Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-78 (Year: 2011, Number: 78)
Era: contemporary
Section: 5. melléklet a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 967

d) az alkatrészek helytelen behelyezését az aktív zónába. 5.2.16.0800. Az aktív zóna nukleáris jellemzõinek megválasztásával kell biztosítani az atomreaktor inherens biztonságát, vagyis azt, hogy a hûtõközeg-vesztés, a hõmérséklet vagy a zónageometria-változás ne okozhasson szabályozhatatlan reaktivitás-növekedést sem normál üzemben, sem várható üzemi események alatt, sem tervezési üzemzavari viszonyok között. 5.2.16.0900. Az aktív zóna szubkritikusságának legalább 0,01-nek (keff  0,99) kell lennie mérgezetlen állapotban, ha a biztonságvédelmi elemek felhúzott, a szabályzó elemek pedig a zónába bevitt állapotban vannak és az aktív zóna reaktivitás-tartaléka maximális. A szubkritikusság meghatározásakor figyelembe kell venni a kísérleti berendezések által bevitt reaktivitást is. 5.2.16.1000. A konstrukciónak olyannak kell lennie, hogy az összes fûtõelem eltávolítható legyen üzemi eszközökkel az atomreaktorból bármely tervezési üzemzavart követõen. 5.2.16.1100. Szükség esetén a atomreaktorba indító-neutronforrást kell beépíteni. Az indító forrás intenzitását és elhelyezését úgy kell megválasztani, hogy a forrás atomreaktorba vitelekor az atomreaktor teljesítmény-ellenõrzése biztosítható legyen. Biztosítani kell, hogy a reteszelés ne tegye lehetõvé az atomreaktor indítását mindaddig, amíg az atomreaktor teljesítmény-ellenõrzése nem biztosított. A neutronforrás mozgatása távvezérléssel történik. 5.2.17. Az atomreaktor leállítása 5.2.17.0100. Biztosítani kell, hogy:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/56c523463ad7f94a02051f34386ca5267722f5d2/dokumentumok/68e3ea36dfd4c52213be4a94d3f7ac14072c077f/letoltes