Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 410

11. Egyéb 11.1. Porrobbanás-veszélyes berendezés(ek) belsĘ terében, ha a szakhatóság elĘírja igen igen* * Robbanás elfojtó berendezést kell létesíteni. Vegyes rendeltetésĦ épületek esetében az 1-11. pontban szereplĘ rendeltetéseknél meghatározott követelmények figyelembevételével kell a tĦzjelzĘ és/vagy oltóberendezést létesíteni." 2008/28/II. szám BEÉPÍTETT TĥZVÉDELMI BERENDEZÉSEK II. FEJEZET BEÉPÍTETT TĥZOLTÓ BERENDEZÉSEK 1. ÁLTALÁNOS ELėÍRÁS. E fejezet valamennyi beépített tĦzoltó berendezésekre elĘírásokat állapít meg, melyeket az egyes oltóberendezés vonatkozó speciális elĘírások hiányában kell alkalmazni. 2. LÉTESÍTÉS. 2.1. Általános elĘírások. 2.1.1 Oltóberendezést jogszabály, illetékes tĦzvédelmi hatóság elĘírása által meghatározott helyen a tervezĘ megítélése szerint kell létesíteni, amelybe kizárólag jóváhagyott, az érvényes mĦszaki specifikációknak bizonyítottan megfelelĘ (megfelelĘségi tanúsítvánnyal vagy engedéllyel rendelkezĘ) rendszer elemek és oltóanyagok tervezhetĘek és építhetĘk be, és méretezési eljárás, szoftver alkalmazható. 2.1.2 Az önkéntesen (nem jogszabályi vagy hatósági kötelezés miatt) létesített berendezés esetében is e fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni, a tervjóváhagyás és használatbavétel kivételével. 2.1.3 Az e fejezetben meghatározottak érvényesek a berendezések felújításának, lényeges átalakításának vagy bĘvítésének esetében is.(Lényeges átalakítás többek között a sprinkler esetében ötnél több szórófej, gázzal-oltók esetében fúvókák számának változása, habbal oltó esetében a habgenerátorok vagy habsugárcsövek számának változása). 2.1.4 Nagy habkiadóságú habbal oltó berendezés esetén a védett tĦzszakaszokban elhelyezendĘ berendezések számát úgy kell megállapítani, hogy a habbal oltók mĦködésének kezdetétĘl számítva legfeljebb 5 perc alatt a tĦzszakasz teljes térfogata feltölthetĘ legyen. 2.2. Tervezés. 2.2.1 Oltóberendezést csak érvényes tĦzvédelmi szakvizsgával és a szakterületnek megfelelĘ építészeti-mĦszaki tervezĘi jogosultsággal rendelkezĘ személy tervezhet. 2.2.2 A oltóberendezésrĘl magyar nyelvĦ minden munkarészre kiterjedĘ kivitelezési tervdokumentációt kell készíteni, mely a kivitelezĘk, szerelĘk számára a megvalósításhoz szükséges és elégséges minden közvetlen információt, utasítást tartalmaz. 2.2.3 A tervdokumentációt a nemzeti szabványok elĘírásain túlmenĘen, a megrendelĘ vagy annak megbízottja igényeinek, valamint a kivitelezési technológiának megfelelĘ bontásban és jelrendszerrel, de legalább az alábbi tartalommal kell elkészíteni 2008/28/II. szám bd) Védett szakaszok és azok besorolása, be) A berendezés adatai: az adott tervezési feladat során érintett tulajdonságának, valamint a mĦködésének és az azt befolyásoló tényezĘknek az ismertetése rendszer paraméterekkel, bf) Vezérlések: a tĦzoltó központ, vagy a tĦzjelzĘ központhoz csatlakozó vezérlĘ eszközök (modulok) vezérlési feladatai, a vezérelt eszközök, a vezérlési összefüggések, idĘzítések és esetleges késleltetési idĘk. bg) Felügyelet, átjelzés: Az állandó felügyelet megoldásának módja. MeglévĘ létesítmény esetében, vagy abban az esetben, amikor a felügyelet biztosításának feltételei ismertek: a tulajdonos (bérlĘ, üzemeltetĘ, használó, stb.) nyilatkozata a felügyelet megoldásának módjáról. bh) Méretezési eljárás eredményei. bi) Automatikus átjelzés esetén az átjelzĘ típusa, az átjelzett információk bontása, az átjelzés vezérlésének logikai összefüggései, idĘzítése, késleltetése.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes