Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 755

c) az álmennyezet vastagsága kisebb vagy egyenlĘ, mint a perforációk legkisebb méretének háromszorosa. 5.2.8.5. Az 5.2.8.3. és 5.2.8.4. pontokban leírt estekben az álmennyezet alatti érzékelĘk egyedi elbírálást figyelembe véve elhagyhatók. Az elbírálás során meg kell vizsgálni a perfo- D minimum 3D 2008/28/II. szám rációk típusát, számát és kiterjedését, az éghetĘ anyag típusát és mennyiségét, valamint azt, hogy a szellĘztetés kialakítása lehetĘvé teszi-e a füst álmennyezet feletti térbe való jutását. 5.3. Kézi jelzésadók elhelyezésének tervezésekor, azok számát úgy kell meghatározni, hogy megközelítésük az építmény bármely területérĘl 30 méteren belül megoldható legyen. 5.3.1. A tĦzvédelmi és a használatból fakadó kockázatot figyelembe véve a távolság csökkentethetĘ. 5.3.2. Általában a kézi jelzésadókat a padlószinttĘl 1,1 és 1,6 m közötti magasságba kell szerelni. 5.3.3. Minden kézi jelzésadónak azonosíthatónak, könnyen megközelíthetĘnek, továbbá szembĘl és oldalirányból jól láthatónak kell lennie. 5.3.4. Az oldal irányú láthatóság akkor biztosított, ha az elĘlap legalább 15 mm-rel kiemelkedik a fal, vagy burkolat síkjából. 5.4. TĦzriasztásra szolgáló hangjelzĘ eszközök 5.4.1. A hangjelzésnek olyan hangerĘt kell biztosítani, hogy a tĦzriasztás azonnal hallható legyen bármilyen környezeti háttérzaj esetén is. A tĦzriasztásra használt hang jellege (mintája) legyen az egész épületen belül azonos 5.4.1.1. A tĦzriasztásra szolgáló hangerĘ legalább 65 dB(A) legyen vagy legalább 5 dB(A)- lel nagyobb, mint a területen várható bármely 30 mp-nél hosszabb ideig fennálló zaj, melyet minden olyan ponton biztosítani kell, ahol a riasztás jelzésnek hallhatónak kell lenni. 5.4.1.2. Ha a hangjelzéssel alvó embereket kell felébreszteni (szálloda, kórház, stb.), akkor a minimális hangerĘnek 75 dB(A)-nek kell lenni az ágy fej felöli oldalánál. 5.4.1.3. A beltéri alkalmazásoknál a hangjelzĘtĘl mért 1 méter távolságon túl a hangerĘ nem lehet 120 dB(A)-nél nagyobb. 5.4.1.4. Szükség esetén a hangerĘ az IEC651 2.típusnak megfelelĘ mĦszerrel mérhetĘ (lassú válasz és 'A' súlyozású beállítással). 5.4.2. A tĦzriasztásra használt hang frekvencia tartománya olyan legyen, hogy az általában az épületben tartózkodók könnyen meghallják. A legtöbb ember azokat a hangokat hallja a legjobban, melyek energiájának legnagyobb része az 500 Hz és 2000 Hz közötti tartományba esik. 5.4.3. A riasztás-jelzĘ hangjelzĘk számát és típusát úgy kell megválasztani, hogy azok a 2. rész IV. fejezetének 5.4.1. pontjában javasolt hangerĘt biztosítsák. 5.4.3.1. Legalább két hangjelzĘt kell elhelyezni az épületben, még akkor is, ha egy is elegendĘ lenne a javasolt hangerĘ biztosítására. 5.4.3.2. TĦzszakaszonként, szintenként legalább egy hangjelzĘt kell felszerelni. 5.4.4. A tĦzriasztáshoz használt hangjelzésnek folyamatosnak kell lennie. EttĘl függetlenül frekvenciája és amplitúdója változhat. 5.4.5. A hangosító rendszer tĦzriasztásra történĘ alkalmazása lehetséges önállóan vagy a tĦzjelzĘ berendezés hangjelzĘinek kiegészítéseként (további információt közlĘ) kialakított módon. 5.4.5.1. TĦzriasztásra alkalmazható a hangosító rendszer is, ha az megfelel az MSZ EN 60849 nemzeti szabványban foglaltaknak, vagy azzal azonos biztonságot nyújtó módon van kialakítva. 5.4.5.2. A tĦzjelzĘ berendezés hangjelzĘ eszközeinek vezérlésével gondoskodni kell arról, hogy tĦzriasztás ideje alatt minden hangforrás bemenet automatikusan kapcsolódjon le, kivéve a tĦzvédelmi mikrofon(oka)t és azokat a beszéd modulokat (vagy ennek megfelelĘ üzenet generátorokat), melyek az üzenetet adják, 5.4.5.3. A tĦzjelzĘ berendezés által vezérelt hangjelzĘk, valamint a hangosító rendszer (szövegbemondás) mĦködése nem történhet egy idĘben. 