接地系统 在供电系统中接地系统决定了电极对地球表面的电势对接地系统的选择直接影响安全和电源的电磁兼容性不同国家的标准和管理规定可以相差很大大部分的接地系统都会将其中一个电源电极与大地直接相接如果一个电器设备发生故障使得火线未接地的电源电极接触到设备裸露的導電表面那么任何一个与大地在电气上相连的人比如站在地球表面或触碰接地池触碰该设备表面将形成一个回路电流返回到那个已接地的电源电极造成触电 保护接地在美国国家电气代号NEC中称为设备接地极equipment grounding conductor将裸露的导電表面保持在与地相同的电势从而避免这种危害为了避免可能产生压降的压降正常情况下该极是不允许有电流流过的但故障电流通常可以熔断保险丝或触发空气开关动作从而保护电路不足以触发过流保护的高阻抗的相地故障还是有可能触发剩余电流零序电流漏电电流装置如果有的话 北美称之为接地故障电路断路器GFCI 相反功能性的接地目的不是为了防止触电而且可能通常会有电流通过使用功能性接地的设备包括浪涌电流抑制器电磁干扰滤波器某些天线和测量仪器但功能性接地的最重要的例子还是供电系统的中性点该带电流的电极被接地为了防止地电流通常但不尽然是单点接地在NEC中称之为接地的电源极GroundED supply conductor以此来区分设备接地极equipment grounding conductor 在大多数的发达国家带接地触头的V电源插座都是在二战前后开用应用的虽然各国流行的变种差别很大在美国和加拿大年代中期s以前安装的V插座通常是不带接地插孔的在发展中国家就地的接线施工可能没有连接插座上的接地孔在没有提供电源地的时候需要接地的设备通常会使用电源的中性点有些使用接地棒很多V用电器的插头是分极性的以区分相线和中性线但用电源中性线作为设备接地线是有很大隐患的插座或插头上的相线和中性线可能意外地弄反了或者中性线与地没有连接上或者没有很好地安装好中性线中正常的负载电流都有可能产生危险的压降由于这些原因多数国家已经强制使用现在已经很普遍的专用保护接地连接