Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 1 Jelenleg a 15/2000. (XI.16.) KöViM rendelet
Paragraph Index: 1570

e) ha technológiai okokból lábszelepet, visszacsapó szelepet kell beépíteni, úgy a környezetszennyezés (szivárgás) elkerülésére megfelelĘ mĦszaki megoldás szükséges. 5.2. Az acél csĘvezetékek elĘszigeteltek legyenek. Helyszíni szereléskor csak a hegesztett kötési helyek vagy idomok szigetelése készülhet. Kóbor áramtól erĘsen veszélyeztetett helyeken (nagyfeszültségĦ vezeték, vasútvonal, villamosvonal, stb. közelsége) aktív védelmet kell létesíteni. 2008/28/II. szám 5.3. A csĘvezetékeket helyenként alátámasztva legfeljebb 1 mm szemcsenagyságú homokágyba kell fektetni. Az út alatt lefektetett vezetékek felett teherbíró, vagy a terhelést megfelelĘképpen elosztó burkolatot kell kiképezni. VédĘcsĘ használata nem szükséges megfelelĘ védelem esetén. 5.4. A csĘvezetékeket az aknák falán folyadékzáróan kell átvezetni. 5.5. Föld feletti tartályok alkalmazása esetén a csĘvezetékek a föld fölé helyezhetĘk, ha a tartályok és a kútoszlopok, vagy a töltĘ az úttest azonos oldalán van. 5.6. A tartályok és a csĘvezetékek összekötése után - még a kútoszlopok felszerelése elĘtt - közös tömörségi próbát kell tartani. 5.7. A töltĘállomás olajipari berendezéseinek technológiai szerelését végzĘnek rendelkeznie kell a vonatkozó elĘírás1 szerinti minĘsítéssel. 5.8. Egyebekben a vonatkozó elĘírásokat kell figyelembe venni.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes