeknek. 3.3.19.2000. Biztosítani kell az ellenõrzött zónáknak és az innen származó tárgyak ki- és bevitelének ellenõrzését és – amennyiben szükséges – a dekontaminálását. Radiológiai ellenõrzõ eszközök 3.3.19.2100. Megfelelõ eszközöket kell tervezni a sugárzási helyzet mérésére, melyek a normál üzem, várható üzemi események és tervezési üzemzavarok során egyaránt képesek megfelelõ pontossággal mérni, valamint kijelölt helyeken baleseti helyzetben is alkalmasak információ szolgáltatására. A mérõeszközöknek alkalmasnak kell lenniük legalább:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/56c523463ad7f94a02051f34386ca5267722f5d2/dokumentumok/68e3ea36dfd4c52213be4a94d3f7ac14072c077f/letoltes