Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2005-59 (Year: 2005, Number: 59)
Era: 2004-2010
Section: 3. számú melléklet a 89/2005. (V. 5.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 947

e) a hegesztett kötések száma a lehetõ legalacsonyabb legyen. 4.024. A nyomástartó rendszer, rendszerelem olyan kialakítású legyen, hogy akadályozza az anyaghibákból eredõ repedésterjedést. El kell kerülni az olyan állapotokat és kialakításokat, melyek a hûtõközeg nyomáshatároló felület szerkezeti elemeinek ridegtöréséhez vezethetnek. 4.025. Az elzáró szerelvényeket úgy kell elhelyezni a csõvezetékeken, hogy mûködtetésükkel minimalizálni lehessen az elõrelátható törések következményeit. Az 1. biztonsági osztályba sorolt rendszerekhez, rendszerelemekhez közvetlenül kapcsolódó csõvezetékek esetében az elzáró szerelvényeket olyan közel kell elhelyezni az elágazáshoz, amennyire csak lehetséges. 4.026. A nagynyomású rendszerek leürítõ és légtelenítõ csõcsonkjait vagy vezetékeit két elzáró szerelvénnyel kell ellátni. 4.027. A nyomás alatt álló rendszerekbe, rendszerelemekbe megfelelõ nyomáshatároló eszközt (pl. biztonsági szelepet) kell betervezni. Az aktív nyomáshatároló eszközöket úgy kell megtervezni, hogy mûködésük esetén a közvetlen környezetbe kikerülõ radioaktív anyag mennyisége a lehetõ legkevesebb legyen, valamint biztosítani kell a nyomáshatároló rendszerelemek idõszakos ellenõrzésének lehetõségét. 4.028. Minden nyomástartó edénynek és csõvezetéknek gépkönyvvel kell rendelkeznie. A gépkönyvnek tartalmaznia kell az alapvetõ mûszaki és adminisztratív adatokat, melyek az adott rendszert és rendszerelemet jellemzik. 4.029. A nyomástartó rendszerelemeknek megbízható és biztonságos állapotban kell lenniük a teljes, tervezett élettartamuk során. Biztosítani kell az alapanyag és a hegesztett kötések szemrevételezési, roncsolásmentes vizsgálattal történõ ellenõrzési, valamint tisztítási, lemosási, lefújási és javítási lehetõségét. Amennyiben a nyomástartó rendszerelem elhelyezési körülményei vagy a sugárzási viszonyok miatt az anyag állapotának vizsgálata nem valósítható meg a szokványos eszközökkel, akkor más módon kell biztosítani az elõírt tevékenységek végrehajtását. 4.030. A nyomástartó rendszerek, rendszerelemek tervezésekor figyelembe kell venni az anyagok fizikai, mechanikai tulajdonságainak radioaktív sugárzás hatására történõ megváltozását. 4.031. Biztosítani kell a levegõ elvezetésének lehetõségét feltöltés vagy leürítés esetén a nyomástartó rendszerekbõl, rendszerelemekbõl. Gondoskodni kell a munkaközeg és a kondenzációs termékek elvezetésérõl. 4.032. A nyomástartó rendszerek, rendszerelemek minden olyan elemét, amelyek külsõ falának hõmérséklete bármely tervezett üzemállapotban 60 °C-nál nagyobb és az üzemviteli személyzet megérintheti, hõszigeteléssel kell ellátni úgy, hogy a hõszigetelés külsõ felületének hõmérséklete ne emelkedjék 60 °C fölé. 4.033. Azokon a helyeken, ahol üzemeltetés közben idõszakos roncsolásmentes vizsgálatot irányoznak elõ, leszerelhetõ hõszigetelést kell alkalmazni. Az aktív zóna hûtõkör hõszigetelésének teljes hosszúságban szerelhetõnek kell lennie. 4.034. A csõvezetékek elemeit hegesztéssel kell egymáshoz rögzíteni. Oldható kötések csak ott alkalmazhatók, ahol a kapcsolódó rendszerelemek, szerelvények oldható kötéssel rendelkeznek, mert:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/75856988020759264e9c9f14431592e73688599d/dokumentumok/bc8d69e5334124eb851ec897fff39476bf30aea2/letoltes