Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2005-59 (Year: 2005, Number: 59)
Era: 2004-2010
Section: 3. számú melléklet a 89/2005. (V. 5.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 1010

b) a biztonsági rendszerek, rendszerelemek üzemképessége és megfelelõ teljesítõképessége. 5.052. Az ellenõrzésnek le kell fednie a teljes rendszer üzemelését (beleértve a biztonsági rendszer, rendszerelem kapcsolódó részeit, a normál és biztonsági villamos betáplálás közötti átkapcsolást és a kapcsolódó segédrendszerek üzemképességét is) a tervezésihez lehetõ legközelebb álló feltételek között. 5.3. VILLAMOS ÉS IRÁNYÍTÁSTECHNIKA 5.3.1. Alapelvek 5.053. Ellenõrzõ- és mérõmûszerezést kell biztosítani a normál üzem, a várható üzemi események és tervezési üzemzavarok alatt a biztonsági rendszerek, rendszerelemek paramétereinek ellenõrzésére. Külön figyelmet kell fordítani azon üzemi paraméterekre és rendszerekre, rendszerelemekre, amelyek befolyásolhatják a hasadási folyamatot, az aktív zóna hûtését, a remanens hõ elszállítását, a fûtõelem, a primerkör és a konténment integritását, illetve azon információkra, amelyek szükségesek az atomerõmû biztonságos és megbízható üzemeltetéséhez. 5.054. Minden olyan elõrelátható hibát, amely az atomerõmû egy vagy több paraméterét jelentõsen eltéríti a biztonságos értéktõl, azonosítani és értékelni kell annak érdekében, hogy a hiba elkerülhetõ, vagy hatása kiküszöbölhetõ legyen. 5.055. A biztonsági rendszer, rendszerelem mûszer- és irányítástechnikai konfigurációja, a rendszerelemek és a technológia közti jelfelület – ami az események bekövetkezésének detektálásához szükséges – direkt, ismert és egyértelmû kapcsolatban legyen a reaktorblokk viselkedésével, fizikai paramétereivel. 5.056. Azokban az esetekben, amikor a gyakorlatban nem megoldható a fizikai paraméter mérése esemény detektálására, akkor a helyette figyelembe vett származtatott paraméter ismert és szoros fizikai és idõbeni kapcsolatban kell, hogy álljon a detektálandó eseménnyel. 5.057. A jelátvitel során minden zavarást – az információt eltorzító körülményt – meg kell vizsgálni és intézkedni kell a zavarás lehetõ legkisebbre történõ csökkentésérõl. Biztosítani kell a biztonsági és ellenõrzõ irányítástechnikai rendszerek elválasztását, illetve visszahatás-mentességét. 5.058. Nem szabad módot hagyni arra, hogy a biztonsági rendszer, rendszerelem mûszer- és irányítástechnikai konfigurációja, mûködtetõ logikája, vagy a hozzátartozó adatok megváltoztathatók legyenek olyan alkalmi vagy készen található karbantartói vagy teszt megoldásokkal, amelyek nem arra a funkcióra tervezettek és biztosítottak, vagy nem állnak szigorú adminisztratív ellenõrzés alatt. 5.059. Ellenõrzõ- és mérõmûszerezést kell biztosítani a radioaktív anyagok elõfordulási helyeinek megfigyeléséhez és mennyiségének méréséhez minden olyan helyen, ahol a környezetbe történõ kibocsátásuk lehetséges. 5.060. A mûszer- és irányítástechnikai rendszerek kialakításával és alkalmazásával biztosítani kell az atomerõmû biztonsága szempontjából fontos és az atomerõmû állapotát jellemzõ üzemi paraméterek mérését, az egyes rendszereknek, rendszerelemeknek adott utasítások és a mérési eredmények automatikus regisztrálását, archiválási lehetõségét, lehetõvé téve a tervezési alapba tartozó üzemállapotok nyomon követését, késõbbi idõpontban történõ elemzését. 5.061. A mérési tartománynak le kell fednie a mért paraméter változásának teljes tartományát, beleértve az üzemi állapotok és a tervezési üzemzavarok jellemzõ értéktartományát is. Szükség esetén több, egymást átfedõ méréshatárú mérõkört kell alkalmazni. 5.062. A tervezés során figyelembe kell venni azon általános követelményeket, amelyeknek a rendszereknek, rendszerelemeknek teljes üzemidejük alatt meg kell felelniük. A rendszer elemeinek meg kell felelni a funkcionális, megbízhatósági, teljesítmény, környezetállósági követelményeknek teljes élettartamuk során. 5.063. Megfelelõ vezérlõ eszközöket kell alkalmazni a rendszerek, rendszerelemek üzemi állapotának létrehozása vagy megváltoztatása céljából, illetve megfelelõ szabályozási eszközöket kell alkalmazni üzemi paraméterek elõírt üzemi tartományban tartása céljából. 5.064. Az ellenõrzõ és mérõmûszerek egy részének alkalmasnak kell lenni arra, hogy információt adjanak az atomerõmû állapotáról a balesetek kialakulása során és után a balesetelhárítási döntéshozatal számára. 5.065. Biztosítani kell, hogy a biztonsági funkciót megvalósító mérés- és irányítástechnikai rendszer, rendszerelem mûködésével kapcsolatos követelmények ne sérüljenek. Amennyiben a követelménysértés valószínûségének elégséges mértékû csökkentése nem lehetséges, olyan tervezési megoldásokat kell alkalmazni, hogy meghibásodás esetén is megvalósuljon a biztonsági funkció. 5.066. A védelmi mûködéshez tartozó jelzések nem lehetnek önnyugtázóak, függetlenül attól, hogy a feltételezett kezdeti esemény fennáll vagy sem. A védelmi mûködéshez tartozó jelzések a határérték túllépés megszûnése után is csak a személyzet beavatkozásával legyenek nyugtázhatóak. 5.067. A biztonsági irányítástechnikai rendszerek villamos betáplálása olyan forrásból történjék, amelynek megbízhatósága összhangban van az irányítástechnikai rendszer biztonsági funkciójának, feladatának súlyával. 5.068. Meg kell határozni a biztonsággal kapcsolatos mûszerezés minimális konfigurációját, mellyel a reaktorblokk üzemeltetése már megengedhetõ, és ennek alkalmasságát igazolni kell. 5.069. A biztonsági ellenõrzõ- és mérõkészülékeket úgy kell tervezni, hogy a készülék meghibásodása, vagy a mérendõ mennyiség méréshatáron kívülre kerülése megfelelõ jelzés révén vagy valamilyen egyéb megbízható módon észlelhetõ legyen. 5.070. Megfelelõ kommunikációs rendszert kell kiépíteni a különbözõ helyszínek között információáramlás és utasítástovábbítás céljára. Kommunikációs kapcsolatot kell biztosítani olyan külsõ szervezetek felé is, amelyeknek a tevékenységére szükség lehet normál üzem, várható üzemi esemény és tervezési üzemzavar során. 5.071. Megfelelõ villamos energiaellátó rendszert kell tervezni az atomerõmû üzeméhez, mely biztosítja a biztonsági rendszerek, rendszerelemek mûködését a tervezési alapba tartozó összes üzemállapotban. 5.072. A tervezést olyan elismert elõírások, útmutatók és szabványok követelményeinek megfelelõen kell végezni, melyek alkalmasak magas szinten biztosítani a biztonsági osztályba sorolt funkciók, rendszerek, rendszerelemek által megkívánt funkcionalitást. 5.073. A villamosenergia-ellátó rendszernek része kell legyen egy olyan betáplálási módszer, mely a tervezési üzemzavari helyzetben, a külsõ energiaellátó hálózat teljes kimaradása esetén, automatikusan biztosítja a megfelelõ, a reaktor biztonságos leállításához és a leállítás után a remanenshõ elvezetéséhez szükséges rendszerek, rendszerelemek mûködéséhez szükséges energiaellátást, valamint független az országos hálózattól, az atomerõmû normál betáplálási rendszerétõl, és üzemképessége és üzemben tartása hosszú távon is biztosítható. 5.074. A villamos rendszerek, rendszerelemek terhelése a tervezési alapba tartozó összes üzemállapotban ne haladja meg a tervezési specifikációban meghatározott határértéket. 5.075. A nukleáris létesítmények normál villamosenergia-ellátó rendszerében bekövetkezett események nem csökkenthetik a létesítmény nukleáris biztonságát. 5.076. Meg kell valósítani a redundáns biztonsági villamosenergia-ellátó rendszerek, valamint a normál- és biztonsági villamosenergia-ellátó rendszerek fizikai elválasztását. Ahol a biztonsági villamosenergia-ellátó rendszerek és a normál villamosenergia-ellátó rendszerek fizikai elválasztása nem valósítható meg, ott más eszközökkel kell biztosítani, illetve bizonyítani a visszahatás-mentességet. 5.077. Technológiai terekben csak az ott elhelyezett technológiai rendszerelemekhez tartozó biztonsági kábeleket szabad vezetni. Ezeket a kábeleket olyan elválasztással kell ellátni, hogy a rendszerelem meghibásodásából eredõ veszélyekkel szemben védve legyenek. Redundáns rendszerekhez, rendszerelemekhez tartozó kábelek elválasztását úgy kell megvalósítani, hogy az egyik rendszer, rendszerelem meghibásodásából eredõ veszélyek a másik biztonsági rendszer, rendszerelem kábeleire ne hassanak ki. 5.078. Amennyiben a technológiai helyiségekben elkerülhetetlen a kábelek keresztülvezetése, a biztonsági kábeleket olyan elválasztással és védelemmel kell ellátni, hogy azok mûködõképessége a tervezési alapba tartozó bármely üzemállapotban a feladatuk ellátásához szükséges mértékben biztosítva legyen. 5.079. Láncolt villamos kapcsolatok csak olyan módon létesíthetõk, melyek a megbontásból eredõ nem szándékolt funkcióvesztést kizárják. 5.080. Valamely biztonsági mûködés lefutásakor jelzést kell biztosítani az üzemviteli személyzet számára arról, hogy mely kritérium megsértése váltotta ki a mûködést. A biztonsági beavatkozások tényleges megtörténtérõl megbízható információt kell szolgáltatni az üzemviteli személyzet számára. Ez elsõdlegesen folyamatváltozóból származzon, de ha ez nem biztosítható, akkor a végrehajtók állásjelzéseinek kell elegendõen megbízhatónak lenni. A biztonsági mûködések kézi indítására lehetõséget kell biztosítani. 5.081. A végrehajtó szervek feleljenek meg a meghajtandó armatúra, valamint a technológia által támasztott követelményeknek a tervezési alapba tartozó összes üzemállapot környezeti körülményei között. 5.082. A beavatkozó szerv megválasztásánál figyelembe kell venni azokat a többlet-igénybevételeket, melyeket a mechanikai nyomatékátvitel merevségébõl vagy nyomatékkapcsoló meghibásodásból adódhatnak. A többlet-igénybevételek elviselésére mind az armatúrát, mind pedig a végrehajtó szervet méretezni kell. 5.083. A végrehajtó szerv mûködését, annak korlátait és határait megszabó vezérlõ jeladók legyenek önmagukban olyan megbízhatóak, hogy azok várható meghibásodásai ne korlátozzák a végrehajtó szerv rendelkezésre állását. A végrehajtó szerv végálláskapcsolói általában legyenek függetlenek a mûködtetett armatúra hasonló elemeitõl. Ha ez nem biztosított, akkor a végrehajtó mechanikai végálláskapcsolója egyértelmû és megbízható mechanikai kapcsolatban legyen a beavatkozó szerv helyzetével. 5.084. A nyomatékkapcsolók, illetve mûködési algoritmusuk olyan legyen, hogy a be-, illetve átkapcsolási nyomaték-tranziensek ne váltsák ki a beavatkozó szerv megállítását. 5.085. A villamos végrehajtó szerveket üzembiztos, megfelelõ rendelkezésre állású hálózatról kell táplálni. Az energiaellátó rendszert úgy kell megtervezni, hogy az kellõ szelektivitással és hatékonysággal védjen a meg nem engedhetõ áram-igénybevételtõl. 5.086. A végrehajtó szervek fõ-, illetve vezérlõ áramköreiben dugaszolható (stekkeres) csatlakozást csak akkor szabad alkalmazni, ha az összecsatlakoztatott állapotról közvetlenül vagy közvetlen módon meg lehet gyõzõdni. A közvetlen ellenõrzést elõnyben kell részesíteni. 5.087. Az energiaellátó rendszereket, rendszerelemeket a biztonsági osztályba sorolás mellett a villamosenergia-ellátás megengedhetõ kimaradása szempontjából is csoportosítani szükséges. Ez alapján kell tervezni az atomerõmû villamos betáplálási hálózatát. 5.088. A szünetmentes energiaellátás kimaradása legfeljebb 3 másodperc, a létfontosságú energiaellátás kimaradása legfeljebb 1 perc lehet. 5.089. A biztonsági osztályba sorolt rendszerek, rendszerelemek mûködéséhez megfelelõ számú, független betáplálást kell biztosítani. 5.090. A biztonsági villamosenergia-ellátó rendszereket olyan átkapcsoló automatikával kell ellátni, amelyek az üzemi betáplálás eltûnésekor, vagy paramétereinek a tervben megengedett érték alá csökkenésekor vagy növekedésekor a tartalék betáplálásokat önmûködõen bekapcsolják. 5.091. A nukleáris létesítmények biztonsági rendszereihez tartozó rendszerelemeinek szünetmentes, illetve létfontosságú energiaellátását a független villamos energia betáplálásokon kívül szükségáramforrásról is biztosítani kell. A szükségáramforrásokat olyan kapacitásúra kell tervezni, hogy képes legyen a fogyasztó berendezéseket tervezési üzemzavari állapotban önállóan ellátni. 5.3.2. Blokkvezénylõ 5.092. Az atomerõmûben blokkvezénylõt kell kialakítani, ahonnan a reaktorblokk biztonságos állapotban tartását célzó tevékenységek végrehajthatók minden, a tervezési alapba tartozó üzemállapotban. 5.093. Elégséges kijelzõ és archiváló, valamint beavatkozó eszköznek kell az üzemviteli személyzet rendelkezésére állnia a blokkvezénylõben normál üzemi állapotra, a tervezési üzemzavari helyzetekre és baleseti helyzetekre is a következõk figyelembevétele mellett:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/870d5d225b3deeb09512fbd251da00840746af12/dokumentumok/8503b933ee1da8391c4b06f196ea339975869336/letoltes