Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 940

2. A TRANSZFORMÁTOR VILLAMOS VÉDELME 2.1. Az 1,6 MVA-es és nagyobb teljesítményĦ olajtranszformátorokat gázvédelemmel és az olajhĘmérséklet mérĘ mĦszerrel kell ellátni. Állandó kezelĘ személyzettel vagy távjelzĘ berendezéssel ellátott állomásokban a hĘmérĘ a megengedett legnagyobb hĘmérséklet elérésekor adjon figyelmeztetĘ jelzést. Az állandó kezelĘszemélyzet és távjelzĘ berendezés nélküli helyen elhelyezett transzformátoroknál elegendĘ a hĘmérĘknek jelzés helyett maximum-mutatóval való ellátása. 2.2. A 10 MVA-es és nagyobb teljesítményĦ transzformátorokat olyan villamos védelemmel kell ellátni, amely a transzformátor belsĘ hibája esetén azt 1 s-on belül kikapcsolja.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes