Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 Lásd a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet.
Paragraph Index: 1228

b) a tartály aknáján kívül csĘvezetéki kapcsolaton keresztül van kialakítva, akkor a rendszer gyújtóhatás-átterjedést gátló szerelvényezését a 4. rész IX/1. fejezete szerint kell kiépíteni. 3.2.2.6. A töltĘcsatlakozó gyújtószikrát nem okozó anyagból készüljön. A csatlakozás csöpögésmentes legyen. 3.2.2.7. A III. és a IV. tĦzveszélyességi fokozatba tartozó folyadékok esetén a gyújtóhatásátterjedést gátló szerkezetek beépítése nem szükséges, ha azt a 2.1. és a 2.2. pontban leírt tárolási esetek nem indokolják. 3.2.2.8. A tartályok megengedettnél nagyobb mértékĦ töltését (túltöltését) a 3.2.7. pont elĘírásai szerint kell megakadályozni. 3.2.3. SzívócsĘ 3.2.3.1. Ha a szívócsĘ az üzemeltetés során az I. és a II. tĦzveszélyességi fokozatú folyadékok esetén leürülhet, akkor a tartályhoz való csatlakozás elĘtt gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezetet kell beépíteni a 4. rész IX/1. fejezete elĘírásainak figyelembevételével. A gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezet a szívócsĘ végpontja elĘtt beépített folyadékzár is lehet. Ebben az esetben a folyadékzárnak az üzemelés során történĘ leürülését meg kell akadályozni. 3.2.3.3. A III. és a IV. tĦzveszélyességi fokozatú folyadékok esetén gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezet beépítése nem szükséges, ha a tartályban idĘlegesen sem történik I. és II. tĦzveszélyességi fokozatú folyadék tárolása, és az együtt tárolás következtében nem kerülhet robbanásveszélyes gĘzkeverék a csĘvezetékbe, vagy ha a folyadék nem melegedhet a lobbanáspontja fölé. 3.2.3.4. Ha a tartály nem kiépített szívóvezetékrendszerrel üzemel, akkor a szívócsĘ tömören záró sapkával ellátott, csepegésmentes csatlakozású töltĘcsatlakozóban végzĘdjön. Ebben az esetben a csatlakozó töltĘ és a csĘvezeték a csatlakozás megbontása elĘtt leüríthetĘ legyen. 3.2.3.5. Az I. és a II. tĦzveszélyességi fokozatú folyadékok tárolásakor, ha a töltĘcsatlakozás a dómaknában, vagy annak közelében történik, akkor a szívócsĘbe 1 db gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezetet kell beépíteni. Ha a szívócsĘ és a tömlĘcsatlakozás helye között hosszabb csĘvezeték van, akkor a rendszer gyújtóhatás-átterjedést gátló szerelvényezése a 4. rész IX/1. fejezete szerinti legyen. 2008/28/II. szám 3.2.3.6. Ha a tartály ürítése a tartályban elhelyezett szivattyúval is történhet. 3.2.4. Földeléscsatlakozás és villámvédelem 3.2.4.1. A tartályon a földeléscsatlakozást könnyen hozzáférhetĘ helyen kell elhelyezni. Föld alatti tartály esetén a csatlakozás elhelyezése és kialakítása a 4. rész III/1. fejezete szerint. 3.2.4.2. Villámvédelem a vonatkozó követelmények szerint. 3.2.5. EmelĘfül(ek) Az emelĘfüle(ke)t a 4. rész III/1. fejezete elĘírásainak figyelembevételével kell elhelyezni és kialakítani. 3.2.6. LégzĘcsĘ és légzĘszerelvények 3.2.6.1. A tartály légzĘ-szerelvényeinek kialakítása és méretezése a 4. rész IV/1. fejezete szerint 3.2.6.2. Az I. és a II. tĦzveszélyességi fokozatú folyadékok tárolótartályai esetén, vagy a III. és a IV. tĦzveszélyességi fokozatú folyadékoknál, ha azok az 1.4. és az 1.5. pont szerinti körülmények között vannak tárolva, a légzĘrendszert gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezettel kell felszerelni a

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5215c3cb44953681a180dbffac5911d140b00f26/dokumentumok/96869841f08845265e4ffbff83c6f7db40acd6b3/letoltes