Detector de movimiento empotrado 180°, alcance de 9 m, adecuado para LED, 2 cables, repuesto para un interruptor, color blanco
Brand: ChiliTec
Color: 2 Cables de 180°, 2 X 45° Internos, Color Blanco
Detector de movimiento, sensores o también llamado detector de movimiento PIR/pasivo por infrarrojos, pueden facilitar masivamente la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando llegues de la compra y tienes las manos ocupadas – ahora un detector de movimiento en lugar de un interruptor de luz – y el detector enciende la luz sin necesidad de presionarla. También en pasillos, habitaciones de paso o en instalaciones sanitarias. El sensor detecta el movimiento y se apaga automáticamente y después del tiempo establecido. Puede ser así de fácil.

Este 2 sustituye directamente a un interruptor de luz. Para una conexión en paralelo (2 interruptores o detector de movimiento a una lámpara/lámpara) necesitas un sensor de 3 cables.

2 cables = repuesto para un interruptor de luz.

3 cables = generalmente adecuado para una conexión paralela, por ejemplo, en pasillos, escaleras.

Este cómodo detector de movimiento sustituye directamente a un interruptor de encendido/apagado (no apto para conmutación). Arranca ya a partir de 1 W, ideal también para LED.

Interruptor de encendido/apagado (ajuste individual).

umbral de conmutación crepuscular ajustable (aquí determinará en qué brillo residual debe cambiar de la luz ambiental del detector).

Duración de conmutación: 10 segundos. - 7 minutos.

Ángulo de detección de 160°.

Alcance máximo 9 m.

Dimensiones de montaje: 49 x 49 x 30 mm.

Apto para cajas empotradas de 60 mm de diámetro y cajas de pared hueca de 68 mm de diámetro.

Embellecedor 80 x 80 mm.

Altura de instalación: 100-180 cm.

Rango de potencia 1-500 W para cargas resistivas como bombillas incandescentes, 1-200 W para cargas inductivas como lámparas LED o tubos fluorescentes.

230 V ~/50 Hz.

Consumo propio en Standby 0,1 W, en funcionamiento 0,45 W.

IP20, solo para interiores
Ángulo de detección ampliado de 180°: sensores de visión lateral adicionales de 45° proporcionan una detección y detección completa de hasta 9 metros de distancia. Reemplazo directo para un interruptor de luz. Este detector de movimiento enciende 1 o varias bombillas. Interruptor sin contacto.
umbral de conmutación crepuscular ajustable (aquí determinará qué brillo restante debe cambiar de la luz ambiental del detector). El tiempo de conmutación es regulable de 10 segundos a 7 minutos.
Dimensiones de montaje: 49 x 49 x 35 mm, apto para cajas empotradas convencionales de 60 mm de diámetro, embellecedor 80 x 80 mm, abrazaderas para máx. 2,5 mm²
1-500 W para cargas resistivas como bombillas incandescentes, bombillas de 1-200 W para cargas inductivas como lámparas LED, tubos LED o tubos fluorescentes
Detector de movimiento por infrarrojos que detecta el calor y el movimiento a la vista directa. Recibirás un producto con acabado de calidad.