Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-78 (Year: 2011, Number: 78)
Era: contemporary
Section: 6. melléklet a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 1189

e) a normál üzem, a várható üzemi események és tervezési üzemzavarok során is leadja a környezetbe, tekintet nélkül az átmeneti tároló kiszolgálhatóságára, vagy külsõ erõforrások elérhetõségére. 6.2.2.0500. Biztosítani kell, hogy a hõátadási viszonyok kedvezõtlen változása esetén is megfelelõ hõelvonás valósuljon meg, amely lehetõvé teszi a kiégett üzemanyag és a nukleáris létesítmény károsodásának elkerülését normál üzem, várható üzemi esemény és tervezési üzemzavarok során. A hõelvonási tartalék mértékének meghatározásakorfigyelembekellvenniaszámításimódszerekbenésakiindulóadatokbanrejlõbizonytalanságokat. 6.2.2.0600. A tervezéssel ki kell zárni a fûtõelemkötegek geometriájának olyan megváltozását, amely károsan hat a hõátviteli folyamatra, vagy megakadályozza a fûtõelemkötegek kivételét a tároló pozícióból. 6.2.2.0700. Az átmeneti tároló termohidraulikai jellemzõinek elemzésével igazolni kell, hogy tervezési alap részét alkotó normál üzem, a várható üzemi események és a tervezési üzemzavarok során nem következhet be a hûtés olyan kimaradása,amelyakiégett üzemanyaghõmérsékleténeknemmegengedhetõmértékûnövekedéséteredményezné. 6.2.2.0800. Az átmeneti tárolóban keletkezõ hõmennyiség megbízható mérését a tervben biztosítani kell. Amennyiben ez a technológiai rendszer sajátosságaiból adódóan ésszerûen nem megoldható, a megfelelõ számítási módszert kell alkalmazni. A tároló konstrukciójával kapcsolatos tervezési követelmények 6.2.2.0900. Az építészeti konstrukció és az átmeneti tároló technológiai rendszerei kialakításának biztosítani kell, hogy a biztonsági földrengésbõl adódó elmozdulások hatására a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek és a fûtõelemkötegek ne sérüljenek. 6.2.2.1000. Tervezési célkitûzés a fûtõelemkötegek meghibásodásának kizárása normál üzem, a várható üzemi események és a tervezési üzemzavarok során, továbbá a kiégett üzemanyag hûthetõségének fenntartása. Ezen célkitûzések figyelembevétele érdekében a kiégett üzemanyag-tárolási hõmérséklet határértékeit megfelelõ mértékû biztonsági tartalékkal kell meghatározni. 6.2.2.1100. Amennyiben a fûtõelemkötegek tárolása inert gáz közegben történik, úgy biztosítani kell a gázkörnyezet meglétének ellenõrzését, szükség szerinti pótlását. 6.2.2.1200. Az átmeneti tárolóban, az alkalmazott mûszaki megoldástól függõen, a tárolóegységbe helyezést megelõzõen, vagy az onnan történõ kivétel után, a fûtõelemkötegek ideiglenes, biztonságos elhelyezését meg kell oldani. 6.2.2.1300. A védõgázzal töltött és hermetikusan lezárt tárolócsõben kialakuló túlnyomás értékét kellõ konzervativizmussal kell meghatározni úgy, hogy a fûtõelemkötegek sérülése ne következzen be. 6.2.2.1400. A radiolízis lehetõségét és annak lehetséges következményeit figyelembe kell venni a nukleáris létesítmény tervezése során. 6.2.2.1500. Az átmeneti tárolóban, különösen a fûtõelemkötegekkel végzett, vizuális ellenõrzést igénylõ mûveletekhez, megfelelõ megvilágítást kell biztosítani. A kezelõ- és átrakórendszerekkel kapcsolatos követelmények 6.2.2.1600. A fûtõelemkötegeket kezelõés átrakó rendszerek tervezésével biztosítani kell, hogy a fûtõelemköteg-kezelési mûveletek biztonságosak legyenek, valamint a fûtõelemkötegek, a tároló- és szállítóeszközök ne sérüljenek normál üzem, várható üzemi események és tervezési üzemzavarok alatt. 6.2.2.1700. Amennyiben az átmeneti tárolóban a fûtõelemkötegek egyenkénti mozgatása szükséges, intézkedéseket kell tenni a fûtõelemkötegek leejtésének megakadályozására. A helyiségek, rendszerelemek kialakításával és az alkalmazott technológiával biztosítani kell, hogy egy ilyen esemény eredményeként se sérüljön a fûtõelemköteg oly mértékben, aminek következtében a tároló- vagy szállítószerkezetben való elhelyezést megakadályozó deformáció állna be. 6.2.2.1800. Amennyiben az átmeneti tárolóban a fûtõelemkötegek mozgatása csoportosan történik, az alkalmazott tartószerkezet méretezésének biztosítania kell, hogy normál üzem, várható üzemi események és tervezési üzemzavarok során a fûtõelemkötegek hermetikussága nem sérül. 6.2.2.1900. A fûtõelemkötegek mozgatására szolgáló rendszereket az alkalmazott technológiától függõen, a fûtõelemkötegeket tartalmazó szállítási és tárolási egységek ejtésére kell méretezni. 6.2.2.2000. A fûtõelemkötegeket kezelõ- és átrakó rendszerekben a fûtõelemkötegek megfogása csak olyan szerkezettel történhet, amely vagy biztosan fogja az emelt egységet, vagy ellenkezõ esetben nem emeli meg. A már megfogott fûtõelemköteg elengedése csak külsõ erõ hatására történhet. A villamosenergia-ellátáskimaradása esetén a megfogó az emelt egységet nem engedheti el. A meghibásodott megfogók mozgás-tiltásának oldását biztosítani kell. 6.2.2.2100. A fûtõelemkötegek mozgatására szolgáló rendszereket kézi mûködtetéssel is el kell látni, amely biztosítja a fûtõelemkötegek biztonságos pozícióba helyezését a villamosenergia-ellátás kimaradás esetén. 6.2.2.2200. Amennyiben a fûtõelemkötegek tárolásra való elõkészítése során hõfejlõdésseljáró tevékenységekre kerül sor, intézkedések szükségesek a hidrogénfejlõdés korlátozására, valamint a robbanásveszélyes koncentrációk kialakulásának megakadályozására. 6.2.2.2300. Meg kell határozni a minimális, nukleáris biztonsággal kapcsolatos mûszerezést, mellyel az átmeneti tároló üzemeltethetõ. A minimális mûszerezés alkalmasságát igazolni kell. 6.2.2.2400. Az átmeneti tároló biztonságos és megbízható üzemeltetéséhez szükséges rendszereket, rendszerelemeket, különös tekintettel az optikai rendszerekre, a normál üzem, a várható üzemi események és a tervezési üzemzavarok alatt várható környezeti hatások és sugárdózis figyelembevételével kell kialakítani. 6.2.3. A szállítással kapcsolatos követelmények 6.2.3.0100. A fûtõelemkötegek szállítására szolgáló konténert, mind az átmeneti tároló, mind az átmeneti tárolóba történõ beszállítás kiindulópontjának, továbbá az átmeneti tárolóból való kiszállítás célállomásának számító nukleáris létesítmény technológiai rendszereivel történõ kiszolgálás figyelembevételével kell megtervezni, kiválasztani. Ha ez nem megvalósítható, akkor az induló és a célállomás kialakításával kell biztosítani a rendelkezésre álló konténerek kiszolgálhatóságát. 6.2.3.0200. A szállítókonténer tervezési alapját a szállítandó fûtõelemkötegek jellemzõi, a szállítás kiinduló és végpontjának számító nukleáris létesítmények tervezési alapja, valamint a két létesítmény közötti szállítási útvonal jellemzõinek figyelembevételével kell meghatározni. 6.2.3.0300. A szállítókonténernek a jól dekontaminálható bevonattal kell rendelkeznie. 6.2.3.0400. A szállítókonténer tervezése során el kell készíteni azokat a dokumentumokat, amelyek a normál üzem, a várható üzemi események és a tervezési üzemzavarok során végrehajtandó teendõket meghatározzák. 6.2.3.0500. Amennyiben a fûtõelemkötegek szállítása az átmeneti tárolóval azonos vagy érintkezõ telephelyrõl történik, és kizárható a telephelyen kívüli szállítás igénye, elegendõ a két létesítmény esetében meghatározott kezdeti események és a konténer telephelyen belül történõ szállításával, a létesítményekben történõ kezelési és emelési mûveletekkel összefüggõ kezdeti események vizsgálata és az ezeknek megfelelõ, a tervezési alap részeként meghatározott tervezési követelmények teljesítésének igazolása. 6.2.3.0600. A szállítókonténerrendszereinekosztályba sorolását,a biztonsági funkciók meghatározását,az általánosés specifikus tervezési követelményeket, a funkciópróbákkal, karbantartással, a felülvizsgálatok gyakoriságával kapcsolatos követelményeket a szállítás és a szállítás kiinduló és végpontjának számító létesítmények követelményei alapján kell származtatni. 6.2.4. Mûszerezés, irányítástechnika, informatika 6.2.4.0100. Ellenõrzõ és mérõmûszerezést kell biztosítani a normál üzem, a várható üzemi események és tervezési üzemzavarok alatt a biztonsági funkciók, rendszerek, rendszerelemek ellenõrzésére, így különösen azon nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek, rendszerelemek üzemi paramétereire, amelyek befolyásolhatják a maradványhõ elvezetését, a fûtõelemkötegek és az átmeneti tároló integritását, továbbá azon információkra, amelyek szükségesek az átmeneti tároló biztonságos és megbízható üzemeltetéséhez. 6.2.4.0200. Megfelelõ kommunikációs rendszert kell kiépíteni a különbözõ helyszínek közötti információáramlás és utasítástovábbítás céljából. Kommunikációs kapcsolatot kell biztosítani olyan külsõ szervezetek felé is, akiknek a tevékenységére szükség lehet normál üzem, várható üzemi esemény, tervezési üzemzavar és baleset során. A kommunikációs rendszerek semmilyen káros vagy zavaró hatással nem lehetnek a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerekre, rendszerelemekre. 6.2.4.0300. A mûszer- és irányítástechnikai rendszerek kialakításával és alkalmazásával biztosítani kell az átmeneti tároló nukleáris biztonsága szempontjából fontos paraméterek mérését, az egyes rendszereknek, rendszerelemeknek adott utasítások és a mérési eredmények automatikus regisztrálását, archiválási lehetõségét olyan módon, hogy a várható üzemi események és tervezési üzemzavarok nyomon követése, késõbbi idõpontban történõ elemzése elvégezhetõ legyen. 6.2.4.0400. Az ellenõrzõ és mérõmûszerek egy részének alkalmasnak kell lennie arra, hogy információt adjanak az átmeneti tároló állapotáról baleset kialakulása során is, a baleset-elhárítási döntéshozatal számára. 6.2.4.0500. A nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek, rendszerelemek villamos betáplálását olyan forrásból, forrásokból kell biztosítani, amelynek megbízhatósága összhangban van a rendszer, rendszerelem biztonsági osztályával, teljesítményigényével. A mûszeres ellenõrzés, vészjelzés és kommunikációs feladatokat ellátó rendszerek, rendszerelemek villamos betáplálását – a szükséges mértékben – szünetmentes forrásról kell biztosítani. 6.2.4.0600. Számítógép, vagy más programozható eszköz biztonsági funkcióra való alkalmazásakor igazolni kell, hogy a programozható eszköz és a program tervezése, gyártása és telepítése kielégíti a biztonsági követelményeket. 6.2.4.0700. A nukleáris biztonság szempontjából fontos ellenõrzõ és mérõrendszereket, rendszerelemeket úgy kell tervezni, hogy meghibásodásuk, vagy a mérendõ mennyiség méréshatáron kívülre kerülése észlelhetõ legyen. 6.2.4.0800. A vezénylõterem kialakításának szükségességét normál üzem, várható üzemi események és tervezési üzemzavarok során elõálló üzemállapotok figyelembevételével kell meghatározni. Amennyiben az átmeneti tárolási technológiára tekintettel szükséges, vezénylõtermet kell kialakítani úgy, hogy a rendszerek, rendszerelemek hibáitól és az ezekbõl eredõ hatásoktól függetlenül meglegyenek a vezénylõtermi munkavégzés feltételei. 6.2.4.0900. Amennyiben vezénylõterem létesül, elégséges kijelzõ-, beavatkozó- és archiváló- eszközöknek kell az operátor rendelkezésére állnia, és ezen kívül a vezénylõteremben biztosítani kell:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/56c523463ad7f94a02051f34386ca5267722f5d2/dokumentumok/68e3ea36dfd4c52213be4a94d3f7ac14072c077f/letoltes