Қазақша:
Қазақстан Республикасының Мұнай және газ Қазақстан Республикасы Министерство нефти и газа Республики Казахстан министрлігі Энергетика және минералдық ресурстар министрінің 2005 жылғы 22 қазандағы N 281 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2005 жылғы 23 қарашада тіркелді. Тіркеу N 3942.
Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Премьер- Министрінің орынбасары - Индустрия және жаңа технологиялар министрінің 2013 жылғы 5 маусымдағы № 174 бұйрығымен Энергиямен жабдықтаудың авариялық және технологиялық броны актісін жасау жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы Ескерту. Күші жойылды  - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - ҚР Индустрия және жаңа технологиялар министрінің 05.06.2013 № 174 бұйрығымен.
"Авариялық броны бар тұтынушыларды энергиямен жабдықтау ережесі мен шарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 12 наурыздағы N 207 қаулысын іске асыру мақсатында БҰЙЫРАМЫН
1. Қоса беріліп отырған Энергиямен жабдықтаудың авариялық және технологиялық броны актісін жасау жөніндегі нұсқаулық бекітілсін.
2. Электр энергетикасы және көмір өнеркәсібі департаменті (Бертісбаев Н.Б.) белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде осы бұйрықтың мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар вице-Министрі Б.Е.Оразбаевқа жүктелсін.
ҚР НҚА ЭББ-гі нақты құжатқа сілтеу QR-коды
4. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жариялануынан күнтізбелік он күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.
Министр ресурстар министрінің 2005 жылғы 22 қазандағы N 281 бұйрығымен бекітілген Энергиямен жабдықтаудың авариялық және технологиялық броны актісін жасау жөніндегі нұсқаулық І. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1. Энергиямен жабдықтаудың авариялық және технологиялық броны актісін (бұдан әрі - АТБ актісі) жасау жөніндегі нұсқаулық АТБ актісін жасау мақсатында Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 12 наурыздағы N 207 қаулысымен бекітілген авариялық броны бар тұтынушыларды энергиямен жабдықтау ережелері мен шарттарына сәйкес әзірленді.
2. АТБ актілері авариялық шектеулер мен электр энергиясы тұтынушыларын ажыратулардың кестелерін әзірлеуге арналған бастапқы құжаттары болып табылады.
3. АТБ актісін жасау энергия беруші және (немесе) энергиямен жабдықтаушы ұйымның өкіліне және үздіксіз электрмен жабдықтау объектілері өкіліне бірлесе отырып жүктеледі.
Ескерту. 3-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Энергетика және минералдық ресурстар министрінің 2009.07.27. N 209 Бұйрығымен.
4. АТБ актісі үш данада жасалады және энергиямен жабдықтау шартына қосымша болып табылады және/немесе электр энергиясын беру шартына.
АТБ актісінің бір данасы тұтынушыда, яғни электр қондырғыларының сенімді, қауіпсіз жұмысына жауапты тұлғада, екіншісі - Мемэнергияқадағалау комитетінің өңірлік бөлімінде, үшіншісі - энергия беруші және (немесе)
энергиямен жабдықтаушы ұйымда болады. Энергия беруші ұйымның электр желілерінің жүктемеден босату кестелерін әзірлеу кезінде АТБ актісі энергиямен жабдықтау және қуаттар режимдерін іріктеу кезіндегі негізгі құжат болып табылады.
Ескерту. 4-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Энергетика және минералдық ресурстар министрінің 2009.07.27. N 209 Бұйрығымен.
5. АТБ актісін жасау үшін энергия тұтынудың жалпы көрсеткіштерін, өндірістік процестердің сипатын және жалпы кәсіпорын бойынша тұтастай және жекелей алғанда әрбір қоректендіруші желі бойынша технологиялық және энергетикалық жабдықтың құрамын білу қажет.
6. АТБ актісі мынадай жағдайларда қайта қаралады:
тұтынушының арызы бойынша;
энергиямен жабдықтау схемасының өзгеруі кезінде;
кәсіпорынның электр жүктемесінің 20% және одан артық шамаға ұлғаюы кезінде;
технологиялық процесті өзгертуге байланысты.
2. АВАРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БРОННЫҢ АКТІСІН ТОЛТЫРУ ТӘРТІБІ
7. Авариялық және технологиялық бронның актісі осы Нұсқаулықтың қосымшасына сәйкес нысанда толтырылады:
1) 1-жолда энергиямен жабдықтаушы және (немесе) энергия беруші ұйыммен энергиямен жабдықтау шартына сәйкес тұтынушының жеке шоты көрсетіледі;
2) 2-жолда электр энергиясын пайдалану шарты жасалатын энергиямен жабдықтаушы және (немесе) энергия беруші ұйымның атауы көрсетіледі;
3) 3-жолда кәсіпорынның, саланың толық атауы;
4) 4-жолда пошта индексі, кәсіпорынның мекен-жайы көрсетіледі;
5) 5-жолда кәсіпорынның (басшының, бас инженердің, бас энергетиктің, қосалқы станция кезекшісінің) телефондары көрсетіледі;
6) 6-жолда кәсіпорынның жыл ішіндегі ауысымдылығы және жұмыс сағаттарының саны көрсетіледі;
7) 7-жол - энергия беруші және (немесе) энергиямен жабдықтаушы ұйымның ең көп жүктеме сағаттарында кәсіпорынның жүктемесі энергиямен жабдықтаушы ұйымның таңертеңгі және кешкі ең көп сағаттарындағы кәсіпорынның неғұрлым көп электр жүктемелерінің орташа үш сағаттығы секілді соңғы қысқы (жазғы) жұмыс күнінің тәуліктік кестесі бойынша анықталады. Бұл ретте егер барлығы тұтынушының жүктемесінде өзгерістер болған уақыттан бастап орын алған болса, оны ескеру керек;
8) 8-жолда қуаттарды қосымша ұлғайтудан (төмендетуден) энергия тұтынудағы өзгерістерді ескеретін, соңғы үш жылғы энергия тұтынудың орташа жылдық мәні көрсетіледі;
9) 9-жолда - тәуліктік энергия тұтыну кәсіпорынның жұмыс күнгі жүктемесінің соңғы қысқы (жазғы) тәуліктік кестесі бойынша немесе энергия тұтынуда болған өзгерістерді ескерумен желтоқсандағы (маусымдағы) тәуліктік орташа шығысы бойынша анықталады;
10) 10-жолда тұтынушының трансформатор, беруші пунктінің (бұдан әрі
- ТП, БП) және тарату құрылғысының (бұдан әрі - ТҚ) нөмірі көрсетіледі;
11) 11-жолда нөмірі немесе энергия беруші және (немесе) энергиямен жабдықтаушы ұйымның қоректендіру орталығының (желісінің) атауы көрсетіледі;
12) 12-жолда - баланстық тиесілігін шектеу және осы электр қондырғысы жөніндегі тараптардың пайдалану жауапкершілігі бойынша белгіленген қоректендіруші желілердің саны көрсетіледі;
13) 13-жолда - энергиямен жабдықтау шартына сәйкес сенімділігі бойынша санаттылығы көрсетіледі.
Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Энергетика және минералдық ресурстар министрінің 2009.07.27. N 209 Бұйрығымен.
8. І "Авариялық броны" бөлімінде бағандар былайша толтырылады:
1) 1-бағанда - рет бойынша нөмірі;
2) 2-бағанда - ажыратылмайтын электр қабылдағыштардың тізбесі.
Электр қондырғылары - кенеттен ажыратылуы өрт, жарылыс немесе адам өміріне қауіп төндіретін, атап айтқанда: авариялық және күзеттік жарықтандыру; жарылу қаупі, өрт қаупі бар цехтардағы және адам өміріне қауіпті ортадағы вентиляция;
су төкпе, канализация, жылыту, өрт қауіпсіздік құралдары.
Электр қабылдағыштарды әрбір қоректендіруші желі бойынша жеке көрсету керек.
Тізбені толтыру кезінде электр жабдығының толық атауы көрсетіледі.
Сыртқы және ішкі желілер бойынша резервтік қоректендіруі жоқ электр қабылдағыштар энергиямен жабдықтаудың 1-санатына жатқызылмайды және авариялық бронге енгізілмеуі тиіс;
3) 3 және 4-бағандарда - жұмыс жүктемесі (кВт) әрбір электр қабылдағыш бойынша, тиісінше қыстық, жаздық болып жеке көрсетіледі.
Атаулы қуат бойынша жұмыс жүктемесін есептеу кезінде электр жабдықтарының жүктілігі мен олардың жұмысының бірмезгілділік коэффициенттерін ескеру қажет;
4) 5 және 6-бағандарда - тәуліктік энергия тұтыну (мың кВт.сағ.) әрбір электр қабылдағыш бойынша 3 және 4-бағандарда жүктемелерді ескерумен тиісінше көрсетіледі.
Ескерту. 8-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Энергетика және минералдық ресурстар министрінің 2009.07.27. N 209 Бұйрығымен.
9. ІІ "Технологиялық броны" бөлімінде бағандар былайша толтырылады:
1) 7-бағанда - рет бойынша нөмірі;
2) 8-бағанда - технологиялық процестер мен операциялардың тізбесі;
Технологиялық броны электр қабылдағыштары тізбесіне тұтынушыға негізгі технологиялық процесті аяқтау үшін қажетті электр жабдығы енгізіледі.
Технологиялық бронды жасау кезінде оларды өнімді бүлдірмей аяқтау үшін ең көп уақытты көрсетумен үздіксіз технологиялық процестердің тізбесін және жабдықтарды, циклдық технологиялық процестерге режимдік карталарды;
электр энергиясын беруді кенет тоқтатуды болдырмауды растайтын жабдықтарға паспорттық деректер мен пайдалану нұсқаулықтарын; ішкі энергиямен жабдықтаудың жобалық және нақты схемаларын пайдалану қажет;
3) 9-бағанда - сағаттарда (8-бағанда көрсетілген әрбір процесс бойынша)
көрсетілген технологиялық процестің ұзақтылығы.
Технологиялық процестің ұзақтылығы кезінде тәулік ішінде және одан артық болғанда - 24 сағат қойылады;
4) 10 және 11-бағандар осы Нұсқаулықтың 8-тармағының 3)- тармақшасына сәйкес толтырылады;
5) 12 және 13-бағандар осы Нұсқаулықтың 8-тармағының 4)- тармақшасына сәйкес толтырылады.
10. ІІІ "Электрмен жабдықтау көздері және қоректендіруші желілердегі жүктемелер" бөлімінде энергия беруші және (немесе) энергиямен жабдықтаушы ұйымның ТП, БП-дан кенеттен ажырату жарылысты, өртті, адамдардың өміріне қауіп төндіретін, негізгі жабдықтың зақымдануына, өнімнің жалпылай ақаулануына және күрделі технологиялық процестердің қауіпті бұзылуына әкелетін электр қабылдағыштарды көрсетумен тұтынушының әрбір қоректендіруші желісі бойынша әр жолдың мағынасы түсіндіріліп беріледі:
1) 14-бағанда - рет бойынша нөмірі;
2) 15-бағанда - осы кәсіпорынның энергия беруші және (немесе)
энергиямен жабдықталуы жүзеге асырылатын энергиямен жабдықтаушы ұйымның нөмірі немесе қоректендіруші орталықтың атауы (ТП, БП, ТҚ);
3) 16-бағанда - энергиямен жабдықтау жүзеге асырылатын тұтынушының (фидердің) нөмірі немесе қоректендіруші орталықтың атауы;
4) 17-бағанда - қысқы өлшемдер (желтоқсан) бойынша қоректендіруші желінің жалпы жүктемесі (кВт);
5) 18-бағанда - кенеттен ажырату негізгі жабдықтың зақымдануына, өнімнің жалпылай ақаулануына және күрделі технологиялық процестердің қауіпті бұзылуына әкелетін электр қабылдағыштардың тізбесі;
6) 19-бағанда - осы қоректендіруші желідегі (фидердегі) технологиялық бронның жұмыс жүктемесі (кВт).
Жұмыс жүктемесін есептеу кезінде І-бөлімнің 3, 4-бағандарындағы талаптар қойылады;
7) 20-бағанда - сағаттармен (ІІ-бөлімнің 21-бағанында көрсетілген әрбір процесс бойынша) технологиялық процесті аяқтау үшін қажет етілетін уақыт;
8) 21-бағанда - кенеттен ажырату жарылысты, өртті, адамдардың өміріне қауіп төндіретін кәсіпорынның авариялық бронына енгізілген энергия қабылдағыштардың тізбесі (І-бөлімнің 21-бағаны);
9) 22-бағанда - жүктемелердің қысқы (желтоқсан) кестесіне сәйкес әрбір қоректендіруші желі бойынша авариялық бронның жүктемесі (кВт);
10) 23-бағанда - жүктеме қай желіге және қандай құралдармен (резервті автоматтық қосу немесе қолмен) ауыстырылып қосылады.
Ажыратылмайтын электр қабылдағыштарды ауыстырып қосуды кәсіпорын міндетті түрде энергия беруші және (немесе) энергиямен жабдықтаушы ұйымның диспетчерлік қызметімен келіседі.
11. ІV "Жүктеме бойынша энергия тұтыну режимдері" бөлімінде бағандар былайша толтырылады:
1) 1-жолда - энергия беруші және (немесе) энергиямен жабдықтаушы ұйымның электр желілеріндегі қуаттардың авариялық жетіспеушілігі кезінде қоректендіруші орталықтардың өстері ажыратылуы мүмкін - кәсіпорын бойынша толық ажыратылуы мүмкін жүктеме (кВт) көрсетіледі;
2) 2-жолда - ажыратылатын желілердің (фидерлердің) нақты нөмірі және олардың жалпы жүктемесі (кВт) көрсетіледі;
3) 3-жолда - ІІІ-бөлімнің 20-бағанында көрсетілген технологиялық процестің аяқталу уақытының бітуі бойынша ағытылуы мүмкін желілердің (фидерлердің) нөмірлері және олардың жалпы жүктемесі (кВт) көрсетіледі.
