Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: szabályairól szóló 53/2005. (XI.10.) BM rendeletet.
Paragraph Index: 768

d) tĦzvédelmi szakhatóság (a jogszabályban foglaltak szerint). 7.2. Az üzembe helyezés csak a telepítés befejezése, az üzem behelyezéshez szükséges a 2. rész IV. fejezetének 7.3. pontban foglaltak szerinti ellenĘrzések megtörténte, az oktatott felügyelet biztosítása, valamint az üzembe helyezési dokumentáció átadása követĘen kezdhetĘ meg. 7.2.1. Abban az esetben, ha a vezérelt berendezések a beépített tĦzjelzĘ berendezés üzembe helyezésének idĘpontjában még nem üzemképesek, akkor azok mĦködĘképességét késĘbb kell ellenĘrizni, azonban a vezérlések mĦködését erre megfelelĘ mĦszaki eszközzel meg kell vizsgálni. 7.3. Az üzembe helyezĘ mérnöknek teljes körĦen meg kell gyĘzĘdnie arról, hogy a telepítést kielégítĘ módon végezték, a felhasznált eljárások, anyagok és részegységek megfelelnek a jogszabályban nemzeti szabványban és az engedélyezett/elfogadott tervdokumentációban foglalt követelményeknek, továbbá meg kell gyĘzĘdnie arról, hogy a megvalósulási tervdokumentáció szöveges és rajzos elemei, valamint az átadásra kerülĘ kezelési utasítások a telepített rendszerre megfelelĘek-e. Az üzembe helyezĘ mérnöknek szemrevételezéssel és üzemi próbák során vizsgálnia és ellenĘriznie kell a telepített rendszer helyes mĦködését. 7.3.1. A tĦzjelzĘ központ és kapcsolódó távkezelĘ, távkijelzĘ egységek, nyomtatók tekintetében ellenĘrizni kell:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes