處理有機氣體之流體化床 在製程的排氣中處理有機氣體的方式有很多種其中使用流體化床英语Fluidized bed的方式已從年發展至今處理有機氣體以下簡稱VOCs的目的主要分為二類一是回收另一個則是無害化後排放至大氣一般來說無害化的方式通常是使用焚化的處理方法使VOCs變成二氧化碳後排放至大氣通常使用這種方式是非常簡易而有效果的方式焚化的處理效率至少都可達到以上的去除效率回收的方式依據濃度的不同分為冷凝回收與濃縮冷凝法依據各種不同成份的飽和溫度對應的飽和濃度低於飽和濃度以下的VOCs將無法被冷凝回收流體化床則是可藉由其系統的特性將VOCs濃縮使VOCs的濃度高於飽和濃度以便冷凝回收下來 流體化床的技術核心是系統中所使用的活性碳一般常見的活性碳因耐磨耗特性不佳無法使用在氣固相的流體化床中 所謂流體化床即是將系統中的活性碳固體利用氣體由下往上移動的力量將固體控制在吸附塔的機械結構孔板tray板上使其不斷的上下跳動一般而言跳動的高度小於公分在不斷的跳動下活性碳即擁有流體的特性故稱為流體化床 由於活性碳本身具有非常多的孔洞孔洞由大到小當空氣中的有機氣體分子接觸到活性碳時即從表面附吸至孔洞裡變成液態分子此時氣體分子經過相變的過程故會釋放出熱量不過此熱量通常會比相變的潛熱還要來的大一般的活性碳處理酮類等有機成份時易有碳床著火的風險此流體化床所使用的特殊活性碳因其結構與成份不會引發前述問題加上系統本身流體化的特性不蓄積熱源故有極高的安全性 在這個系統可分為簡單的四個部份 第一個部份就是處理廢氣的吸附塔活性碳在此完成吸附的過程並將淨化過的廢氣排放至大氣 第二個部份是脫附塔吸附過溶劑的活性碳在此完成脫附過程將吸附在活性碳裡的溶劑釋放出來通常會導入惰性氣體將溶劑帶出系統 第三個部份是冷凝器其功能在將脫附塔脫出的有機溶劑以低溫的冰水將其冷凝成液態的有機溶劑並做一個收集 第四個部份是輸送器其功能是將吸附塔內吸附過溶劑的活性碳輸送至脫附塔並將脫附塔脫附過的活性碳輸送到吸附塔內於是完成了一個連續的的吸脫附處理設備 系統的應用場合針對於中高濃度的有機溶劑有很好的應用性 唯此系統仍有一些缺點由於系統的設計條件對於排氣風量的變化只能承受較低的變動範圍 對於成份複雜的排氣不適合做為溶劑回收的系統 粘性物質會造成活性碳流動性與吸附性問題