Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 905

c) szabadtéren elhelyezett minden fogyasztói berendezés. Nem tárgya e fejezetnek az új berendezések üzembe helyezése elĘtt vagy üzembe helyezése során elvégzendĘ vizsgálat eljárásainak ismertetése. Nem vonatkozik e fejezet az áramszolgáltatói elosztóhálózatokra, a vasutak munkavezetékeire, a jármĦvek villamos berendezéseire és a bányák mélyszinti (föld alatti) erĘsáramú berendezéseire, továbbá az olyan hordozható berendezésekre, amelyekben az áramforrás a berendezés részét képezi. Nem vonatkozik e fejezet azokra a gyógyászati berendezésekre, amelyek villamos áramnak a beteg testén való keresztülvezetésére szolgálnak, továbbá a villamos vontatás készülékei (beleértve a vasúti jármĦvek villamos szerkezeteit és a jelzĘkészülékeket), az autók villamos szerkezetei (beleértve a villamos autókat), a hajófedélzeti, mobil és rögzített partközeli létesítmények villamos berendezései, a repülĘgépek villamos berendezései, azok a közvilágítási villamos berendezések, amelyek a közcélú hálózat részei. 2008/28/II. szám 1.4. A felülvizsgálatot végzĘk szakképesítési követelményei 1.4.1. A vizsgálatok vezetését és abban érdemi munka folytatását csak olyan személy végezheti, aki a jogszabályban meghatározott erĘsáramú berendezések idĘszakos felülvizsgálója szakképesítéssel rendelkezik. 1.4.2. Az „A” és „B” tĦzveszélyességi osztályba tartozó (továbbiakban: robbanásveszélyes) helyiségek és szabadterek villamos berendezéseinek vizsgálatához a 3. rész I. fejezet 1.4.1. pontban meghatározottakon felül a sújtólég- és robbanásbiztos villamosberendezés-kezelĘ szakképesítés is szükséges. 1.4.3. A robbanásveszélyes helyiségek és szabadterek villamos berendezéseinek felülvizsgálatát két, vagy több személy együttesen végezheti, ha a meghatározott szakképesítésekkel külön-külön rendelkeznek. 1.5. A felülvizsgálat akkor kezdhetĘ meg, ha a felülvizsgáló rendelkezik a vizsgált létesítmény tĦzveszélyességi osztályba sorolásával, az elsĘ idĘszakos felülvizsgálat esetén a vizsgálat tárgyát képezĘ építmény, szabadtér villamos berendezéseire vonatkozó tervezĘi és kivitelezĘi nyilatkozattal, az elĘzĘ vizsgálat minĘsítĘ iratával, valamint a robbanásveszélyes helyeken alkalmazott robbanásbiztos szerkezetek irataival. 1.6. A villamos berendezések felülvizsgálatát a vizsgálat idĘpontjában érvényes jogszabály, vonatkozó követelmény elĘírásai alapján kell elvégezni, illetĘleg a berendezést minĘsíteni. A felülvizsgálat és a létesítés idején érvényes elĘírások közül az enyhébb elĘírás a minĘsítés alapját képezheti, ha idĘközben a helyiség jellege, vagy zóna besorolása nem változott. 1.7. A felülvizsgálat alkalmából meg kell állapítani a villamos berendezés környezetének jellegét és a hely zóna besorolását. 1.8. A felülvizsgálatnak ki kell terjednie azokra a hordozható berendezésekre is, amelyek a felülvizsgálat idején a vizsgált helyiségben találhatók - függetlenül attól, hogy a készülék kinek a tulajdona -, valamint azokra, amelyeket az üzem nyilatkozata szerint a technológiából kifolyóan ott rendszeresen használnak, de nem kell ellenĘrizni azt, hogy minden itt használatos hordozható berendezés vizsgálatra került-e. 1.9. Ahol a 3. rész I. fejezet szúrópróbát ír elĘ, azt annak feltételezésével teszi, hogy a karbantartások során minden berendezésen elvégezték a vizsgálatot, s, így a felülvizsgálattal csak azt kívánja ellenĘrizni, hogy a karbantartás során végzett vizsgálatok kellĘ rendszerességgel és alapossággal történtek-e. Ennek megfelelĘen, ha a szúrópróbák akár csak egyetlen olyan hibát is kimutattak; amelybĘl a karbantartási ellenĘrzések nem tökéletes elvégzésére lehet következtetni, a szúrópróbák alapján nem szabad a berendezést megfelelĘnek nyilvánítani. Ebben az esetben karbantartási ellenĘrzést kell végrehajtani, amely után a szúrópróbákat meg kell ismételni. A szúrópróbák helyének kiválasztását a vétetlenre kell bízni, és nem szabad e helyeket oly módon kijelölni, hogy a kijelölés módja a kiválasztás véletlenségét befolyásolja (nem szabad az azonos típusú, a hasonló elhelyezésĦ egyedeket kiválasztani, sem a kiválasztást a berendezés összefüggései alapján meghatározni). Az azonos jellegĦ szúrópróba elvégzésére kijelölt helyek száma poros, marópárás, meleg és robbanásveszélyes helyeken a kiválasztható helyek számának legalább 10%-a, de helyiségenként legalább 2, az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségĦ erĘsáramú villamos berendezések létesítésére vonatkozó követelmények elĘbb felsorolt elĘírásai alá nem tartozó helyeken a kiválasztható helyek legalább 5%-a, de helyiségenként legalább 1.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes