Digital Addressable Lighting Interface

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) on digitaalinen valaistuksen ohjausväylä esimerkiksi elektronisille liitäntälaitteille ja himmentimille.

DALI perustettiin markkinoita hallinneen analogisen 1-10V järjestelmän seuraajaksi sekä avoimen standardin kilpailijaksi suljetulle DSI-protokollalle. DALI on standardisoitu kansainvälisen sähköteknisen komission IEC 60929 mukaan, mikä on loisteputkivalaisinstandardi. DALI on standardi, joka kuvaa digitaalista kommunikaatiota valaistuslaitteiden välillä. DALIn tarkoituksena on ollut luoda mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä järjestelmä, jota oppii käyttämään varsin lyhyellä käyttökokemuksella. 

DALI perustuu laitekohtaiseen ohjaukseen. Yhden ohjaus/ohjelmointi-laitteen verkossa voi olla enimmillään 16 ohjattavaa ryhmää ja 16 erilaista valaistustilannetta sekä 64 kuormaliitäntää tai ohjauslaitetta. Moduulirakenteen vuoksi DALI-järjestelmä voidaan laajentaa riittämään suurimpiinkin toimistorakennuksiin. DALI voidaan liittää myös eri taloautomaatiojärjestelmien aliverkoksi valaistuksessa.

Ominaisuuksia

 DALI on avoin protokolla, johon kaikki valmistajat voivat päästä
 DALI-väylää varten tarvitaan vain kaksi johtoa, jotka ovat polarisaatiovapaita
 DALI-protokolla on luotu nimenomaan valaistuksen ohjaukseen, jonka se hoitaa sujuvammin ja edullisemmin kuin muut taloautomaatiojärjestelmät
 DALI-väylä on yksinkertaisempi kuin RS485-verkko, minkä vuoksi mitä erilaisimmat verkon muodot ovat mahdollisia
 DALI on hajautettu väylä, jonka vuoksi se ei tarvitse keskusyksikköä. Jokaisessa DALI-laitteessa on muisti, johon tallentuu kaikki sen asetukset: osoite, jäsenyys eri ryhmissä, valaistustilanteet
 DALI-järjestelmää ei ole määritetty heikkovirtajärjestelmäksi IEC 61140 standardin mukaan, minkä vuoksi se voi toimia myös vahvavirtakaapelien vieressä tai jopa osana monijohtokaapelia. DALI-väylässä on myös suoja vahingossa tapahtuvaa kytkentää vahvavirtakaapeliin
 DALI-signaalilla on korkea häiriösuojaus
 DALI-järjestelmässä on kolmenlaisia käskyjä: osoitteellisia, ryhmä sekä laajakaista. Komennot voivat näyttää tietyn valaistustason sekä -tilanteen. Tämä tapa vähentää huomattavasti tiedonsiirtoa väylässä
 Komennot ovat muodoltaan: osoite ja komento, esim. "Ryhmä 1, taso 100%" tai "Kaikki, tilanne 1"
 Yksi DALI-väylä sallii liitännät 64 laitteelle. Suurempia järjestelmiä varten tarvitaan DIGIDIM-reititin, joka sallii liitännät jopa 200 DALI-alijärjestelmälle
 DALI-valonohjausjärjestelmät voi helposti liittää myös muihin taloautomaatiojärjestelmiin, kuten LON, EIB, BACnet.

Järjestö
 DALI-työryhmä, jossa on johtavat digitaalisten valaisinten ja järjestelmien valmistajat
 Teknistä tieto DALIsta englanniksi

Standardi
 NEMA 243-2004 Part 1 (Draft)
 NEMA 243-2004 Part 2 (Draft)

Valmistajia
 Andromeda Telematics Ltd - DALI installed at Terminal 5
 BAG electronics
 LUXOMAT - DALI occupancy sensors
 CP Electronics - Energy saving controls for lighting, heating and ventilation
 Creative Lighting DALI tools, DALI led dimmers, DALI bus psu, DALI controllers
 DALI Emergency
 DELMATIC Lighting Management - DALI installed at "The Gherkin"
 Erco
 Evolt lighting
 Helvar
 iLight
 Indo lighting
 Infranet Partners
 LUMEnergi
 Maco Lighting
 Open Technology
 Osram
 Philips
 Polaron
 Powerlite
Schneider Electric
 Spire Lighting
 Synapsys Solutions
 Tridonic ATCO
 cybrotech
 Vossloh Schwabe
 Thorlux Lighting
 Cristal Controls

Järjestelmän ohjelmointityökaluja

 Helvar
 Toolbox – pienille järjestelmille, alle 64 osoitetta
 Designer - isoille järjestelmille

Aiheesta muualla 
 DALI by Design
 DALI-AG's technical overview of DALI 
 DALI Oppimisympäristö
 Helvarin valaistuksen ohjausjärjestelmä
 Osram's technical overview of DALI

Valaistus