Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 1159

2. TECHNOLÓGIAI TÜZELėBERENDEZÉS 2.1. Fogalom-meghatározások 2.1.1. Technológiai tüzelĘberendezés az a nyílt vagy zárt berendezés, amely a technológiai folyamat területén van elhelyezve és a tüzelés (hĘtermelés) a technológia része, függetlenül attól, hogy a hĘközlés közvetlen vagy közvetett (felületkezelĘ gépsor szárító-, beégetĘegysége, csĘkemence, védĘgázas hĘkezelĘ, fémolvasztó, kerámiaégetĘ, stb.). 2.1.2. Nyílt technológiai tüzelĘberendezés az a berendezés, amely az égési levegĘt külön védelem nélkül, közvetlenül a környezetbĘl kapja, és a berendezés egyéb részei (adagolóajtó, vizsgálónyílás, stb.) is lehetĘvé teszik, hogy a tĦztér és a környezet kapcsolata közvetlen legyen (légfüggöny nélküli nem gáztömör zárású figyelĘnyílással, stb.). 2.1.3. Zárt technológiai tüzelĘberendezés az a berendezés, amelyen a védelmi megoldás megakadályozza azt, hogy a környezĘ légtérben esetleg elĘforduló éghetĘ gáz vagy gĘz a tüzelĘberendezés lángjától, a tĦztér hĘmérsékletétĘl vagy a berendezés külsĘ felületi hĘmérsékletétĘl begyulladjon. 2.2. Követelmények 2.2.1. A technológiai tüzelĘberendezés tĦzveszélyességi osztályba sorolásakor a melegített anyag tĦzveszélyességi osztályát kell alapul venni az A-C tĦzveszélyességi osztályba tartozó anyagok esetében. A D és az E tĦzveszélyességi osztályba tartozó melegített (hevített) anyag esetén az olajtüzelés következtében a berendezés D tĦzveszélyességi osztályba tartozik az arra vonatkozó jogszabály szerint. 2.2.2. A technológiai tüzelĘberendezés biztonsági berendezései, összhangban a technológiai folyamathoz szükséges biztonsági berendezésekkel, szerkezetekkel és reteszelési rendszerrel, tervezéskor legyenek meghatározva. A tüzelĘberendezés általános védelmi megoldását a kezelési osztálynak és az arra vonatkozó jogszabálynak valamint a mĦszaki követelmény egyéb elĘírásainak megfelelĘen kell kialakítani. 2.2.3. Ha a technológiai tüzelĘberendezés A-C tĦzveszélyességi osztályba tartozó anyagot melegít, akkor - megoldás szükséges a kezelési osztály szerinti kivitelben arra, hogy veszélyhelyzetkor a tüzelĘolaj (fĦtĘolaj) betáplálása megszĦnjön (lángkioltás) és a tĦztér, valamint a tüzelĘberendezés közvetlen környezete vízmentes gĘzzel vagy oltógázzal elárasztható legyen; - a tüzelĘberendezés füstgázhĘmérséklete folyamatosan mérve legyen, az I. kezelési osztály (Gáz- és olajtüzelésĦ berendezések kezelési osztályba sorolás mĦszaki követelmény szerint) kivételével a füstgáz határhĘmérsékletérĘl automatikusan vezérelt módon legyen végrehajtva a lángkioltás és a tĦztér oltógĘzzel vagy oltógázzal való elárasztása. 2.3. A technológiai tüzelĘberendezést zárttá tevĘ védelmi módok 2.3.1. Zárt légellátásos védelemnél az égĘhöz az égési levegĘ tiszta levegĘjĦ pontról (veszélyességi övezeten kívülrĘl), zárt rendszerben érkezzen. Az égĘ reteszelése az égési levegĘ hozzávezetésének zavarára is meg kell, hogy történjen. 2.3.2. Lángzáras védelemnél a tĦztér az égĘvel együtt lángáthatolást megakadályozó (lemezes, stb.) védĘszerkezettel kerüljön elválasztásra a külsĘ környezettĘl. A lángzárat, vagy a lángzártípust a környezetben elĘforduló gázok, vagy éghetĘ gĘzök figyelembevételével az arra feljogosított szervvel minĘsíttetni kell. 2.3.3. ÉghetĘ anyag koncentrációérzékelĘs - a zárttal egyenértékĦ - védelem használata esetén: - Az érzékelĘ az égĘ légbeszívó nyílása közelében, 1 m átmérĘnél kisebb - vagy azzal egyenértékĦ - légbeszívó nyílás esetén nyílásátmérĘnyi távolságra, 1 m és az annál nagyobb légbeszívó nyílás esetén, pedig 1 m távolságra kerüljön elhelyezésre. TöbbégĘs tüzelĘberendezés esetén az érzékelĘk elhelyezését egyedileg kell megtervezni. 2008/28/II. szám - A gázkoncentráció-érzékelĘ a kezelĘ részére az alsó éghetĘségi (robbanási) határkoncentráció 20%-ának elérésekor jelezzen, és az alsó éghetĘségi (robbanási) határkoncentráció 40%-os értékénél a jelzéssel egy idĘben a 2.2.3. pont szerinti lángkioltás, valamint gĘzzel vagy oltógázzal való elárasztás történjen.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes