Lámpara LED de techo de 12 W con detector de movimiento 360°, sensor crepuscular y función de emergencia en caso de corte de energía, batería de litio, 800 lm, luz blanca diurna (4000 K)
Brand: HAVA
Color: Blanco Diurno (4000 K).
Lámpara LED de techo 12 W con detector de movimiento 360° + función de emergencia, color blanco diurno.

Robusta lámpara de techo LED con sensor de movimiento PIR integrado y sensor crepuscular. Además con función de batería de emergencia: en caso de corte de energía, se ilumina hasta 3 horas. Las personas pueden abandonar el edificio de forma rápida y segura, y las fuerzas de rescate reciben la orientación necesaria. LED fijos de alto rendimiento con 800 lúmenes de intensidad lumínica. Con esta lámpara de techo, nunca olvidarás apagar la luz al salir de una habitación. Luz inteligente para pasillo, escalera, sótano, garaje y muchos otros lugares. Diseño muy elegante y elegante con carcasa de metal blanco y cubierta mate.

Bombilla: 24 chips SMD 5730 en blanco diurno (4000 K). Ángulo de haz de 140°.
Potencia: 12 W, 800 lúmenes.
Función de emergencia: la lámpara LED está equipada además con una función de luz de emergencia de 3 horas, que se enciende en caso de corte de energía. Esta iluminación se realiza a través de un circuito LED independiente (6 LED con una potencia total de 1,2 W, 80 lúmenes). La fuente de alimentación de emergencia es una batería de litio integrada de 3,7 V con una capacidad de 1500 mAh.
Consumo – en funcionamiento 12 W, en standby 0,9 W.
Material - Base de aleación de metal - Difusor de policarbonato mate
Detector de movimiento – infrarrojos, ángulo de detección de 360°, alcance (SENS) 6 m no ajustable, tiempo de conmutación (TIME) aprox. 10 segundos hasta 5 minutos.
Sensor crepuscular – Sensibilidad a la luz (LUX) ajustable de 3 a 2000 lux.
Tipo de protección: IP20, para interiores.
Dimensiones: 290 x 67 mm (largo x alto).
Datos de energía: 110-240 V, 50/60 Hz, intensidad no regulable, 100% claro 0,1 segundos, duración de la luz 30.000 horas, RA > 80, tipo de protección IP20.
Robusta lámpara LED de techo de metal con detector de movimiento PIR integrado y sensor crepuscular
Batería de emergencia – en caso de corte de corriente se ilumina 3 horas más
La iluminación de emergencia se realiza a través de un circuito LED separado (6 ledes con una potencia total de 1,2 W, 80 lúmenes). La fuente de alimentación de emergencia es una batería de litio integrada de 3,7 V de 1500 mAh
Detector de movimiento – infrarrojos, ángulo de detección de 360°, alcance (SENS) 6 m no ajustable, tiempo de conmutación (TIME) aprox. Ajustable de 10 segundos hasta 5 minutos. Sensibilidad a la luz (LUX) ajustable de 3 a 2000 lux
24 chips SMD 5730 en blanco diurno (4000 K). Ángulo de haz de 140° – 12 W – 800 lúmenes – 290 x 67 mm (largo x alto)