Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 1 Jelenleg a 3/1998. (I.12.) IKIM rendelet
Paragraph Index: 1582

b) ha a töltött tartály töltĘnyílásából kiesik. A töltĘpisztoly önmĦködĘ zárásakor a tömlĘcsatlakozásban fellépĘ lökéshullámot a tömlĘ bírja ki. 2008/28/II. szám 7.4.2. A töltĘpisztolyt olyan szerkezettel kell ellátni, hogy csak a vízszintes síktól lefelé irányuló tér-szögben lehessen mĦködtetni. 7.4.3. Az I-II tĦzveszélyességĦ üzemanyagok töltésénél a pisztolygĘz elvezetésére alkalmas üzemanyag-adagoló pisztolyt kell használni. 7.5. A kútoszlop különleges követelményei 7.5.1. TöltĘszivattyú 7.5.1.1. A töltĘszivattyú elhelyezhetĘ a tartályban, a föld alatti aknában, a föld felett (nyomott rendszer) vagy a kútoszlopban (szívott rendszer). 7.5.1.2. A tartályban elhelyezett szivattyú villamos berendezései alkalmazásának engedélyezéséhez robbanásbiztonságot igazoló dokumentum - megfelelĘségi tanúsítás és gyártói megfelelĘségi nyilatkozat - szükséges. 2008/28/II. szám

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes