Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-78 (Year: 2011, Number: 78)
Era: contemporary
Section: 5. melléklet a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 901

c) 0,1 MW-nál nem nagyobb hõteljesítményû kutatóreaktor esetén 10–1 5.2.2.3300. Az éves meghaladási gyakoriságot az élettartam figyelembevételével az 5.2.2.3200 pont szerinti értékekbõl kell kiszámítani. 5.2.2.3400. A többi természeti eredetû veszélyeztetõ tényezõt szintén a kutatóreaktor teljesítménye és rendeltetése függvényében, a fentiek szerint, a teljes üzemidõre vonatkoztatott meghaladási valószínûséggel kell a tervezési alapban szerepeltetni. 5.2.2.3500. Minden lehetséges veszélyforrásról és veszélyeztetõ tényezõrõl be kell mutatni, hogy azok a méretezési, elemzési és a valószínûségi alapon meghatározott elvek szerint a tervezési specifikáció követelményeit megfelelõ módon kielégítik. Csak azok a veszélyforrások és veszélyeztetõ tényezõk szûrhetõk ki további vizsgálat nélkül, amelyekrõl igazolható, hogy ésszerûen nem várható hatása a kutatóreaktor biztonságára. 5.2.2.3600. A veszélyforrások és veszélyeztetõ tényezõk súlyosságának meghatározásánál minden esetben telephely specifikus vagy – ha ilyenek nem állnak rendelkezésre – igazoltan konzervatív adatokat kell alkalmazni. 5.2.2.3700. A kutatóreaktor nukleáris biztonságára hatással lévõ külsõ környezeti tényezõk stabilitását és változásait a nukleáris létesítmény élettartamára prognosztizálni kell. Földrengés 5.2.2.3800. A kutatóreaktorok földrengés-álló tervezését a fontos ipari létesítményekre vonatkozó szabványok szerint kell elvégezni, a nukleáris létesítmény biztonsági fontosságának figyelembevételével. 5.2.2.3900. A kutatóreaktort úgy kell megtervezni, hogy a biztonsági földrengés maximális vízszintes vagy spektrális gyorsulásértékének meghaladása esetén ne következzék be azonnali tönkremenetel és funkcióvesztés. 5.2.2.4000. A kutatóreaktor rendszereit, rendszerelemeit biztonsági és földrengés-biztonsági osztályának, és a kiválasztott tervezési szabvány osztályainakmegfelelõen, a biztonsági fontosság szerint differenciált követelmények alapján kell megtervezni. A szilárdsági elemzés 5.2.2.4100. A szilárdsági elemzések eredményeinek igazolniuk kell, hogy a szerkezeti elemek, a komponensek méretei, anyaga, azaz a teherviselõ képessége megfelelõ a kutatóreaktor a normál üzem, a várható üzemi események és a tervezési üzemzavarok alatt ható és feltételezett terhelésére és terheléskombinációira. 5.2.2.4200. A teljes élettartam során várható terheléseket és öregedési folyamatokat, környezeti feltételeket és igénybevételi ciklusokat figyelembe véve elemzéssel kell alátámasztani a tervekben foglaltakat, és igazolni kell azt, hogyavizsgáltteherviselõelemélettartamaelegendõenhosszú.Azelemzéseketigazoltmódszerekkelkellelvégezni. 5.2.2.4300. A tervezésnél a rendszerek, rendszerelemek biztonsági és földrengés-biztonsági osztályba sorolása, ellátandó funkciója szerint kell a terheket és terheléskombinációkat meghatározni, figyelembe véve a normál üzem, a várható üzemi események, a tervezési üzemzavarok és teszt-körülményeket. A konkrét kombinációkat a tervezési specifikációban a terhek egyidejûsége és relevanciája alapján kell meghatározni. 5.2.2.4400. A biztonság szempontjából fontos rendszerek, rendszerelemek tervezésénél figyelembe vett összes terhelés kombinációját azok elõfordulási gyakoriságával együtt kell figyelembe venni. 5.2.2.4500. A szilárdsági elemzés során a vizsgált rendszerek, rendszerelemek szerkezeti anyagai tulajdonságainak öregedési folyamatok miatt bekövetkezõ változását figyelembe kell venni. Ahol ez szükséges, vizsgálni kell, hogy a kapott eredmények mennyire érzékenyek a kiválasztott elemzési módszerre. A tervezési adatok és modellek 5.2.2.4600. Az elemzésekhez használt adatok helyességét igazolni kell megalapozott valós adatokkal való összehasonlítással, kísérletek eredményeinek felhasználásával vagy egyéb módon, és ezt az extrapolált adatok esetén is be kell mutatni. Ahol az adatok alkalmazásában bizonytalanság mutatkozik, ott a bizonytalanságot a biztonság irányába ható megfelelõ konzervativizmussal kell kiküszöbölni. Jól megalapozott alátámasztás hiányában a rendelkezésre álló adatokból nem szabad extrapolálni. A kezdeti és peremfeltételeket konzervatív módon kell meghatározni. 5.2.2.4700. Modelleket kell alkalmazni a tervezés támogatására, megfelelõségének igazolására és a kutatóreaktor biztonságát érintõ, a normál üzem, a várható üzemi események és a tervezési üzemzavarok során fellépõ körülmények leírására. Ezeknek a modelleknek elismert tudományos értelmezésen kell alapulniuk, és a szükséges feltételezések vagy alkalmazott közelítések igazolhatóan a biztonság irányába kell mutatniuk. 5.2.2.4800. Az elemzési modelleket lehetõség szerint modellrészenként és teljes terjedelmükben a kutatóreaktor várható állapotát a legnagyobb pontossággal leíró kísérletekkel kell igazolni. Figyelembe kell venni a kutatóreaktor várható állapotának kísérleti elemzésekor jelentkezõ bizonytalanságokat. Ahol megoldható, ott az elemzések független ellenõrzését el kell végezni különbözõ eljárások vagy analitikai modellek alkalmazásával. A Végleges Biztonsági Jelentés 5.2.2.4900. A tervezés megfelelõ szakaszábana tervezõnek ki kell dolgoznia a tervezett nukleáris létesítmény Elõzetes Biztonsági Jelentését és a Végleges Biztonsági Jelentést. 5.2.2.5000. A Végleges Biztonsági Jelentésben legalább ismertetni kell:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/56c523463ad7f94a02051f34386ca5267722f5d2/dokumentumok/68e3ea36dfd4c52213be4a94d3f7ac14072c077f/letoltes