Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-45 (Year: 2004, Number: 45)
Era: 2004-2010
Section: követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) szerint kell meghatározni.
Paragraph Index: 717

4. Szerkezet 4.1. Épületszerkezet Az alapozást és talajvíz elleni szigetelést talajmechanikai szakvélemény alapján kell megtervezni. Az épületszerkezeti kialakítások feleljenek meg a korszerû energiatakarékossági elõírásoknak. Az épületszerkezetek megvalósíthatóak: — hagyományos, — iparosított vagy — vegyes technológiával. A szerkezet tervezésnél lehetõleg természetes anyagokat és bevonatokat kell alkalmazni. A tartószerkezetet és válaszfalszerkezeteket úgy kell kialakítani, hogy a késõbbi átalakítás lehetõségét biztosítsák. A nyílászáró szerkezeteket a fokozott igénybevétel és balesetveszély figyelembevételével kell kialakítani. Az ablakok biztosítsák a hatékony és balesetmentes szellõzést, megvilágítást, az egyszerû kezelhetõséget. A mélyen üvegezett szerkezeteket ütésálló üvegezéssel vagy üvegtörést és -kiesést gátló szerkezettel kell megvalósítani. A 6,0 m-nél nagyobb menetmélységû terekben szükséges a másodlagos természetes megvilágítás biztosítása. Acél ajtószárnyak csak az Országos Tûzvédelmi Szabályzat szerint elõírt tûzgátló ajtók lehetnek. A közösségi illemhelyek elválasztó falai lehetõleg lábakon álló könnyûszerkezetû, de idõtálló elemek legyenek, ajtóit kívülrõl is nyithatóvá kell tenni. A külsõ falak és a tetõk nyári hõterhelését mérsékelni (pl. növényzet, külsõ árnyékolók, átszellõztetett tetõk, zöldtetõk) kell. A kiálló falsarkokat legalább 2,0 m magasságig lekerekített élvédõkkel kell ellátni. A hidegpadlós helyiségeket 2004/45. szám legalább egy sornyi lábazatburkolattal kell szegélyezni, a PVC vagy linóleum burkolatú helyiségekbe a lábazat keményfából készüljön. 4.2. Épületgépészet Az intézményeket csak közmûvesített (szükség esetén helyi szennyvízkezeléssel) telekre lehet építeni. Valamennyi épületgépészeti követelménynél a pedagógiai programból kell kiindulni, és azokat a tervezési programban rögzíteni kell (ellátás színvonala, szakaszolás stb. szerint). (További elõírásokat az OTÉK tartalmaz.) Az épületgépészeti berendezések és szerelvények feleljenek meg a korszerû energiatakarékossági elõírásoknak. Vízellátás — csatornázás Egyéb követelmény hiányában az alábbi vízfogyasztással kell számolni: — tanulóként 30 liter/nap; — oktatók és kisegítõ személyzet 50—70 liter/nap; — fõzõkonyha, befejezõ konyha esetén adagonként 80—120 liter/nap; — a zöldterület öntözése 5 liter/m 2/nap; — a torna- és játszótér öntözése 2 liter/m2/nap. A mosdókat, mosogatókat, kiöntõket, falikutakat és vizeldéket tartalmazó helyiségekben padlóösszefolyó elhelyezése szükséges. A csatorna ágvezetékek mérete a csatlakozást követõen legalább 50,0 mm-re bõvüljön. Az alapvezetékekbe, és/vagy ejtõvezetékekbe minden esetben tisztítóidom elhelyezése szükséges. Melegvízellátás Használati melegvizet kell biztosítani egyedi igény szerint valamennyi funkcionális egységben, ahová ezt a tervezési program megköveteli. Egyéb követelmény hiányában a zuhanyozók melegvízszükségletét 40 tanuló/tanóra használatra kell méretezni. A tanulók által használt vizes berendezések melegvízellátását központilag kevert vízzel kell megoldani. Gázellátás Gázellátást kell biztosítani a vonatkozó szabványok és hatósági elõírások betartásával valamennyi funkcionális egységhez, ahová ezt a pedagógiai program megköveteli. Az oktatási célra használt gázvezetékeknél a szabványokkal egyeztetett módon lehetõvé kell tenni a helyiségenkénti központi elzárás lehetõségét oly módon, hogy az elzáró szerelvény kezelését csak az arra kijelölt személy egy zárható helyrõl (pl. tanári asztalba épített szekrény) végezhesse. A tanulók által használt gázberendezéseket fokozott balesetvédelmi körültekintéssel kell létesíteni. PB-gázellátás kazánházi, konyhai és oktatási célra használható. Fûtés A fûtés szakaszolását és szabályozását az egyidejûség figyelembevételével a tervezési programban kell meghatározni (délelõtt, délután, este mûködõ funkcionális egységek, tanítási szünet, észak-déli elhelyezkedés stb.). Egyéb követelmény hiányában a helyiségek tartózkodási zónájára (az ablaktól 1,0 m távolságra a padló felett 50,0 cm-rel) vonatkoztatott átlagos léghõmérsékletet az alábbi értékkel kell tervezni: — mosdó, zuhanyozó, orvosi szoba +24 ˚C; — tanterem, csoportszoba, igazgatási és szociális helyiségek, könyvtár +20 ˚C; — étterem, tornaterem, szertárak +18 ˚C; — mûhely, konyha, illemhelyek, közlekedõk +16 ˚C. A fûtõberendezések biztosítsák a helyiségek balesetmentes használatát (pl. szivattyús melegvízfûtés). Lehetõséget kell teremteni az egyes rendeltetési egységek (tantermek, szaktantermek stb.) egyedi hõmérsékletszabályozására. A fûtõtestek felületi hõmérséklete ne haladja meg a 65 ˚C-ot, ellenkezõ esetben burkolatról kell gondoskodni. A fûtõtest burkolata megfelelõen „szellõs” legyen, hogy ne rontsa le a hõátadást, és tegye lehetõvé a takarítást. Szellõzés A tanulók által használt oktatóhelyiségek levegõcseréjét természetes szellõzéssel kell biztosítani. Lehetõség szerint biztosítani kell a folyamatos légcserét. Ahol a tervezési program, az OTÉK, a hatósági elõírások vagy az alkalmazott technológia megköveteli, azokon a helyeken mesterséges szellõzést kell alkalmazni, különös tekintettel a tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiségben, pl. tornaterem, aula stb. A kémia elõadóban a szennyezett levegõ keletkezési helyén helyi elszívó berendezést kell tervezni, a környezetet nem terhelõ módon. A mesterséges szellõzésnél törekedni kell a légáram szabályozására, a huzatérzés elkerülésére, a zajtalanságra és az egyenletességre. A szociális helyiségek szellõzését lehetõleg természetes úton (ablakokkal, kürtõkkel), ilyen lehetõségek hiányában mesterségesen kell biztosítani. A mesterséges szellõzés elszívásos legyen, és a levegõ utánpótlását megfelelõ nyílásokkal biztosítani kell. (További elõírásokat az OTÉK tartalmaz.) Villamos berendezések és hálózatok Az elektromos ellátást minden funkcionális egység részére a tervezési program szerint biztosítani kell. Valamennyi villamos csatlakozást, szerelvényt, berendezést a vonatkozó létesítési szabványok és hatósági elõírások betartásával kell szerelni. A vészvilágítást központi szünetmentes áramforrásról vagy helyi akkumulátoros világítótestekkel kell megoldani. Az oktatási célra használt elektromos hálózatok gyengeáramúak legyenek, és lehetõvé kell tenni a helyiségenkénti központi feszültségmentesítés lehetõségét, az arra kijelölt személy által egy zárható helyrõl (pl. tanári asztalba épített szekrénybõl). Gondoskodni kell gyengeáramú hálózatról: — tûzjelzõ hálózat az elõírásoknak megfelelõen kötelezõ; 2004/45. szám — vagyonvédelem (igény szerint a biztosítással összhangban); — hangosítás, távközlés, tv, antennarendszer (igény szerint, de lehetõleg a késõbbi fejlesztések érdekében a védõcsövezés beépítése); — számítógépes hálózat (igény szerint, de lehetõleg a késõbbi fejlesztések érdekében a védõcsövezés beépítése). A szerelvények lehetõleg süllyesztett típusúak legyenek. A tantermekben, elõadókban, egyéb közösségi helyiségekben, tornateremben, mûhelyekben és folyosókon az elektromos takarító eszközök részére fedeles, földelt, süllyesztett dugaszolót kell szerelni. Mesterséges megvilágítási értékek: — középiskolák esetén a tantermek megvilágítása: legalább: 500 lux; — a 0,65—0,95 m magasságban lévõ munkafelület szükséges megvilágítása: legalább: 500 lux; — falitáblára vonatkozó követelmény: legalább: 500 lux; — közlekedõ, raktár, egyéb: legalább: 80—100 lux. Ezekben a helyiségekben szabályozható világítást kell létesíteni. A tábla megvilágítását káprázatmentesen kell megoldani. A mûhelyekben és irodákban az általános megvilágításon felül munkahelyi világítást is tervezni kell. Energetikailag kedvezõtlen lámpatestek (D osztályú készülékek) nem alkalmazhatóak. Akusztika A helyiségek akusztikai méretezését a vonatkozó szabványok és hatósági elõírások szerint kell végezni. Különös gondot kell fordítani a tornaterem, az aula, zsibongó, közlekedõ, ének-zene szaktanterem akusztikai méretezésére (hangnyelõ felületek alkalmazása). Felvonó Felvonót az OTÉK, valamint a felvonók biztonsági követelményeirõl és megfelelõségének tanúsításáról szóló

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/b1126642122c87c804a746de6de16136f3ad7035/dokumentumok/9bfe32c0675a223379ecd52619a82cd01ef04fb4/letoltes