Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2001-40 (Year: 2001, Number: 40)
Era: 1990-2004
Section: a 9/2001. (IV. 5.) GM rendelethez
Paragraph Index: 243

2. Tervezés 2.1. Általános előírások A nyomástartó berendezést minden meghatározó — a berendezés biztonságát a teljes élettartamra szavatoló — tényező figyelembevételével szakszerűen kell megtervezni. Az átfogó tervezési módszerek alkalmazásakor olyan megfelelő biztonsági tényezőket kell felvenni, amelyek — minden lényeges meghibásodási mód ésszerű figyelembevételével — elegendő biztonsági tartalékot jelentenek. 2.2. Megfelelő szilárdsági méretezés 2.2.1. A nyomástartó berendezést a tervezett üzemeltetéshez tartozó, valamint egyéb, ésszerű megítélés alapján előre várható terhelésre méretezni kell. Különösen az alábbi tényezőket kell figyelembe venni: — belső/külső nyomás, — környezeti és üzemi hőmérséklet, — statikus nyomás és töltettömeg az üzemelés és a vizsgálat körülményei között, — járműforgalomból, valamint szél- és szeizmikus hatásból származó terhelés, — tartókból, csatlakozó elemekből, csővezetékekből stb., eredő reakcióerők és nyomatékok, — korrózió, erózió, kifáradás stb. Ha a különféle terhelések egyidejűleg léphetnek fel, figyelembe kell venni az egyidejűség valószínűségét. 2.2.2. A megfelelő szilárdsági méretezés módszerei: — általában a 2.2.3. pontban leírt méretezési módszer, szükség szerint kiegészítve a 2.2.4. pont szerinti kísérleti tervezési módszerrel, vagy — a 2.2.4. pont szerinti kísérleti tervezési módszer, méretezés nélkül, ha a legnagyobb megengedhető nyomás (PS) és a térfogat (V) szorzata kisebb, mint 6000 bar× liter, vagy a PS× DN szorzat kisebb, mint 3000 bar. 2.2.3. Méretezési módszer

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/3b8e2fb1eb3f946003ef7a1e0b128707bfd98d63/dokumentumok/f45c962f74c685bf36549466b7c8c74d41b63dc1/letoltes