1, 2 және 3-жолдарда жүктемелер жүктемелердің қысқы (желтоқсан)
кестесіне қатаң сәйкестікпен көрсетіледі.
Ажыратылатын қоректендіруші желіні белгілеу кезінде, авариялық жағдайларда авариялық және технологиялық бронге қатысты электр қабылдағыштары жоқ желілермен қатар, сондай-ақ (желінің толық жүктемесінен 25%-ға дейінгі) авариялық және технологиялық бронның аздаған жүктемедегі желілері ажыратылуы мүмкін екендігін есте ұстау қажет.
12. V бөлім энергия беруші және (немесе) энергиямен жабдықтаушы ұйымның диспетчерінің талап етуі бойынша тез арада ажыратылуы қажет қоректендіруші желілер (фидерлер) және олардың жүктемесі туралы мәліметтерді қамтиды.
13. VІ бөлім энергия беруші және (немесе) энергиямен жабдықтаушы ұйымның желі жұмысында (фидерде) қалған ажыратылған жүктемелерді энергия беруші және (немесе) энергиямен жабдықтаушы ұйымның диспетчерінің келісімінсіз қайта ауыстыруға тыйым салу туралы талабын қамтиды. Осы жолда міндетті түрде энергия беруші және (немесе) энергиямен жабдықтаушы ұйымның диспетчерінің телефоны көрсетіледі.
14. VІІ бөлім резервті автоматты түрде қосудың қолда бар құрылғыларын пайдалану мүмкіндігін бейнелейді.
15. VІІІ бөлім энергия тұтыну және қуаттар режимдерін енгізу кезінде осы кәсіпорынды энергиямен жабдықтауға арналған шартпен келісілген энергиямен жабдықтаудың ерекше шарттарын бейнелейді.
Энергиямен жабдықтаудың авариялық және технологиялық броны актісін жасау жөніндегі нұсқаулыққа қосымша Келісілді________________ Бекітемін ______________________ Мемлекеттік энергетикалық Энергиямен жабдықтаушы қадағалау комитетінің (энергия беруші) ұйымның басшысы өңірлік бөлімнің өкілі
1. Тұтынушының жеке шотының 8. Орташа жылдық энергия тұтыну:
нөмірі_____________________ __________мың.кВт.ч.
2. Энергиямен жабдықтаушы және 9. Тәуліктік энергия тұтыну:
(немесе) энергия беруші ұйымның а) қысқы ____________________ кВт атауы _____________________ б) жазғы ____________________ кВт
3. Кәсіпорын_______________ 10. Тұтынушының ТП, БП нөмірі ___
4. Мекен-жайы _____________ 11. Энергия беруші және (немесе)
5. Тұтынушының телефондары: энергиямен жабдықтаушы ұйымның а) басшының, бас инженердің____ қоректендіру орталығының б) бас энергетиктің____________ (желісінің) нөмірі немесе аты в) шағын станция кезекшісінің__ _____________(ТП; БП; қосалқы
6. Ауысымдылық және жыл ішіндегі станциялар)
жұмыс сағаттарының саны________ 12. Қоректендіру желілерінің
7. Кәсіпорынның шын мәніндегі саны ____________________________ ең көп жүктемесі: 13. Энергиямен жабдықтау а) қысқы __________________ кВт сенімділігі бойынша санаттылығы б) жазғы __________________ кВт Авариялық және технологиялық бронның актісі 200_ жылғы "___"___________ энергиямен жабдықтаушы және (немесе)
энергия беруші ұйымның өкілі жасады ____________________________ (лауазымы, аты-жөні)
кәсіпорын (электр энергиясын тұтынушының) өкілінің қатысуымен N І БӨЛІМ - Авариялық броны Ажыратылмайтын электр қабылдағыштардың тізбесі Тәуліктік қажеттілік жүктеме бойынша, кВт тұтыну бойынша, мың кВт.сағ.
қысқы жазғы
ІІ БӨЛІМ - Технологиялық броны Технологиялық процестер мен операциялар- Техноло- Толық технологиялық процестің қажеттілігі дың тізбесі гиялық процестің ұзақтығы жүктеме бойын- тұтыну бойынша, мың (сағат)
ша, кВт кВт.сағ.
