Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2007-89 (Year: 2007, Number: 89)
Era: 2004-2010
Section: lásd még a 52/2003. (VIII. 15.) GKM-FVM együttes rendeletet.
Paragraph Index: 117

2. Az 5.1.9.2.1 és 5.2.9.3.1 pontban mindkét palackot alá kell vetni repesztési próbának, ha a keletkezett sérülések legalább akkorák, mint a kizárási feltétel. EN 14208:2004 Szállítható gázpalackok. Legfeljebb 1000 liter Ħrtartalmú, hegesztett, nyomástartó, gázszállító hordók elĘírásai. Tervezés és szerkezeti kialakítás 6.2.1.1, 6.2.1.5 és 6.2.1.7 EN 14140:2003 Szállítható, újratölthetĘ, hegesztett acélpalackok cseppfolyósított szénhidrogéngázokhoz (LPG-hez). Választható tervezés és szerkezeti kialakítás 6.2.1.1, 6.2.1.5 és 6.2.1.7 EN 13769:2003/A1:2005 Szállítható gázpalackok. Palackkötegek. Tervezés, gyártás, azonosítás és vizsgálat 6.2.1.1, 6.2.1.5 és 6.2.1.7 zárószerkezetekre EN ISO 10297:2006 Szállítható gázpalackok. Palackszelepek. MĦszaki követelmény és típusvizsgálat 6.2.1.1 EN 13152:2001 Cseppfolyósított szénhidrogéngáz palackja szelepének elĘírásai és vizsgálata. Önelzáró szelepek 6.2.1.1 EN 13153:2001 Cseppfolyósított szénhidrogéngáz palackja szelepének elĘírásai és vizsgálata. Kézi mĦködtetésĦ szelepek 6.2.1.1 idĘszakos vizsgálatra EN 1251-3:2000 Kriogén tartályok. Szállítható, vákuumszigetelésĦ, legfeljebb 1000 liter Ħrtartalmú tartályok. 3. rész: Üzemeltetési követelmények 6.2.1.6 EN 1968:2002/A1:2005 (a B melléklet kivételével) Szállítható gázpalackok. Acélból készült, varrat nélküli gázpalackok idĘszakos ellenĘrzése és vizsgálata 6.2.1.6 EN 1802:2002 (a B melléklet kivételével) Szállítható gázpalackok. AlumíniumötvözetbĘl készült, varrat nélküli gázpalackok idĘszakos ellenĘrzése és vizsgálata 6.2.1.6 2007/89. szám Hivatkozás A dokumentum címe A vonatkozó bekezdés EN 12863:2002/A1:2005 Szállítható gázpalackok. Oldott acetilén-palack idĘszakos felülvizsgálata és karbantartása 6.2.1.6 Megjegyzés: Ebben a szabványban az „üzembe helyezés elĘtti vizsgálaton” egy új acetilén palack végsĘ jóváhagyását követĘ elsĘ idĘszakos vizsgálatát kell érteni. EN 1803:2002 (a B melléklet kivételével) Szállítható gázpalackok. Ötvözetlen acélból készült, hegesztett gázpalackok idĘszakos ellenĘrzése és vizsgálata 6.2.1.6 EN ISO 11623:2002 (a 4. cikk kivételével) Szállítható gázpalackok. Kompozitpalackok idĘszakos ellenĘrzése és vizsgálata 6.2.1.6 EN 14189:2003 Szállítható gázpalackok. Palackszelepek felülvizsgálata és karbantartása gázpalackok idĘszakos felülvizsgálatakor 6.2.1.6 ” A 6.2.3 szakasz bevezetĘ szövegének helyébe a következĘ rendelkezés lép: „Ha egy nyomástartó tartályt nem a 6.2.2, ill. a 6.2.5 szakasz táblázatában felsorolt szabványok szerint terveznek, gyártanak és vizsgálnak, akkor olyan mĦszaki szabályzat elĘírásai szerint kell tervezni, gyártani és vizsgálni, amely azonos biztonsági szintet eredményez és amelyet az illetékes hatóság elismer. Ha egy adott területre a 6.2.2, ill. a 6.2.5 táblázatban szerepel szabványhivatkozás, akkor az illetékes hatóságnak két éven belül vissza kell vonnia az ugyanerre a területre vonatkozó mĦszaki szabályzat elismerését. Ez azonban nem korlátozza az illetékes hatóság jogát arra, hogy olyan mĦszaki szabályzatot ismerjen el, amely a tudományos és mĦszaki haladást követi, vagy olyan szakterületre vonatkozik, amelyre nincs szabvány, ill. olyan részterületet érint, amellyel a szabvány nem foglalkozik. Az elismert szabályzatok jegyzékét az illetékes hatóságnak meg kell küldenie az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság Titkárságának. A jegyzéknek tartalmaznia kell szabályzat(ok) címét, dátumát, tárgyát és elérhetĘségének részleteit. A Titkárság a jegyzékeket a honlapján nyilvánosságra hozza. A 6.2.1 szakasz követelményeit és a következĘ követelményeket azonban ki kell elégíteni.” A 6.2.4 szakaszban a 6.2.4.3.1 pont helyébe a következĘ rendelkezés lép, ezzel egyidejĦleg a 6.2.4.3.2 és a 6.2.4.3.3 pont számozása 6.2.4.3.1.2, ill. 6.2.4.3.1.3-re változik: „6.2.4.3.1 Gázzal töltött, kisméretĦ tartályok (gázpatronok) 6.2.4.3.1.1 Minden tartálynak ki kell állnia a forró vizes fürdĘben végzett tömörségi (szivárgásmentességi) próbát.” A 6.2.4 szakasz a következĘ, új 6.2.4.3.2 és 6.2.4.3.3 ponttal és a hozzátartozó 4) lábjegyzettel egészül ki: „6.2.4.3.2 Aeroszol csomagolások Minden aeroszol csomagolásnak ki kell állnia a forró vizes fürdĘben végzett tömörségi (szivárgásmentességi) próbát, vagy egy jóváhagyott, egyéb vízfürdĘs/vízfürdĘben végzett egyéb vizsgálatot. 6.2.4.3.2.1 Forró vizes fürdĘben végzett próba 6.2.4.3.2.1.1 A fürdĘ hĘmérsékletét és a próba idĘtartamát úgy kell megválasztani, hogy a belsĘ nyomás elérje azt a nyomást, amely 55 °C hĘmérsékleten kialakulna (vagy amely 50 °C hĘmérsékleten alakulna ki, ha a folyékony fázis 50 °C-on nem haladja meg az aeroszol csomagolás Ħrtartalmának 95%-át). Ha azonban a tartalom hĘre érzékeny, vagy az 2007/89. szám aeroszol csomagolás olyan mĦanyagból készült, amely az ily módon végrehajtott próba végrehajtani, de ezenfelül minden 2000 darab közül egy darabon a magasabb hĘmérsékleten kell a vizsgálatot elvégezni. 6.2.4.3.2.1.2 A vizsgálat során az aeroszol csomagoláson semmiféle szivárgásnak vagy maradandó alakváltozásnak nem szabad bekövetkeznie, kivéve a mĦanyag aeroszol csomagolásnál a lágyulás miatt bekövetkezĘ alakváltozást, feltéve, hogy nem szivárog. 6.2.4.3.2.2 Egyéb módszerek Az illetékes hatóság jóváhagyásával egyéb módszerek is használhatók, ha azonos biztonsági szintet eredményeznek, feltéve, hogy a 6.2.4.3.2.2.1, a 6.2.4.3.2.2.2 és a 6.2.4.3.2.2.3 pont követelményeit betartják. 6.2.4.3.2.2.1 MinĘségbiztosítási rendszer Az aeroszol csomagolások töltĘjének és a töltĘanyagok elĘállítójának rendelkeznie kell minĘségbiztosítási rendszerrel. A minĘségbiztosítási rendszernek a következĘket kell tartalmaznia

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/a5f985dc2b86d209b8eea512050f66723da8be78/dokumentumok/1339dfe4c7131187e52a7509c66b1b57e9bbdd6b/letoltes