Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 952

5. BELSėTÉRI KAPCSOLÓBERENDEZÉSEK. 5.1. Ha a kapcsolótérben olajszigetelésĦ feszültségváltók vannak elhelyezve, akkor ezeket cellában (fülkében) kell elhelyezni. A feszültségváltókat a kisfeszültségĦ oldalon túlterhelés ellen, a nagyfeszültségĦ oldalon, pedig zárlat ellen védeni kell. 2008/28/II. szám 5.2. BelsĘtéri kapcsoló-berendezésben belsĘ kábelezésre – egyéb járulékos tĦzvédelem (különösen bevonat, elhatárolás) hiányában – kizárólag lángterjedést fékezĘ, mĦanyag köpenyĦ kábeleket szabad alkalmazni. 5.3. A kapcsoló-berendezések vezetékeinek legalább „C” tĦzvédelmi osztályba sorolt szigetelésĦeknek kell lenniük.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes