Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2006-53 (Year: 2006, Number: 53)
Era: 2004-2010
Section: mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. § (4) bekezdés a) pont.
Paragraph Index: 413

b) Az 1-es zónába tartozik ba) a cseppfolyós gáz tárolótartály legfelsõ pontjától mért 1 m magasságban lévõ vízszintes sík, valamint a legszélesebb pontjaitól vízszintes irányban mért 3 m távolságban lévõ függõleges felületekkel határolt tér, bb) a kimérõszerkezet burkolatától minden irányban mért 0,2 m távolságon belüli tér, bc) a dómakna, szerelvényakna belsõ tere, bd) a cseppfolyós gáz tárolótartály nyomáshatárolójának lefúvó nyílását beborító, a nyílásban lévõ középpontú 1 m sugarú félgömb, valamint a félgömb függõleges vetülete által alkotott tér, be) a cseppfolyós gáz autógáz tároló egység dómaknája, szerelvényaknája, bf) a cseppfolyós gáz szivattyú legfelsõ pontjától mért 0,5 m magasságban lévõ, vele azonos hosszúságú, tengelyével párhuzamos vízszintes egyenes, valamint a legszélesebb pontjainak függõleges vetületétõl a talajszinten vízszintes irányban a tömszelence felõli oldalon mért 1 m, a többi oldalakon 0,5 m távolságot összekötõ felületekkel határolt tér, bg) a sûrített földgáz nyomástartó berendezés legfelsõ pontjától mért 3 m magasságban lévõ, vele egyezõ méretû vízszintes sík, és a legszélesebb pontjaitól vízszintes irányban mért 1 m távolságban lévõ függõleges felületekkel határolt tér, bh) a kompresszor állomás belsõ tere, valamint a kompresszor állomás legfelsõ pontjától mért 3 m magasságban lévõ vízszintes sík, és a legszélesebb pontjaitól vízszintes irányban mért 1 m távolságban lévõ függõleges felület által határolt tér.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/d1ca8f96fcea2c4d5489a0b3362df93687ef581a/dokumentumok/a760452884e4874bd79e4067b413bf7e7ca0ee62/letoltes