Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 939

c) a „D” és „E” tĦzveszélyességi osztályba tartozó épület B – F tĦzvédelmi osztályba tartozó héjazatú tetĘszerkezetétĘl, és nyílászáróitól legalább 6 m. 1.3. A megfelelĘ védettségi fokozatú tokozásban (épületszerkezet, fémlemez vagy más elĘre gyártott burkolat) elhelyezett transzformátorállomás az I.- III. tĦzállósági fokozatú A1 – A2 tĦzvédelmi osztályba tartozó anyagból készült külsĘ térhatároló szerkezetĦ, falazatú, héjazatú) épületek nyílás nélküli határfalaihoz (tĦzfalaihoz) közvetlenül csatlakoztatható, vagy egymástól (kezelési célból) legalább 1 m távolságot kell tartani. E fejezet tárgya a 150 kVA-nál nagyobb névleges teljesítményĦ villamosenergia-fejlesztĘ, valamint 1 kV-nál nagyobb névleges feszültségĦ villamosenergia-átalakító és -elosztó berendezések, továbbá a hozzájuk tartozó villamos kapcsolóberendezések - a bányák külszíni berendezéseit is beleértve -, továbbá az ilyen berendezések elhelyezésére szolgáló építmények, és az ilyen berendezések elĘírt tĦztávolságán belül telepítendĘ, más építmények, helyiségek, éghetĘ anyagot tároló területek tĦz elleni védelme. Nem tárgya e fejezetnek a bányák föld alatti berendezései, az akkumulátortelepek (-helyiségek), az erĘmĦvi és az alállomási hidrogénhĦtésĦ berendezések, valamint a villamos vontatójármĦvek transzformátorainak tĦz elleni védelme. 2008/28/II. szám

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes