KLİMA NASIL HESAPLANIR?<br><br>Hangi Kapasite Klima İhtiyacıma Uygun – Btu Kapasitesi Hesaplama.<br><br>Klima seçiminde en uygun tip ve modeli seçebilmek için, öncelikle soğutma ihtiyacının<br><br>doğru olarak saptanması gerekmektedir. Klima seçiminin doğru bir şekilde tespit<br><br>edilebilmesi için aşağıda verilen bölgesel katsayılar ve 3 önemli etken göz önünde<br><br>bulundurulmalıdır.<br><br> <br><br>Bölgesel Katsayılar<br><br>Soğutma ihtiyacı (Btu/h) = Bölge Katsayısı x Soğutulacak alan ( m2 )<br><br> <br><br>Bölgelere göre Katsayılar<br><br>Akdeniz 445<br><br>Doğu Anadolu 308<br><br>Ege 423<br><br>Güney Doğu Anadolu 462<br><br>İç Anadolu 346<br><br>Karadeniz 385<br><br>Marmara 385<br><br> <br><br>Yanıtlamanız gereken sorular<br><br> <br><br>Klimanızı coğrafi olarak Türkiyenin hangi bölgesinde kullanacaksınız?<br> <br><br>Soğutulacak alan m2 olarak nedir?<br> <br><br>Klimanızın kullanılacağı ortamdaki kişi sayısı nedir? Cihazın kullanılacağı alandaki kişi<br>sayısı 4 üzerindeyse her fazla kişi için 600 Btu/h ek bir soğutma ekleyin.<br><br> <br><br>Klimanın kullanılacağı ortamda 500 Watt üzerinde bir aydınlatma mevcut mu?<br>Cevabınız EVET ise 500 Watt üzerindeki aydınlatma değerini 3.4 ile çarpıp soğutma<br><br>ihtiyacınıza ilave edin.<br><br> <br><br>Yukarıda verilen etkenlere karşılık bulacağınız sonuç klimayı kullanacağınız ortamın<br><br>soğutma ihtiyacını verecektir.<br><br>Önemli: Yukarıda belirtilen hesap yönetimi: 3 m tavan yüksekliği olan standart<br><br>betonarme binalar için geçerlidir.<br><br> <br><br>Örnek: Akdeniz Bölgesi için bir örnek vermek istersek;<br><br>Soğutulacak alan 35 m2, klimanın bulunduğu ortamda 5 kişi, 500 Watt ekstra<br><br>aydınlatma olduğunu varsayarsak hesaplama aşağıdaki gibi olacaktır.<br><br>Akdeniz Bölgesi Katsayısı 423 x Soğutulacak alan 35 m2 = 14.805<br><br>1 kişi x 600 Btu/h = 600<br><br>Örneğin, oda aydınlatmanız 800 watt ise ekstra aydınlatma 300 watt’dır. (800-500)<br><br>Ekstra aydınlatma 300 watt x 3.4 : 1.020<br><br>Soğutma ihtiyacı : 14.805 + 600 + 1.020 = 16.425 Btu/h olacaktır.<br><br> <br><br>Çıkan Soğutma Değeri<br><br>- 9000 ise – 9000 BTU<br><br>- 9000 – 12000 arası ise 12000 Btu<br><br>- 12001 – 17100 arası ise 17000 Btu<br><br>- 17101 – 20500 arası ise 22000 Btu<br><br> <br><br>Değer 20.500’ ün üzerinde çıktığında klimanın salon, gömme, tavan veya asılı tavan<br><br>modellerinden hangisi ihtiyacınıza ve iç dekorasyonunuza uygunsa o modeli tercih<br><br>edebilirsiniz.<br><br> <br><br>Yukarıdaki hesaplamalar yaklaşık değerlere göre yapılan hesaplardır. Lütfen teknik<br><br>servis tarafından yapılacak klima keşif ve etüd çalışmasından önce herhangi kapasitede<br><br>bir cihaz satın almayınız. Örnek hesaplama sadece ihtiyacınız olan cihaz hakkında size<br><br>sadece tahmini bir fikir vermek amacıyla örnek olarak sunulmuştur.<br><br> <br><br>Klima Hesaplayıcı<br><br>Bize klimanızın kullanılacağı alan ile ilgili bilgileri verin biz size en uygun kapasitedeki klimalarımızı listeleyelim.<a href="https://klimauzmani.wordpress.com/">Klima</a>