Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 157

g) van-e megfigyelhetĘ hiányosság, korrózió okozta vagy egyéb károsodás akár a szekrényen, akár a benne lévĘ szerelvényeken, 3.4.2.1. a tárolt felszerelés és a szekrény sérülésmentes legyen, nem lehet rozsdás vagy lyukas; a tartozékként elhelyezett vízzáró lapos tömlĘket át kell hajtogatni; az áthajtogatás során szemrevételezéssel ellenĘrizni kell a tömlĘ állapotát; a sérült, szennyezĘdött tömlĘt cserélni kell, 3.4.3. az éves ellenĘrzés és karbantartás során az általános és a féléves feladatokon felül a szekrényben elhelyezett szerelvények állapotát ellenĘrizni kell, gyakorlati próbával a föld alatti vagy föld feletti tĦzcsapkulcs, vagy az egyetemes kapocskulcsok megfelelĘsségét és biztonságos használhatóságát (a kulcsokon rendellenes deformáció, repedés nem megengedett); ha szükséges az állványcsĘ megfelelĘ mĦködtethetĘségét vagy az áttétkapocs állapotát; a sugárcsĘ megfelelĘsségét, biztonságos és könnyĦ mĦködtethetĘségét, 3.4.3.1. a szekrényen és a felszereléseken a gyártó által elĘírt karbantartásokat el kell végezni, 3.4.3.2. a vizsgálat során nem megfelelĘnek minĘsített tartozékokat cserélni kell. 3.4.4. A szerelvényszekrények egyes tartozékait 5 évenként kell felülvizsgálni és nyomáspróbázni, 3.4.4.1. amennyiben a szerelvényszekrényben az MSZ EN 14540 szabványnak megfelelĘ szivárgásmentes lapos tömlĘk vannak elhelyezve és azok nyomáspróbáját, a vonatkozó MSZ EN 671-3 szabvány elĘírásai szerint végzik el és dokumentálják, úgy azt megfelelĘnek kell tekinteni; a szabványtól eltérĘ felülvizsgálati eljárás egyenértékĦségének megállapítására az OKF jogosult, 3.4.4.1.1. a nyomáspróba során az 1 rész VI. fejezetének 14. függeléke szerint kell eljárni, 3.4.4.2. amennyiben a szerelvényszekrényben nem az MSZ EN 14540 szabványnak megfelelĘ szivárgásmentes lapos tömlĘ van elhelyezve, úgy a nyomáspróbát 1. rész VI. fejezetének 10. pontja szerint kell elvégezni, 3.4.5. a tömlĘkön a nyomáspróbát az 1. rész VI. fejezetének 10. pontjában meghatározottak szerint kell jelölni. 3.4.6. A föld alatti tĦzcsaphoz elhelyezett állványcsövön idomszerrel ellenĘrizni kell a csatlakozó menet épségét; a föld alatti tĦzcsap kifolyócsonkjával egyezĘ csonkra függĘleges helyzetben felszerelt állványcsövön a szerelvények zárt állásában 1,0 MPa túlnyomású vízzel tömítettségi próbát kell végezni, a vizsgálat eredményes, ha 2 perc vizsgálati idĘ alatt a kiömlĘ ágakon szivárgás nem tapasztalható, 3.4.7. az ellenĘrzéseket és karbantartásokat az MSZ EN 671-3 7. pont szerint vagy az OKF által megállapított egyenértékĦ módon kell dokumentálni, 3.4.8. a tĦzvédelemnek az ellenĘrzés és karbantartás ideje alatt az MSZ EN 671-3 8. pontnak, vagy az OKF által megállapítottaknak kell megfelelnie. 2008/28/II. szám 3.5. Medencék, tartályok (továbbiakban: víztárolók) és egyéb vízforrások: 3.5.1. a víztárolókat félévente kell ellenĘrizni, karbantartani, ötévenként felülvizsgálni és egyes elemeket nyomáspróbázni, 3.5.2. a féléves ellenĘrzés és karbantartás során az 1. rész III. fejezetének 2. pontjában meghatározott általános feladatokon felül meg kell vizsgálni a víztárolók vízszintjét (vízmennyiségét), az utántöltésre való szerelvények állapotát, szükség szerint a szívóvezeték állapotát, a lábszelep mĦködĘképességét, 3.5.2.1. szükség esetén a víztárolót algátlanítani, takarítani, iszaptalanítani kell, nagymértékĦ szivárgás észlelése esetén a szivárgást meg kell szüntetni, 3.5.2.2. fémbĘl készült tartályok esetén azokat szükség szerint rozsdátlanítani és festeni kell, 3.5.3. az ötéves felülvizsgálat során az általános és féléves feladatokon felül el kell végezni;

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes