Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 a tĦz elleni védekezésrĘl, a mĦszaki mentésrĘl és a tĦzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
Paragraph Index: 1762

5. VILÁGÍTÁS 5.1. A létesítmények, berendezések megvilágítása a vegyi, kĘolaj- és gázipari villamos biztonságtechnika világítástechnikai igényei és követelményei, valamint a mesterséges világításra vonatkozó mĦszaki követelmények szerint. 5.2. A térvilágítás oszlopai csak A1, A2 anyagból készülhetnek és a tartályok védĘgödrébe nem telepíthetĘk. A lámpatestek, kapcsolók, biztosítékok és szerelvények elhelyezése a szabályzat és az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségĦ erĘsáramú villamos berendezések létesítési biztonsági szabályzatában foglaltak szerint. 5.3. A tárolótelepen egyedileg telepített lefejtĘ- és töltĘállomásokon legyen szükségvilágítás (fénytechnikai terminológia, lámpatestekre vonatkozó mĦszaki követelmények szerint), amely megfelelĘ számú hordozható, robbanásbiztos lámpával is megoldható. 2008/28/II. szám

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes