Y&amp;H - Microinversor de red MPPT de 350 W, de 18 V-50 V CC a 220 V CA, para paneles solares fotovoltaicos de 36 V
Brand: Y&H
El inversor de red de 350 W es una unidad compacta, que convierte directamente la corriente continua en corriente alterna para alimentar electrodomésticos o equipos de oficina y conectarse a la red pública. La salida de CA del inversor Smart Micro está sincronizada y en fase con la red pública.
Especificaciones:
Potencia máxima de salida: 350 W.
Potencia de salida nominal: 320 W.
Entrada CC: 18 V-50 V.
Tensión de salida CA: 180-260 V CA.
Rango de frecuencia: 50/60 Hz automático
Rango MPPT: 24 V-39 V.
Tensión recomendada del panel solar: VMP: 30-39 V; VOC (voltaje en circuito abierto): 38-46 V
Potencia del panel solar: 350 W máx.
Certificación: CE.
Nota respecto a la tensión:
El inversor de conexión a la red se pone en marcha a 24 V. Después del arranque, el inversor puede funcionar a 18-39 V (VMP). El VOC del panel solar no puede ser superior a 50 V.
VMP = tensión de trabajo: VOC = tensión de circuito abierto. No se puede utilizar una tensión de entrada de trabajo de 50 V (VMP).
¿Por qué no utilizar paneles solares de 12 V? La tensión de trabajo del panel de 12 V es de 18-21 V; la tensión de circuito abierto es de 20-24 V. Es solo una tensión de arranque. Si la luz solar es débil, la tensión de trabajo será inferior a 18 V. Es fácil que el inversor sea inestable si se pone en marcha repetidamente. El funcionamiento inestable daña el inversor.
Rango UPS MPPT del inversor de red: 24-39 V
El VMP (del panel solar) debe estar incluido en el rango MPPT para garantizar una buena eficiencia de salida
Tensión recomendada del panel solar: VMP: 30-39 V; VOC (voltaje en circuito abierto): 38-46 V
La potencia del panel solar no puede superar los 350 W
Microinversor de conexión a la red no alimentado con batería