Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-28 (Year: 2008, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: 2 Lásd a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet.
Paragraph Index: 1320

4. ábra szemlélteti. 7.9.16. Ha a zárt üzemben üzemelĘ tárolótartály légzĘszelepét biztonsági szerelvényként használják, akkor azt a következĘ páratér nyomástartományokon belül kell beállítani: - nyomásnövekedéskor 10-60 mbar túlnyomás, - nyomáscsökkenéskor 3-10 mbar vákuum. A légzĘszelep(ek) nyitó nyomását úgy kell meghatározni, hogy a szelep nyitásához szükséges páratér túlnyomás, vagy túlvákuum a tartály túlnyomásra, vagy vákuumra megengedett értékét ne haladja meg, figyelembe véve, hogy a légzĘszelep jellemzĘ lefúvó és szívó teljesítményét a teljesítménygörbéken kijelölt, általában 20-40% közötti túlnyomás, vagy túlvákuum növekedés után éri el. 7.9.17. Több tartályra csak akkor szabad közös légzĘvezetéket és légzĘszelepet létesíteni, ha a bennük tárolt éghetĘ folyadékok azonos tĦzveszélyességi fokozatúak és egymással veszélyes elegyet nem képezhetnek. 2008/28/II. szám 3.ábra A légzĘszelep jellemzĘ mĦködési-biztonsági paraméterei ahol Pu - az üzemi nyomás Pvn = Pvsz - a nyitó-, és/vagy szivárgási nyomás vákuumban Pvb - a beszívási nyomás vákuumban (erre vonatkozik a Va értéke) Pmeg - a tartály vákuumra megengedett nyomásértéke Pvak - a légzĘszelep nyomásakkumuláció a nyitás és beszívás között Va - a légzĘszelep beszívási teljesítménye Ptn = Ptsz - a nyitó, vagy szivárgási nyomás túlnyomás esetén Pll - a lefúvási nyomás túlnyomás esetén (erre vonatkozik Ve értéke) Pmeg - a tartály túlnyomásra megengedett nyomásértéke Plsk - a légzĘnyomás akkumulációja a nyitás és lefúvás között Ve - a légzĘszelep lefúvási teljesítménye 2008/28/II. szám

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/470820d87db74ac1462072cb4289a53907c46de8/dokumentumok/ae7e83565c5fd89f80f71465f86cfe90d18ad732/letoltes