緩衝啟動器 馬達緩衝啟動器英語motor soft starter也稱為軟啟動器是配合交流电动机使用的設備在馬達啟動時可以暫時減少其負載及力矩也降低啟動時的湧浪電流英语Inrush current因此可以減少啟動時馬達及軸上的機械應力也減少配電系統及電纜線上的電磁應力延長系統的壽命 馬達緩衝啟動器有機械式的電子式的也有混合式的機械式的馬達緩衝啟動器包括了離合器以及不同種類可以傳遞力矩的联轴器例如液力耦合器磁力耦合器或是用金屬球等類似扭矩限制器英语torque limiter電子式的馬達緩衝啟動器是可以用降低輸入電壓或是電流來暫時降低力矩的設備也可以是暫時性調整馬達电路接線方式的設備 感應馬達在啟動時的突入電流會是額定電流的至倍啟動轉矩會是額定電流的三倍增加的力矩會使機械產生突然的應力會減少設備的壽命而且高突入電流也會給電源帶來應力可能造成電壓驟降因此會讓一些敏感設備的壽命下降 緩衝啟動器可以避免這些副作用已發展出許多不同控制的方式有些是控制電壓有時則是用像離合器之類的機械設備緩衝啟動器的型錄會列出其個自的電流及轉矩特性 若是高突入轉矩會使設備有高機械應力會增加維修成本及磨損而高電流及高電流峰值則會提高電費依電流峰值計算而且會增加電源及發電機需要提供的電力 緩衝啟動器在馬達啟動過程中會持續控制馬達的電壓因此可以調整馬達設法符合機械的特性可以讓機械平順的加速可以延長設備壽命提昇運作性能而且可以讓運作比較平順電子式的緩衝啟動器可以是控制馬達電壓及電流的固态电子器件設備緩衝啟動器可以串接在電源和馬達之間或是連接到在Δ接馬達的Δ迴路內控制每一個繞組的電壓固態電子緩衝啟動器可以控制馬達的一相或是多相以達到緩衝啟動的效果一般而言電壓是由反並聯連接的矽控整流器晶閘管不過在一些三相控制的場合內控制元件可以改為反並聯連接的矽控整流器及二極體 另一種限制啟動電流的方式是串聯電抗器若使用無鐵心的電抗器作為串聯電抗器可以設計高效且可靠緩衝啟動器可以適合功率電壓從 kW  V到 MW  kV的各種三相馬達在泵壓縮機風扇等應用中常常使用無鐵心電抗器的緩衝啟動器若需要高啟動轉矩的應用會使用其他的方法