Inversor 5000W SUN2000L-5KTL Huawei Hibrido Inyeccion Red
Brand: Inverter
El inversor Huawei SUN2000L-5KTL Red 5000W es un inversor monofásico de autoconsumo. Gracias a ello podremos iniciarnos en una instalación de autoconsumo directo sin acumulación, mucho más económica para en un futuro poder ampliar con la inclusión de una batería para reducir nuestra dependencia de la red eléctrica. Este inversor tiene un repetidor de señal integrado que permite la comunicación entre inversores gracias a que la señal wifi se traslada de un inversor Huawei a otro. Esto es muy interesante para instalaciones fotovoltaicas de gran tamaño que requieren de varios inversores y que de otra forma supondría una limitación la comunicación entre estos. Este inversor es compatible con el vatímetro Chint monofásico para confirmar la compatibilidad con otros vatímetros contáctenos o consulte en cada caso la ficha técnica. El inversor Huawei SUN2000L-5KTL Red 5000W ofrece una gran eficiencia de funcionamiento, de más del 98% y dispone de las mejores capacidades de ampliación al mejor precio. El inversor Huawei SUN2000L-5KTL Red 5000W tiene un rango extremadamente bajo para el arranque de su regulador interno. El rango de trabajo de su regulador está entre los 120 y los 480V, por lo que con 4 paneles de 72 células ya se podrá poner en marcha. Tiene un límite alto en su voltaje de trabajo, por lo que podremos utilizar cualquier tipo de panel siempre que respetemos los rangos que nos delimita el fabricante.
EFICIENCIA: Máxima eficiencia: 98,6% Eficiencia europea ponderada: 98%
ENTRADA Alimentación fotovoltaica máxima: 7500WP Tensión Máxima de entrada: 600v/495V Rango de voltaje de operación: 90 V ~ 600 V / 90 V ~ 495 V Voltaje de arranque: 120 V Rango de voltaje MPPT de potencia máxima: 260 V - 480 V Tensión nominal de entrada: 380 V Corriente de entrada máxima por MPPT: 11 A Corriente de cortocircuito máxima: 15 A Cantidad de rastreadores MPP: 2 Cantidad máxima de entradas por MPPT: 1
SALIDA Conexión a red eléctrica: Monofásica Potencia de salida nominal: 5000 W Potencia aparente máxima: 5500 VA Tensión de salida nominal: 220 V/230 V/240 V Frecuencia nominal de red de CA: 50 Hz/60 Hz Corriente máxima de salida: 25 A Factor de potencia ajustable: 0,8 capacitivo... 0,8 inductivo Distorsión armónica total máxima: ≤ 3 %