2008/28/II. szám 5.4.6. A tĦzriasztásra szolgáló hangjelzés csak akkor használható más célokra, ha ugyanolyan módon kell reagálni rá, mint tĦz esetén, azaz azonnal ki kell üríteni azt a területet, ahol a tĦzriasztás szól, mégpedig a tĦzriadó tervben megadott menekülési útvonalakon keresztül. Ha máshogyan kell reagálni, akkor a tĦzriasztásra szolgáló hangjelzés csak egyéb, magyarázó információkkal együttesen használható. 5.5. FényjelzĘ eszközök. 5.5.1. TĦzriasztásra szolgáló fényjelzĘ eszközök tĦzriasztásra önállóan nem, csak a hangjelzĘk kiegészítésére lehet használni. 5.5.1.1. A tĦzriasztásra használt fényjelzĘknek jól láthatóknak és a területen használt egyéb fényjelzĘktĘl jól megkülönböztethetĘknek kell lenniük. 5.5.1.2. Megjegyzés: az érzékelĘhöz csatlakoztatott fényjelzĘ (másodkijelzĘ) nem minĘsül tĦzriasztásra szolgáló eszköznek. 5.5.1.3. A fényjelzĘk alkalmazása alkalmazásának feltételei a 2. rész IV. fejezetének 3.3. pontja szerinti egyeztetés során tisztázandók. 5.5.2. FényjelzĘ eszközök alkalmazhatók a tĦz helyének azonosítása megkönnyítésére, amely elĘsegíti a beavatkozást. Ennek érdekében a fényjelzĘ eszközök elhelyezése válhat szükségessé a szabad tereken, épületeken, helyiségekben. 5.5.2.1. A tĦz helyének azonosítását szolgáló fényjelzĘknek jól láthatóknak és a területen használt egyéb fényjelzĘktĘl jól megkülönböztethetĘknek kell lenniük. 5.5.2.2. A 2. rész IV. fejezetének 4.4.2 pontjában foglaltakat figyelembe véve az abban nem említett esetekre vonatkozóan a 2. rész IV. fejezetének 3.3. pontja szerinti egyeztetése során tisztázandó a fényjelzĘ eszközök alkalmazása. 5.6. A tĦzjelzĘ rendszer elsĘdleges céljain kívül, mint tĦz érzékelés és riasztás, a rendszer jelei más kiegészítĘ berendezések mĦködésének indítására is használhatók (különösen tĦzoltó berendezés, füst- vagy tĦzgátló ajtók, füstelszívó berendezés, füst- vagy tĦzcsappantyúk, szellĘztetés leállítás, lift vezérlés, biztonsági ajtók, stb.). 5.6.1. Egy kiegészítĘ berendezés mĦködése vagy hibája nem veszélyeztetheti a tĦzjelzĘ rendszer helyes mĦködését, valamint nem akadályozhatja meg egy másik kiegészítĘ berendezés tĦzeseti mĦködtetését. 5.7. A tervezésért és az a 2. rész IV. fejezetének 5. pontjában leírt dokumentáció teljességéért és pontosságáért a tervezĘ a felelĘs. A jogszabályban meghatározott esetekben a megrendelĘ szerzi be a létesítéshez szükséges hatósági engedélyt. 5.8. A tervezést végzĘ személynek a jogszabályban meghatározott képesítési követelményekkel (tĦzvédelmi szakvizsga) és jogosultsággal kell rendelkeznie. 2008/28/II. szám 6. A BERENDEZÉS TELEPÍTÉSE, SZERELÉSE. 6.1. A berendezést a dokumentációban leírtak szerint kell telepíteni, szerelni, elhelyezni. A felmerülĘ ellentmondásokat egyeztetés során kell megoldani. Ha a telepítés során kiderül, hogy a 2. rész IV. fejezetének 5. pontja szerint elkészített terv valamely okból nem megvalósítható, akkor minden szükségesnek látszó változtatást a tervezĘvel a 2. rész IV. fejezetének 3.3. pontja szerinti egyeztetés során kell tisztázni, és a kiegészítéseket a megvalósulási tervdokumentációba és a kivitelezĘi nyilatkozatba be kell vezetni. 6.2. A berendezés elhelyezésénél és a vezetékek vonalvezetésénél figyelembe kell venni minden olyan különleges veszélyt, amely az épület használata során felmerülhet. Robbanásveszélyes környezetben, a vonatkozó jogszabályokban és nemzeti szabványokban foglaltakat kell követni. 6.3. A kábelek és vezetékek szerelése 6.3.1. A vezetékezés szerelését a nemzeti szabályozásoknak megfelelĘen kell elvégezni. 6.3.2. Kábelcsatornák, és csövezések méretét úgy kell megválasztani, hogy a kábeleket könnyen be/ki lehessen húzni. LeszerelhetĘ, vagy lenyitható fedeleket kell biztosítani a hozzáféréshez. 6.3.3. A tĦzjelzĘ berendezés vezetékeit, kábeleit úgy kell vezetni, hogy elkerülhetĘk legyenek a káros hatások. A kábelezésnél elsĘsorban a következĘ tényezĘket kell figyelembe venni:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes