単独・小型合併浄化槽用ブロア メドーブロワ LAG-80E（R）右ばっ気 日東工器
Brand: 日東工器株式会社
◆タイマー制御式逆洗機能付き！
ユニット内のタイマーで設定した時間ごと（自動逆洗）あるいは随時（手動逆洗）にばっ気と逆洗を切り換えることができます。
また、設定パネルはデジタル表記で、シンプル設計となっており簡単に設定が行えます。
◆使用状況にあわせて散気位置を選べます！
ばっ気位置は、左側散気と右側散気があります。設置する現場状況に合わせてお選び頂けます。
◆リニア駆動フリーピストン方式
モーターと空気圧縮部が一体構造となったシリンダー内をピストンだけが電磁石の「吸引力」とスプリングの「復元力」により電源周波数にシンクロした回数でスムーズに往復駆動します。
◆アース配線不要
樹脂ケースの採用（絶縁構造）により、アース配線が不要です。
◆樹脂製の防音・防雨ケースを装備した屋外で使用できるリニア駆動フリーピストン方式の汎用ブロワです。
◆タイマ機能付きで樹脂ケースの採用（絶縁構造）により、アース配線が不要です。
◆設置現場の状況にあわせて、散気位置をご選択頂けます。
※納期が遅れる場合、ご連絡します。
※パッケージは予告なく変更されることがあります。
【定格電圧】AC100V<br> 【定格周波数】50/60Hz 兼用<br> 【消費電力】50Hz：86W、60Hz：80W<br> 【定格圧力】15KPa(0.15kgｆ/cm2)<br> 【吐出空気量】はっ気(80L/min)　逆洗(80L/min)<br> 【コイル絶縁階級】E種<br> 【逆洗回数】2回(1回に設定可能)<br> 【逆洗初期設定】2回/日　午前2：00　午前3：00　<br> 　※逆洗開始時間は任意の時間に変更できます。<br> 【逆洗作動時間】5分間/回(1～30分に設定