Termostaatradiaatori ventiil

Radiaatori termopea ( TRV ) on keskküttesüsteemi radiaatorile paigaldatud isereguleeruv ventiil, mis reguleerib ruumi temperatuuri, muutes küttevee voolu radiaatorisse. Klassikaline termopea sisaldab tavaliselt vahast valmistatud pistikut (moodustab vahamootori ), mis paisub või tõmbub kokku ümbritseva temperatuuri tõttu. See on ühendatud tihvtiga, mis omakorda on ühendatud ventiiliga. Ventiil sulgub järk-järgult, kui ümbritseva ala temperatuur tõuseb, piirates radiaatorisse siseneva kuuma vee hulka. See võimaldab iga ruumi jaoks määrata maksimaalse temperatuuri. Kuna ventiil töötab ümbritseva õhu temperatuuri tajumise teel, on oluline tagada, et see ei oleks kaetud takistavate materjalidega (nt kardinad). Kui termopea termostaatventiililt eemaldatakse, lülitub ventiil sisse ja radiaator on alati kuum. Termostaati radiaatoriventiili ei tohiks paigaldada samasse ruumi, kuhu on paigaldatud ruumi (õhutemperatuuri) termostaat. Seda seetõttu, et juhul, kui termopea seatud temperatuur on toatermostaadi seatud temperatuurist madalam, lülitab termopea radiaatori välja enne viimase temperatuuri saavutamist. Keskküttekatel jätkaks tööd, püüdes saavutada toatermostaadi seatud temperatuuri, mis võib ülejäänud maja soojendada ebamugavalt kõrgele tasemele, kui iga ruumi radiaatoritele pole paigaldatud termopäid. Kui nii termopea kui ka termostaadi seadistatud temperatuurid olid seatud võrdselt, võib mõlema seadme puhul, mis üritab toatemperatuuri juhtida, ilmneda ettearvamatu käitumine. Seetõttu tuleks termopea ja õhutemperatuuril põhineva boileri termostaadi paigaldamisel samasse ruumi seada termopea kõrgemale temperatuurile kui ruumitermostaat Käsitsi kütte juhtimise asendamine tavapärase termopeaga säästab hinnanguliselt vähemalt 280 kilogrammi CO 2 {\displaystyle {\ce {CO2}}} aastas (2011. aastal Briti 3 magamistoa ja gaasiküttega paarismaja puhul ). Need on ka märkimisväärselt kuluefektiivsed, kasutades soojust vaid vajaduse korral ning vähendades küttearveid kuni 17 protsenti aastas. Alates 2012. aastast on elektrooniliselt juhitavad termopead muutunud levinumaks ja mõnda neist turustatakse nutikate termostaatide või isegi nutikate termopeadena. Need kasutavad sageli elektroonilist temperatuuriandurit ja neid saab enamasti programmeerida või kaugjuhtida, nii et maja üksikuid radiaatoreid saab programmeerida erinevatel kellaaegadel erinevatele temperatuuridele või reageerida automaatselt ruumis olekule. Selline suurenenud juhtimine võimaldab täiustatud juhtimist, mille tulemuseks on veelgi parem energia- ja CO 2 {\displaystyle {\ce {CO2}}} kokkuhoid. Mõned muud võimalused selliste süsteemide puhul on, et temperatuurianduri saab paigutada radiaatorist eemale ruumis mõnda teise kohta, mis võib anda ruumis asjakohasema temperatuurinäidu, mida saab kasutada termopea tööpunkti määramiseks. Mõned elektrooniliselt juhitavad ventiilid töötavad patareidega, mida tuleb ajavahemike järel vahetada, samas kui teised saab ühendada elektrivõrku. Elektrooniliselt juhitavad variandid võivad vajada ka täiendavat seadistamist, näiteks ühendades mobiiltelefoni rakendusega nutika kodu keskseadme kaudu, kasutades traadita protokolle, nagu Zigbee või Z-Wave Selle asemel, et märkida termopeadele temperatuur Celsiuse skaalal, kasutavad paljud tootjad lihtsamat skaalat, sageli 1-5. Kuna iga termopea toodangul on mõningaid erinevusi, kuna ruumi suurus on teadmata, isolatsiooni tase teadmata ja radiaatori vee temperatuur teadmata, on võimatu täpselt ennustada, millise temperatuuri iga seadistus annab, kuid üldiselt tootjad kipuvad tootma teatud eelduste alusel, mis tähendab, et 3 annab tulemuseks "mugava temperatuuri". Allolevas tabelis on mõned näited omandatud skaaladest Celsiuse skaalale teisendamiseks. Termopea kinnituse ja radiaatori termoventiili vahelise kruviühenduse jaoks on mitu erinevat standardit. Mõned levinumad näited on järgmised: M28x1,5 ventiil (27,5 mm) – kasutavad MMA, Herz, Orkli, COMAP, T+A ja teised Caleffi ventiil Danfoss : mitu varianti, näiteks K-klapp (M30x1,5), RA-klapp (23 mm), RAV-ventiil (34 mm), RAVL ventiil (26 mm) või RTD-ventiil Giacomini klapp Termostaat Energy Saving Trust (2011), Heating and hot water controls "Thermostatic Radiator Valve: Why you should fit them in your home. - Plumbers in Horsham". Originaali arhiivikoopia seisuga 24. märts 2014. Vaadatud 24. märtsil 2014. Open-Source Thermostatic Radiator Valve (OpenTRV) Danfoss. "User guide - radiator thermostats" (PDF). Vaadatud 19. veebruaril 2021. Cantonal Energy and Environment Services of French-speaking Switzerland. "Bien utiliser la vanne thermostatique" (prantsuse). Vaadatud 18. septembril 2016. Danfoss. "RA 2000 thermostatic sensors datasheet" (PDF) (inglise). Vaadatud 19. veebruaril 2021. Caleffi. "Thermostatic radiator valves" (PDF). Originaali (PDF) arhiivikoopia seisuga 11. oktoober 2022. Vaadatud 19. veebruaril 2021. Danfoss Eco™ Programmable radiator thermostat for smartphone