Document:

Unassociated Document

Exhibit 4.8.7 - Electronic Catalogue (1,3,4,5) - Configuration Specification of Carrier Air-Conditioning Unit

 

	

	
开利空调机组主要部件产地清单

	  
	  	
Producing Area List of

	  
	  	
Major Components of Carrier Air-Conditioning Unit

	  

	
设备名称:**CBFI组合式空气处理机组

Equipment Name: **CBFI Modular Air Treatment Unit

	
品牌:Carrier  制造商:上海一冷开利空调设备有限公司  产地:中国•上海

Brand: Carrier Manufacturer:Shanghai Yileng Carrier Air-Conditioning Equipment Limited Producing Area: Shanghai,China

	  	  
	
名        称

Description

	
制   造   商

Manufacturer

	
盘管组件(由铜管、铝箔、镀锌钢板护板及钢管联箱等组成)

Pipe Coil Module (encompass copper pipe, aluminum foil, galvanized steel sheet and steel pipe header)

	
上海一冷开利空调设备有限公司

Shanghai Yileng Carrier Air-Conditioning Equipment Limited

	
铜管Ф12.7*0.38mm

Copper Pipe Ф12.7*0.38mm

	
河南金龙精密铜管股份有限公司

Henan Gold Dragon Precision Copper Pipe Co.,Ltd.

	
纯铝翅片0.115mm

Pure Aluminium Fin 0.115mm

	
上海关铝经贸发展有限公司

Shanghai Guanlv Trade Developmemnt Limited

	
蒸汽加热盘管(钢管绕钢片)

Steam Heating Pipe Coil (steel pipe wires steel sheet)

	
上海一冷开利空调设备有限公司

Shanghai Yileng Carrier Air-Conditioning Equipment Limited

	
双进风机离心风机

Double Inlet Centrifugal Fan

	
上海南泰风机厂

Shanghai Nantai Fan Factory

	
风机轴承

Fan Bearing

	
NSK

	
电机(Y系列三相异步电动机)

Motor (Y-Series Three-Phase Asynchronous Motor)

	
浙江卧龙电气集团

Zhejiang Wolong Electric Group

	
箱体:内外板为0.55mm厚彩钢板,50mm厚硬质环保  

高压发泡聚胺脂保温材料;框架为高强度铝合金型材框架

Case: Internal and external plate is 0.55mm thk color steel plate, 50mm thk hard environmental-protection high-pressure polyurethane thermal insulation material;frame is high-strength aluminium alloy frame

	
上海一冷开利空调设备有限公司

Shanghai Yileng Carrier Air-Conditioning Equipment Limited

	
冷轧钢板、镀锌钢板

Cold-Rolled Steel Sheet, Galvanized Steel Sheet

	
上海宝钢集团公司

Shanghai BaoSteel Group Corporation

	
保温材料(发泡聚氨脂)

Thermal Insulation Material(Foam Polyurethane)

	
江阴友邦聚氨酯有限公司

Jiangyin Jyyobo Polyurethane Limited

	
过滤器

Filter

	
上海一冷开利空调设备有限公司

Shanghai Yileng Carrier Air-Conditioning Equipment Limited

	
三角皮带

Texrope

	
上海科达实业公司(英国PIX经销商)

Fordata (Shanghai) Ltd.(UK PIX's Distributor)

	
皮带轮

belt Pulley

	
Martin永德传动系统有限公司(上海)

Martin Yongde Sprockets & Gear Limited

	
转轮式除湿装置

Rotary-type Dehydrating Unit

	
百瑞公司

BTTOL

	
干蒸汽加湿器

Dry Steam Humidifier

	
北京嘉乐思乐

Beijing Galaxyla Science Development Co., Ltd

	
风阀

Air Valve

	
北京汉威公司

Beijing High Well M&E Co.,LTD.

	
K15、K25直膨机组配置说明:

K15,K25 Direct Expansion Unit Configuration Specification:

	  	  	  	  	  
	
序号

Serial

No

	
名称

Description

	
规格

Specification

	
产地

Producing Area

	
品牌

Brand

	
1

	
压縮机

Compressor

	
06EA299

	
上海

Shanghai

	
开利

Carrier

	
2

	
冷凝器

Condensor

	
FNV

	
浙江

Zhejiang

	
凯迪

Kaidi

	
3

	
储液桶

liquid storage barrel

	
E1W60

	
天津

Tianjing

	
法斯克

Fasike

	
4

	
干燥过滤器

drier filter

	
&42

	
美国

US

	
ALCOO

	
5

	
油分离器

Oil Separator

	
美国

US

	
ALCOO

	
6

	
减震管

Shock Absorber

	
韩国

KoreaUnassociated Document

Exhibit 4.8.8 - Electronic Catalogue (1,3,4,5) - Technical Parameters Table of Screw Compressor Unit

 

	  	
开利空调销售服务(上海)有限公司

	
Carrier Air Conditioning Sales & Services  (Shanghai) Co., Ltd.

	  

 

30HXC130B螺杆式冷水机组技术参数表

30HXC130B Screw Ciller Technical Parameter Table

 

	
型号

Type

	
30HXC

	
130B

	
名义制冷量

Nominal Refrigerating Capacity

	
KW

	
455

	
输入功率

Input Power

	
KW

	
98

	
蒸发器

Evaporator

	
进、出水温度

In/Out Water Temperature

	
oC

	
12/7

	
流量

Flow Rate

	
m3/h

	
78

	
水压降

Water Pressure Drop

	
kPa

	
45

	
进出口径

In/Out Diameter

	
Dg

	
125

	
冷凝器

Condensor

	
进、出水温度

In/Out Water Temperature

	

oC

	
30/35

	
流量

Flow Rate

	
m3/h

	
95

	
水压降

Water Pressure Drop

	
kPa

	
83

	
进出口径

In/Out Diameter

	
Dg

	
125

	
冷量调节档数

Cold Amount Regulation Number

	  	
6

	
最小冷量

Minimum Cold Amount

	
%

	
19

	
压缩机

Compressor

	
回路A

Loop A

	
数量

Number

	
2

	
回路B

Loop B

	
数量

Number

	  
	  	
电源

Power Supply

	
V-Ph-Hz

	
380-3-50

	
电

	
额定工况电流

Rated Current for Operation

	
A

	
172

	
机

	
最大启动电流

Max Current for Start-up

	
A

	
314

	
Motor

	
(星-三角)

(Star-Triangle)

	
HFC-134a

	
回路A

Loop A

	
Kg

	
90

	
充注量

Filling Amount

	
回路B

Loop B

	
Kg

	  
	
外形尺寸

Outline Dimension

	
长

Length

	
mm

	
2988

	
宽

Width

	
mm

	
980

	
高

Hight

	
mm

	
1816

	
机组重量(含冷媒)

Unit Weight (Include Refrigerant)

	
Kg

	
2446

	
运行重量

(Operational Weight)

	
Kg

	
2589

 

	
注:1、以上技术规格基于蒸发器及冷凝器水侧污垢系数0.086

Note: 1.The above-mentioned specification is based on dirt coeffcient of evaporator and condensor on water side, which is 0.086.

	
2、机组水侧标准设计压力为1.0MPa

2. Standard design pressure of unit on water side is 1.0Mpa.

 

  

  

  

 

	  	

开利空调销售服务(上海)有限公司

	
Carrier Air Conditioning Sales & Services  (Shanghai) Co., Ltd.

	  

 

30HXC250B螺杆式冷水机组技术参数表

30HXC250B Screw Ciller Technical Parameter Table

  

	
型号

Type

	
30HXC

	
250B

	
名义制冷量

Nominal Refrigerating Capacity

	
KW

	
875

	
输入功率

Input Power

	
KW

	
186

	
蒸发器

Evaporator

	
进、出水温度

In/Out Water Temperature

	

oC

	
12/7

	
流量

Flow Rate

	
m3/h

	
150

	
水压降

Water Pressure Drop

	
kPa

	
66

	
进出口径

In/Out Diameter

	
Dg

	
150

	
冷凝器

Condensor

	
进、出水温度

In/Out Water Temperature

	

oC

	
30/35

	
流量

Flow Rate

	
m3/h

	
182

	
水压降

Water Pressure Drop

	
kPa

	
68

	
进出口径

In/Out Diameter

	
Dg

	
200

	
冷量调节档数

Cold Amount Regulation Number

	  	
8

	
最小冷量

Min Cold Amount

	
%

	
14

	
压缩机

Compressor

	
回路A

Loop A

	
数量

	
2

	
回路B

Loop B

	
数量

	
1

	  	
电源

Power Supply

	
V-Ph-Hz

	
380-3-50

	
电

	
额定工况电流

Rated Current for Operation

	
A

	
218/108

	
机

	
最大启动电流

Max Current for Start-up

	
A

	
443/288

	
Motor

	
(星-三角)

(Star-Triangle)

	
HFC-134a

	
回路A

Loop A

	
Kg

	
107

	
充注量

Filling Amount

	
回路B

Loop B

	
Kg

	
75

	
外形尺寸

Outline Dimensions

	
长

Length

	
mm

	
3512

	
宽

Width

	
mm

	
1015

	
高

Hight

	
mm

	
2060

	
机组重量(含冷媒)

Nuit Weight (Include Refrigerant)

	
Kg

	
4258

	
运行重量

Operation Weight

	
Kg

	
4618

 

	
注:1、以上技术规格基于蒸发器及冷凝器水侧污垢系数0.086

Note: 1.The above-mentioned specification is based on dirt coeffcient of evaporator and condensor on water side, which is 0.086.

	
2、机组水侧标准设计压力为1.0MPa

2.Standard design pressure of unit on water side is 1.0Mpa.Unassociated Document

 

Exhibit 4.8.9 - Electronic Catalogue (2) - Tech Parameters

Topsence

  

Wuhan Dongxin Topsence

Electromechanical Device Limited

Equipment Specification Sheet

 

	
Description

	
Type

	
Brand

	
Remarks

	
Vertical Full Fresh-Air Air-Change Energy-Saving Air Conditioner (by-pass for transition season, fresh-air humidifying function)

	
QZL-80FP

	
Topsence

	
air volume:8000m3/h, excess pressure of supply side external unit: 270pa; excess pressure of exhaust side external unit:230pa; supply air fan power:3kw; exhaust fan power:3kw; rated heat recovery efficiency:≥60%; rated surface cold amount:120kw; rated heating capacity:115kw;

drier steam humidifying amount:70kg/h

	
Vertical Full Fresh-Air Air-Change Energy-Saving Air Conditioner (by-pass for transition season, fresh-air humidifying function)

	
QZL-30FP

	
Topsence

	
air volume:3000m3/h, excess pressure of supply side external unit: 180pa; excess pressure of exhaust side external unit:230pa; supply air fan power:1kw; exhaust fan power:1kw; rated heat recovery efficiency:≥60%; rated surface cold amount:45kw; rated heating capacity:43kw;

drier steam humidifying amount:25kg/h

	
Vertical Full Fresh-Air Air-Change Energy-Saving Air Conditioner (by-pass for transition season, fresh-air humidifying function)

	
QZL-50FP

	
Topsence

	
air volume:5000m3/h, excess pressure of supply side external unit: 250pa; excess pressure of exhaust side external unit:250pa; supply air fan power:2.2kw; exhaust fan power:2.2kw; rated heat recovery efficiency:≥60%; rated surface cold amount:75kw; rated heating capacity:72kw;

drier steam humidifying amount:40kg/h

 

The above-mentioned units consist of following components

 

Aluminum Alloy Air-Conditioner Specialized Framework

 

Dual-Side Color Steel Insulation Sheet

 

  

  

  

 

Brand of Shanghai Fan: Yisheng.

 

Brand of humidifier: Topsence

 

Brand of Heat Changer Core: Topsence

 

Wuhan Dongxin Topsence Electromechanical Device LimitedUnassociated Document

Exhibit 4.8.12 - Electronic Catalogue (6) – NBG125-80-160-161

 

	
Description

	
Value

	

	
Product Name:

	
NBG 125-80-160/161 A-F-A BAQE

	
Product No:

	
95105153

	
EAN No:

	
5700836546530

	  	  
	
Technology:

	  
	
Pump speed data

	
2940 rpm

	
Real calculated flow rate

	
147 m3/H

	
pump lift

	
29.2 m

	
Real blade diameter

	
161mm

	
Shaft seal

	
BAQE

	
Shaft diameter

	
32mm

	
Curve tolerance

	
ISO 9906 Annex A

	
Edition of pump

	
A

	  	  
	
Material

	  
	
pump body

	
cast iron

	  	
EN-GJL-250 DIN W. – Nr.

	  	
A48-40 B ASTM

	
blade

	
Cast iron

	  	
EN-GJL-250 DIN W. – Nr.

	  	
A48-40 B ASTM

	
Material Code

	
A

	  	  
	
Install

	  
	
Max Environment temperature

	
40°C

	
Max Operation Pressure

	
16

	
Flange Standard

	
EN1092-2

	
Connection Code

	
F

	
Pump inlet

	
DN 125

	
Pump outlet

	
DN 80

	
Pressure Level

	
PN 16

	
occipital ring

	
occipital ring

 

  

  

  

 

	
Liquid

	  
	
Temperature of Liquid

	
0...120°C

	  	  
	
Electric Data:

	  
	
Motor type

	
MMG160L

	
Number of Motor Poles

	
2

	
Rated Power – P2

	
18.5kw

	
Frequency of Power

	
50Hz

	
Rated voltage

	
3 x 380-415 D / 660-690 Y V

	
Rated current

	
33 / 19.2A

	
Start-up current

	
720%

	
Cos phi-power factor

	
0, 90

	
Rated speed

	
2940 rpm

	
efficiency of mortar in Full load

	
90,0%

	
efficiency of mortar in 3/4 load

	
90,8%

	
efficiency of mortar in 1/2 load

	
90,1%

	
Encapsulation grade (IEC 34-5)

	
IP55

	
Insulation grade (IEC 85)

	
F

	
Motor protection

	
PTC

	
Motor No

	
83315428

	
Motor series

	
Domestic

	  	  
	
Other

	  
	
Net Weight

	
215kg

	
Gross Weight

	
228kg

	
Transport volume

	
0.725m3

Source: [{"source": "alea-institute/alea-institute/kl3m-data-edgar-agreements/train-00195-of-00352.parquet"}, [{"source": "alea-institute/alea-institute/kl3m-data-edgar-agreements/train-00195-of-00352.parquet"}], [{"source": "alea-institute/alea-institute/kl3m-data-edgar-agreements/train-00195-of-00352.parquet"}], [{"source": "alea-institute/alea-institute/kl3m-data-edgar-agreements/train-00195-of-00352.parquet"}]]