ECD Germany Radiador Toallero de Baño - 500 x 1200 mm - Blanco - Recto - con Conexión Lateral - Calefactor Mural Tipo Escalera - Secador Calentador de Toallas - Calefacción de Aseo - No Eléctrico
Brand: ECD Germany
Color: Blanco Recto
Contenido:
1 x radiador de baño
Válvula de purga 1/2 pulgada
Dummy Plug 1/2 pulgada
Instrucciones de montaje
Kit de montaje en pared:
- 4 x soporte de pared
- 4 x tornillos y tacos
- 4 x tornillo de retención
- 4 x rebanadas
Información técnica:
Ancho (mm): 500
Altura (mm): 1200
Conexiones (mm): 455
Diámetro de la tubería: Ø22
Perfil: 30 * 40 * 1.5 D
Salida de calor (vatios a 75/65/20 °): 558
Cantidad de agua (L): 5.17
Peso (kg): 8.82
Color blanco
para tubo de diámetro 18 a 22 mm;
para la separación de tuberías de 18 a 22 mm;
Profundidad (pared a tubo medio): 75 a 100 mm;
Los anclajes profundos no son adecuados para la instalación en paneles de yeso.
Presión máxima de trabajo: 10 bar (1 MPa)
Presión de prueba: 12 bar (1.2 MPa)
Perfiles en D verticales 30 x 40 x 1.5 mm
Tubos redondos horizontales de 22 x 1,2 mm.
Distancia a la pared: aprox. 6,5cm
VERSÁTIL: El radiador no sólo proporciona un calor agradable y confort que también cumple varias funciones al mismo tiempo.
MÁXIMO TRABAJO: el radiador no sólo es fácil de limpiar, sino que también tiene una larga vida útil.
MATERIAL DE MONTAJE INCLUIDO: Por cada radiador que compra, usted recibe el material de montaje en la pared para facilitar la instalación del toallero.
DISEŃO CLÁSICO: El radiador es un radiador clásico de bańo para la calefacción de la habitación y de las toallas - se distingue por su buen fabricación y sus múltiples usos.
INFORMACIÓN TÉCNICA: Ancho (mm): 500, Altura (mm): 1200, Conexiones (mm): 455, Diámetro de la tubería: O22, Perfil: 30 * 40 * 1.5 D, Salida térmica (vatio a 75/65/20 °) : 558, cantidad de agua (L): 5.17, para tubos de 18 a 22 mm de diámetro; para la separación de tuberías de 18 a 22 mm; Profundidad (tubo de pared a centro): 75 a 100 mm; profundidad, presión máxima de funcionamiento: 10 bar (1 MPa), presión de prueba: 12 bar (1.2 MPa), perfiles D verticales 30 x 40 x 1.5 mm