ІІІ БӨЛІМ - энергиямен жабдықтау көздері және қоректендіру желілеріндегі жүктемелер Энергия Тұты- Технологиялық броны беруші нушыны нушы Кенеттен ағытылуы Желі- Техно- және қорек- желі- негізгі құрал- дегі логия- (немесе)
тенді- сінің жабдықтың бұзы- техно- лық энергиямен ретін жүк- луын, өнімнің про- жабдық- желінің темесі жаппай ақаула- цесті тайтын нөмірі (кВт)
нуын, күрделі брон- аяқ- ұйымды немесе ның тауға қоректен- атауы процестердің ай- жүкте- қажет- діретін тарлықтай бүлі- месі ті орталықтың нуін туғызатын уақыт нөмірі не- негізгі электр сағат- месе атауы қабылдағыштардың пен тізбесі ІІІ БӨЛІМ - энергиямен жабдықтау көздері және қоректендіру желілеріндегі жүктемелер Авариялық броны Кәсіпорынның авариялық бронына енгізілген, кенеттен ағыты- Желідегі авария- луы адам өміріне қауіпті өрт немесе жарылыс туғызатын Жүктеме қандай желіге және қандай құрал- дармен (резервті автоматтық қосу немесе электр қабылдағыштардың тізбесі лық бронның жүктемесі (кВт)
қолмен) ауыстырылады
IV БӨЛІМ. Жүктеме бойынша энергия тұтыну режимдері:
1. Энергия беруші және (немесе) энергиямен жабдықтаушы ұйымның электр желілеріндегі қуаттың авариялық тапшылығы кезінде қоректендіруші орталықтардан_____ кВт ағытуға болады
2. Фидер N ________________ Жүктелім __________________ кВт
3. N ____________ желінің 20-бағанында көрсетілген уақыт біткеннен кейін Жүктелім: _____________________ кВт V БӨЛІМ. Энергия беруші және (немесе) энергиямен жабдықтаушы ұйымның диспетчерінің талабы бойынша тұтынушы жедел түрде ағытуға міндетті: Желі (фидер) N _________________________ Жүктелім ________________________ кВт VI БӨЛІМ. Энергия беруші және (немесе) энергиямен жабдықтаушы ұйымның және тұтынушының электр қондырғыларындағы аварияның салдарынан желіні ағытқан кезде энергия беруші және (немесе) энергиямен жабдықтаушы ұйымның диспетчерінің келісімінсіз ағытылған жүктемені жұмыс күйінде қалдырылған желіге ауыстыруға тыйым сақталдырылған желіге ауыстыруға тыйым салынады ___________________ (телефон)
VII БӨЛІМ. Қолдағы резервті автоматтық қосу құрылғыларын пайдалануға: рұқсат етіледі ______тыйым салынады _______ VIII БӨЛІМ. Айрықша ескертулер:
Ескертпе: 1. Актіге кәсіпорынның 203х277 көлеміндегі принципті электрмен жабдықтау сызбасы қоса беріліп, онда қоректендіруші желілер, қоректендіруші желілер мен резервті автоматтық қосу енгізілген қосалқы станциялар арасындағы байланыстар көрсетіледі.
2. Авариялық және технологиялық бронның актімен бекітілген көлемін өзгерту кәсіпорынның өтінімі бойынша қажетті қуатты көбейткен немесе технологияны өзгерткен жағдайда жүргізіледі.
Кәсіпорынның бас энергетигі Кәсіпорынның бас инженері Энергиямен жабдықтаушы (энергия беруші)
ұйым өкілінің қолы

На русском языке:
Қазақстан Республикасының Мұнай және газ Приказ Министра энергетики и Министерство нефти и газа Республики Казахстан министрлігі минеральных ресурсов Республики Казахстан от 22 октября 2005 года N 281.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 ноября 2005 года N 3942. Утратил силу приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 5 июня 2013 года № Об утверждении Инструкции по составлению акта аварийной и технологической брони энергоснабжения Сноска. Утратил силу приказом Заместителя Премьер-Министра РК - Министра индустрии и новых технологий РК от 05.06.2013 № 174.
В целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 12 марта 1998 года N 207 "Об утверждении Правил и условий энергоснабжения потребителей, имеющих аварийную бронь"
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по составлению акта аварийной и технологической брони энергоснабжения.
2. Департаменту электроэнергетики и угольной промышленности (Бертисбаев Н.Б.) в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице- Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан Оразбаева Б.Е.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней с момента его первого официального опубликования.
Министр
Утверждена приказом Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 22 октября 2005 года N 281 Инструкция по составлению акта аварийной и технологической брони энергоснабжения
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Инструкция по составлению акта аварийной и технологической брони (далее акт АТБ) энергоснабжения разработана в соответствии с Правилами и условиями об энергоснабжении потребителей, имеющих аварийную броню, утверждeнных постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 марта 1998 года N 207, с целью составления акта АТБ.
2. Акты АТБ являются исходными документами для разработки графиков аварийных ограничений и отключений потребителей электрической энергии.
3. Составление акта АТБ возлагается на представителя энергопередающей и (или) энергоснабжающей организации совместно с представителем объекта непрерывного энергоснабжения.
4. Акт АТБ составляется в трeх экземплярах и является приложением к договору на энергоснабжение и/или к договору на передачу электроэнергии.
Один экземпляр акта АТБ находится у потребителя, то есть лица, ответственного за надежную, безопасную работу электроустановок предприятия, второй в региональном отделе Госэнергонадзора, третий в энергопередающей и (или) энергоснабжающей организации. При разработке графиков разгрузки электрических сетей энергопередающей организации, акт АТБ является основным документом при выборе режимов энергоснабжения и мощности.
5. Для составления акта АТБ необходимо иметь сведения об общих показателях энергопотребления, характере производственных процессов и составе технологического и энергетического оборудования в целом по предприятию и по каждой питающей линии в отдельности.
6. Акт АТБ пересматривается в следующих случаях:
по заявлению потребителя;
при изменении схемы энергоснабжения;
при увеличении электрической нагрузки предприятия на величину 20 % и более;
в связи с изменением технологического процесса.
2. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ АКТА АВАРИЙНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БРОНИ
7. Акт аварийной и технологической брони заполняется по форме согласно приложению к настоящей Инструкции:
1) в строке 1 указывается лицевой счeт потребителя согласно договору на энергоснабжение с энергоснабжающей и (или) энергопередающей организацией;
2) в строке 2 указывается наименование энергоснабжающей и (или)
энергопередающей организации, с которой заключается договор на пользование электроэнергией;
3) в строке 3 указывается полное наименование предприятия, отрасли;
4) в строке 4 указывается почтовый индекс, адрес предприятия;
5) в строке 5 указывается телефоны предприятия (руководителя, главного инженера, главного энергетика, дежурного подстанции);
6) в строке 6 указывается сменность и число часов работы предприятия в год;
7) в строке 7 указывается нагрузка предприятия в часы максимума нагрузок энергопередающей и (или) энергоснабжающей организации, которая определяется по последнему зимнему (летнему) суточному графику за рабочий день, как средняя из трeх часовых наибольших электрических нагрузок предприятия в часы утреннего и вечернего максимума энергоснабжающей организации. При этом учитывать, если имели место, все происшедшие с того времени изменения в нагрузке потребителя;
8) в строке 8 указывается среднее годовое значение энергопотребления за последние три года, учитывающее изменения в энергопотреблении из-за дополнительного увеличения (снижения) мощностей;
9) в строке 9 указывается суточное энергопотребление, которая определяется по последнему зимнему (летнему) суточному графику нагрузки предприятия за рабочий день или по среднему расходу за сутки в декабре (июне), учитывая происшедшие изменения в энергопотреблении;
10) в строке 10 указывается номер трансформаторного, распределительного пункта (далее - ТП, РП) или распределительного устройства (далее - РУ) потребителя;
11) в строке 11 указывается номер или название питающего центра (линии) энергопередающей и (или) энергоснабжающей организации;
12) в строке 12 указывается количество питающих линий, определeнных по акту разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по данной энергоустановке;
13) в строке 13 указывается категорийность по надeжности энергоснабжения согласно договору на энергоснабжение.
8. В разделе I "Аварийная броня" графы заполняются следующим образом:
1) в графе 1 указывается номер по порядку;
2) в графе 2 указывается перечень неотключаемых электроприeмников, то есть электроприeмники, внезапное отключение которых может вызвать пожар, взрыв или опасность для жизни людей, а именно: аварийное и охранное освещение; вентиляция в цехах со взрывоопасной, пожароопасной и вредной для жизнедеятельности человека средой; водоотлив, канализация, отопление, средства пожарной безопасности.
Электроприeмники указываются по каждой питающей линии в отдельности.
При заполнении перечня ставится полное наименование электрооборудования.
Электроприeмники, не имеющие резервного питания по внешним и внутренним сетям, не могут быть отнесены к I-ой категории энергоснабжения и не должны включаться в аварийную броню;
3) в графах 3 и 4 указывается рабочая нагрузка (кВт) по каждому электроприeмнику в отдельности и, соответственно, по сезону - зимняя, летняя.
При расчeте рабочей нагрузки по номинальной мощности необходимо учитывать коэффициенты загрузки электрооборудования и одновременности их работы;
4) в графах 5 и 6 указывается суточное энергопотребление (тыс.кВт.час)
соответственно по каждому электроприeмнику с учeтом нагрузок по графам 3 и 4.
9. В разделе II "Технологическая броня" графы заполняются следующим образом:
1) в графе 7 указывается номер по порядку;
2) в графе 8 указывается перечень технологических процессов и операций.
В перечень электроприeмников технологической брони включают электрооборудование, которое необходимо потребителю для завершения основного технологического процесса.
При составлении технологической брони необходимо использовать перечень непрерывных технологических процессов с указанием максимального времени для их завершения без порчи продукции и оборудования, режимные карты на циклические технологические процессы; паспортные данные и эксплуатационные инструкции на оборудование, подтверждающие недопустимость внезапного прекращения подачи электроэнергии; проектные и фактические схемы внутреннего энергоснабжения;
3) в графе 9 указывается продолжительность технологического процесса, указанного в часах (по каждому процессу, указанному в графе 8).
При продолжительности технологического процесса в течение суток и более проставляется - 24 часа;
4) графы 10 и 11 заполняются согласно подпункту 3) пункта 8 настоящей Инструкции;
5) графы 12 и 13 заполняются согласно подпункту 4) пункта 8 настоящей Инструкции.
10. В разделе III«"Источники энергоснабжения и нагрузки на питающих линиях" даeтся построчная расшифровка по каждой питающей линии потребителя от ТП, РП энергопередающей и (или) энергоснабжающей организации с указанием электроприeмников, внезапное отключение которых может повлечь взрыв, пожар, опасность для жизни людей, повреждение основного оборудования, массовый брак продукции и серьeзное расстройство сложных технологических процессов:
1) в графе 14 указывается номер по порядку;
2) в графе 15 указывается номер или наименование питающего центра (ТП, РП, РУ) энергопередающей и (или) энергоснабжающей организации, от которого осуществляется энергоснабжение данного предприятия;
3) в графе 16 указывается номер или наименование питающей линии (фидера) потребителя, по которой осуществляется энергоснабжение;
4) в графе 17 указывается общая нагрузка (кВт) питающей линии по зимним замерам (декабрь);
5) в графе 18 указывается перечень основных энергоприeмников, внезапное отключение которых вызывает повреждение основного оборудования, массовый брак продукции, серьeзное расстройство сложных технологических процессов;
6) в графе 19 указывается рабочая нагрузка (кВт) технологической брони на данной питающей линии (фидере).
При расчeте рабочей нагрузки предъявляются те же требования, что и в графах 3 и 4 раздела I;
7) в графе 20 указывается время, потребное для завершения технологического процесса, в часах (по каждому процессу, указанному в графе 21 раздела II);
8) в графе 21 указывается перечень энергоприeмников, включенных в аварийную броню предприятия, внезапное отключение которых может вызвать пожар, взрыв или опасность для жизни людей (графа 2 раздела I);
9) в графе 22 указывается нагрузка аварийной брони (кВт) по каждой питающей линии в соответствии с зимним графиком нагрузок (декабрь);
10) в графе 23 указывается на какую линию переключается нагрузка и какими средствами (автоматическое включение резерва или вручную).
Переключение неотключаемых энергоприeмников предприятия обязательно согласовывается с диспетчерской службой энергопередающей и (или) энергоснабжающей организации.
11. В разделе IV "Режимы энергопотребления по нагрузке" строки заполняются следующим образом:
1) в строке 1 указывается полная возможная отключаемая нагрузка по предприятию (кВт), так как при аварийном дефиците мощности в электрических сетях энергопередающей и (или) энергоснабжающей организации могут быть отключены с питающих центров;
2) в строке 2 указываются конкретные номера отключаемых линий (фидеров) и их общая нагрузка (кВт);
3) в строке 3 указываются номера линий (фидеров), которые могут быть отключены по истечении времени завершения технологического процесса, указанного в графе 20 раздела III, и их общая нагрузка (кВт).
Нагрузки по строкам 1, 2 и 3 проставляются в строгом соответствии с зимним графиком нагрузок (декабрь).
При определении отключаемой питающей линии следует иметь ввиду, что в аварийных случаях могут отключаться наряду с линиями, не имеющими энергоприeмников, относящихся к аварийной и технологической брони, также и линии с небольшой нагрузкой аварийной и технологической брони (до 25 % от полной нагрузки линии).
12. Раздел V включает в себя сведения о питающих линиях (фидерах) и их нагрузках, которые необходимо отключить немедленно по требованию диспетчера энергопередающей и (или) энергоснабжающей организации.
13. Раздел VI содержит в себе требование энергопередающей и (или)
энергоснабжающей организации о запрещении переключения отключенной нагрузки на оставленные в работе линии (фидера) без согласия на это диспетчера энергопередающей и (или) энергоснабжающей организации. В данной строке обязательно указывается номер телефона диспетчера энергопередающей и (или)
энергоснабжающей организации.
14. Раздел VII отражает возможность использования имеющихся устройств автоматического включения резерва.
15. Раздел VIII отражает особые условия энергоснабжения при вводе режимов энергопотребления и мощности, оговоренные договором на энергоснабжение данного предприятия.
Приложение к Инструкции по составлению акта аварийной и технологической брони энергоснабжения.
Утверждаю _______________ Руководитель энергоснабжающей (энергопередающей) организации Согласовано________________ Представитель регионального отдела Комитета по государственному энергетическому надзору
1. Номер лицевого счeта потребителя________________________
2. Наименование энергоснабжающей и (или) энергопередающей организации____________________
3. Предприятие_____________________________________________
4. Адрес___________________________________________________
5. Телефоны потребителя:
а) руководителя, главного инженера______________________ б) главного энергетика__________________________________ в) дежурного подстанции_________________________________
6. Сменность и число часов работы в год____________________
7. Максимальная фактическая нагрузка предприятия:
а) зимняя __________________кВт б) летняя __________________кВт
8. Среднегодовое энергопотребление: _______тыс.кВт.ч.
9. Суточное энергопотребление:
а) зимняя ______________кВт б) летняя ___________________кВт
10. Номер ТП, РП потребителя_______________________________
11. Номер или название питающего центра (линии)
энергопередающей и (или) энергоснабжающей организации__________________(ТП, РП, подстанция)
12. Количество питающих линий______________________________
13. Категорийность по надeжности энергоснабжения _______________________________________ Акт аварийной и технологической брони от "___"__________200__г. составлен представителем энергоснабжающей и (или)
энергопередающей организации ___________________________ (должность, Ф.И.О.)
совместно с представителем предприятия (потребителя электроэнергии)
N
РАЗДЕЛ I - Аварийная броня п/п Переченьне- Суточная потребность отклю- по нагрузке, кВт по потреблению, тыс.кВт.ч.
чаемых электро- зимняя летняя прием- ников РАЗДЕЛ II - Технологическая броня N№ п/п Перечень Продол- Потребность для полного технологического процесса техноло- житель- гическихпроцес- ность техно- сов и операций логи- ческого процесса (час)
РАЗДЕЛ III - Источники энергоснабжения и нагрузки на питающих линиях Номер или наименование питающего центра энергопе- редающей и (или) энерго- Номер или наименование питающей линии потребителя Нагрузка линии потре- бителя (кВт)
п
/п снабжающей организации РАЗДЕЛ III - Источники энергоснабжения и нагрузки на питающих линиях Технологическая броня Аварийная броня Перечень основных электро- Перечень электро- приемников, приемни- Время по- требное для за- Нагрузк ава- рийной брони на линии (кВт)
На какую линию переключа- ется нагрузка и какими сред- ствами (авто- матичес- ков, внезапное отк- лю- На- груз- ка тех- ноло- вершения внезапное отключение которых вызывает повреждение основно- го оборудо- кое вклю- чение резерва или вручную)
чение которых мо- жет вызвать пожар, взрыв или опас- вания, массовый брак продук- ции, серьезное расстройство сложных техно- ность для жизни гиче- ской бро- ни на гическо- го про- цесса в часах логических процессов людей, включен- ли- нии (кВт)
ных в аварийную броню предприя- тия РАЗДЕЛ IV. Режимы энергопотребления по нагрузке:
1. При аварийном дефиците мощности в электросетях энергопередающей и (или) энергоснабжающей организации могут быть отключены с питающих центров ________кВт
2. Фидер ___________________ Нагрузка ______________________кВт
3. По истечении времени, указанного в графе 20:
Линия N№______________________ Нагрузка: _____________________кВт РАЗДЕЛ V. По требованию диспетчера энергопередающей и (или)
энергоснабжающей организации потребитель обязан немедленно отключить:
Линия (фидер) N_____________ Нагрузка ______________________кВт РАЗДЕЛ VI При отключении линии из-за аварии в электроустановках энергопередающей и (или) энергоснабжающей организации и потребителя запрещается переключение отключенной нагрузки на оставленные в работе линии без согласия на это диспетчера энергопередающей и (или)
энергоснабжающей организации ___________________(телефон)
РАЗДЕЛ VII Использование имеющихся устройств автоматического включения резерва: разрешено ___________; запрещено_________;
РАЗДЕЛ VIII Особые замечания:
Примечания: 1. К акту прилагается принципиальная схема электроснабжения предприятия размером 203 х 277 мм, с указанием в ней питающих линий, связей между подстанциями, на которые заведены питающие линии и автоматическое включение резерва.
2. Изменения определенных актом размеров аварийной и технологической брони производится по заявке предприятия в случаях увеличения потребной мощности или изменения технологии.
Главный энергетик предприятия Подпись представителя энергоснабжающей (энергопередающей)
организации
Главный инженер предприятия