Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-78 (Year: 2011, Number: 78)
Era: contemporary
Section: 4. melléklet a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 782

b) azon nyomástartó berendezés és csõvezeték esetén, amelyek vizsgálata az atomerõmûvi blokk fõjavításán kívüli idõszakban is elvégezhetõ, az engedély hatályának lejártát követõ vizsgálat évének végéig kell elvégezni. 4.6.4.1900. Nyomástartóberendezéséscsõvezetéksikertelenidõszakosvizsgálateseténcsakakkorvehetõüzembe,ha a sikertelenséget kiváltó okot elhárították és a vizsgálatot sikeres eredménnyel megismételték. 4.6.4.2000. A hatósági engedélyezési eljárás alá tartozó nyomástartó berendezés és csõvezeték sikertelen vizsgálatáról, a sikertelenség okáról és az újbóli üzemeltethetõség biztosításához végrehajtott intézkedésekrõl rendszeresen tájékoztatni kell a nukleáris biztonsági hatóságot. 4.6.4.2100. A hatósági engedélyezési eljárás alá tartozó nyomástartó berendezésnek és csõvezetéknek 2 példányban gépkönyvvel kell rendelkeznie, amelyeket elkülönített helyen kell tárolni. A hatósági felügyelet alá tartozó, elõzõeken kívüli nyomástartó berendezés és csõvezeték esetén az adott berendezést, csõvezetéket jellemzõ mûszaki és adminisztratív adatokat, információt tartalmazó, valamint a biztonságos üzemeltethetõséget igazoló dokumentáció meglétét és elérhetõségét biztosítani kell. 4.6.4.2200. A hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezés és csõvezeték elsõ, idõszakos és soron kívüli vizsgálatát, valamint átalakítás, javítás elvégzését dokumentálni kell a gépkönyvben. A hatósági engedélyezési eljárás alá tartozó nyomástartó berendezés és csõvezeték idõszakos vizsgálatának módjára és ciklusidejére vonatkozó bejegyzést a hatósági engedély vagy jóváhagyás alapján, annak figyelembevételével kell elvégezni. 4.6.4.2300. A hatóságiengedélyezésieljárásalátartozóúj nyomástartóberendezéséscsõvezetékeseténa gépkönyvet hatósági ellenõrzésre az üzembevételt megelõzõen legalább 2 munkanappal be kell mutatni. 4.6.4.2400. A hatósági engedélyezési eljárás alá tartozó nyomástartó berendezés és csõvezeték vizsgálatának elvégzését követõ 30 napon, javításának és átalakításának elvégzését követõ 60 napon belül az új bejegyzésekkel ellátott gépkönyveket hatósági ellenõrzésre be kell mutatni. Amennyiben a vizsgálatot, javítást, átalakítást az atomerõmûvi blokk fõjavítása alatt végezték el, akkor ezeket az idõpontokat az atomreaktor elsõ kritikussá válásának idõpontjától is lehet számítani. 4.6.4.2500. Az engedélyes kötelesbiztosítania nyomástartó berendezésés csõvezetékidõszakosvizsgálatazavartalan, biztonságos, szakszerû, helyes elvégzésének összes személyi, tárgyi, munkavédelmi és mûszaki feltételét, továbbá a képviselõjének a vizsgálaton részt kell vennie. 4.6.5. A javítások és cserék végrehajtása 4.6.5.0100. A rendszerelemek javításának végrehajtása az atomerõmûvi blokk biztonságát nem csökkentheti. 4.6.5.0200. A nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerelemek javítását követõen az üzembevétel feltételeként igazolni kell a rendszerelemre és a beépítési pozícióra vonatkozó mûszaki és minõségügyi követelmények teljesülését. 4.6.5.0300. A nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerelemek javítását belsõ eljárás szerint jóváhagyott programok alkalmazásával kell elvégezni. A javítások tapasztalatait

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/56c523463ad7f94a02051f34386ca5267722f5d2/dokumentumok/68e3ea36dfd4c52213be4a94d3f7ac14072c077f/letoltes