Nota Técnica nº 744/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 14 de novembro de 2016. 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.001359/2015-84 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica Aparecida, 
com Registro Ativo conferido às empresas 
Frigorífico Nutribrás Ltda., Enebras Projetos 
de Usinas Hidrelétricas Ltda., Da Luz 
Energia Ltda., Agrícola Guerra Ltda. - EPP., 
Prainha Camping Turismo Ltda. - ME., por 
meio, respectivamente, dos Despachos nº 
1.051, de 14 de abril de 2015, c/c o Despacho 
n° 2.467, de 30 de julho de 2015, localizada 
no município de Abelardo Luz, no estado de 
Sana Catarina. 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Aparecida, com 7.500 kW de Potência Instalada, cadastrada sob 
o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SC.032659-3.01, com Registro Ativo 
conferido à Frigorífico Nutribrás Ltda., à Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda., à Da Luz 
Energia Ltda., à Agrícola Guerra Ltda. - EPP., e à Prainha Camping Turismo Ltda. - ME. (Interessadas), 
por meio, respectivamente, dos Despachos nº 1.051, de 14 de abril de 2015, c/c o Despacho n° 2.467, 
de 30 de julho de 2015, localizada no rio Chapecó, sub-bacia 73, na bacia hidrográfica do Rio Uruguai, 
no município de Abelardo Luz, no estado de Santa Catarina. 
 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 10 de fevereiro de 2015, o Despacho n° 333 aprovou os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio Chapecó, onde foram identificados 4 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais 
a PCH Aparecida. 
 
3. 
Em de 14 de abril de 2015, por meio do Despacho nº 1.051, foi conferido o Registro 
Ativo à Frigorífico Nutribrás Ltda., à Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda. e à Da Luz Energia 
Ltda., posteriormente foram incluídos nesse Registro a Agrícola Guerra Ltda. - EPP. e a Prainha 
Camping Turismo Ltda. – ME, por meio do Despacho n° 2.467, de 30 de julho de 2015. 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

FL. 02 da Nota Técnica nº 744/2016–SCG/ANEEL, de 14/11/2016 
4. 
Em 31 de maio de 2016, as interessadas protocolaram1 o Sumário Executivo referente 
a esse empreendimento.  
 
5. 
Em 31 de outubro de 2016 a SCG solicitou esclarecimentos2 quanto ao cálculo da 
potência instalada da Central, o que foi respondido3 pelas interessadas em 4 de novembro de 2016. 
 
III – DA ANÁLISE 
 
6. 
Trata-se da solicitação formulada pela Frigorífico Nutribrás Ltda., Enebras Projetos de 
Usinas Hidrelétricas Ltda., Da Luz Energia Ltda., Agrícola Guerra Ltda. - EPP., Prainha Camping 
Turismo Ltda. - ME. para emissão do Despacho de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo 
(DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH Aparecida. 
 
7. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
8. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere 
na partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 333, de 10/02/2015. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Aparecida 
PCH Aparecida 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
26°34'39"S 
52°17'28,32"W 
26°34'39,33"S 
52°17'28,74"W 
NA Montante (m) 
768,5 
768,5 
NA Jusante (m) 
757 
757 
Queda Bruta (m) 
11,5 
11,5 
Área do Reservatório (km²) 
0,04 
0,0216 
Potência (kW) 
7.300 
7.500 
Vazão QMLT 4 (m³/s) 
56,8 
56,85 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Chapecó 
ESTADO: 
SC 
SUB-
BACIA: 
73 
DESPACHO: 
333 
DATA: 
10/02/2015 
AUTOR: 
M. Guandalin & Cia Ltda. 
POTÊNCIA: 
38.990 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
4 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
1 Por meio da correspondência Ofício nº 109/2016-PRJ/ENEBRAS, Documento nº 48513.013427/2016-00. 
2 48524.011523/2016-00 
3 48513.029270/2016-00 
4 Vazão Média de Longo Termo. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
  PCH Aparecida      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do barramento      26°34'39"S
52°17'28,32"W      26°34'39,33"S
52°17'28,74"W    
NA Montante (m)      768,5      768,5    
NA Jusante (m)      757      757    
Queda Bruta (m)      11,5      11,5    
Área do Reservatório (km²)      0,04      0,0216    
Potência (kW)      7.300      7.500    
Vazão Q 4 (m³/s)
MLT      56,8      56,85    
NOME DO RIO:  Chapecó  ESTADO:  SC  SUB-
BACIA:  73
DESPACHO:  333  DATA:  10/02/2015    
AUTOR:  M. Guandalin & Cia Ltda.        
POTÊNCIA:  38.990 kW  EIXOS
IDENTIFICADOS:  4    
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise          

FL. 03 da Nota Técnica nº 744/2016–SCG/ANEEL, de 14/11/2016 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Aracá  
26°37'27,83"S 
52°15'21,55"W 
774,5 
769,2 
3.100 
Eixo Disponível  
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Prainha 
26°34'49,32"S 
52°17'38,85"W 
757 
735,5 
13.000 
PB Aprovado 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
9. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Enebras Projetos De Usinas Hidrelétricas Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Francielle Nicaretta / Daniel Zonta 
5826352-5 / 5826366-5 
103735-7-SC / 097732-4-SC 
Responsável Geral 
do Projeto  
Francielle Nicaretta / Daniel Zonta / Márcio Polanski 5826358-4 / 5826365-7 / 20162153785 103735-7-SC / 097732-4-SC / PR-25829/D Estudos cartográficos 
e topográficos 
Eduardo Gabriel de Pauli Baptista 
5827101-0 
094145-0-SC 
Estudos geotécnicos 
Francielle Nicaretta / Daniel Zonta 
5826349-5 / 5826364-9 
103735-7-SC / 097732-4-SC 
Estudos hidrológicos 
Daniel Faller 
20162196921 
PR-96294/D 
Estudos energéticos 
Francielle Nicaretta / Daniel Zonta 
5826362-2 / 5826363-0 
103735-7-SC / 097732-4-SC 
Estruturas 
extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Ainda Não Emitida 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Ainda Não Emitida 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
10. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados 
indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem 
ao uso ótimo do potencial hidráulico. 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é igual à do inventário. 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Aparecida 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Coordenadas da Casa de
Força    NA      NA    Potência
(kW)  Condição
    Montante      Jusante      
    (m)      (m)      
26°37'27,83"S
52°15'21,55"W  774,5      769,2      3.100  Eixo Disponível
Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório    NA      NA    Potência
(kW)  Condição
    Montante      Jusante      
    (m)      (m)      
26°34'49,32"S
52°17'38,85"W  757      735,5      13.000  PB Aprovado
Coordenadas da Casa de
Força
Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório
Empresa Projetista:  Enebras Projetos De Usinas Hidrelétricas Ltda.    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Francielle Nicaretta / Daniel Zonta  5826352-5 / 5826366-5  103735-7-SC / 097732-4-SC  Responsável Geral
do Projeto
Francielle Nicaretta / Daniel Zonta / Márcio Polanski  5826358-4 / 5826365-7 / 20162153785  103735-7-SC / 097732-4-SC / PR-25829/D  Estudos cartográficos
e topográficos
Eduardo Gabriel de Pauli Baptista  5827101-0  094145-0-SC  Estudos geotécnicos
Francielle Nicaretta / Daniel Zonta  5826349-5 / 5826364-9  103735-7-SC / 097732-4-SC  Estudos hidrológicos
Daniel Faller  20162196921  PR-96294/D  Estudos energéticos
Francielle Nicaretta / Daniel Zonta  5826362-2 / 5826363-0  103735-7-SC / 097732-4-SC  Estruturas
extravasoras
Tipo de licença    Ainda Não Emitida
Tipo de Licença    Ainda Não Emitida
Queda e níveis operacionais    A queda do Sumário Executivo é igual à do inventário.

FL. 04 da Nota Técnica nº 744/2016–SCG/ANEEL, de 14/11/2016 
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
1.638,15 
NOME DO RIO DA USINA: 
Chapecó 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
73600000 
Abelardo Luz 
Chapecó 
1.840 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
73770000 
Porto Faé Novo 
Chapecó 
5.550 
73750000 
Porto Faé 
Chapecó 
5.330 
73970000 
Barra do Chapecó 
Chapecó 
8.300 
73960000 
Barra  do Chapecó Aux. 
Chapecó 
8.240 
  
 
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
2.865,72 
TR (anos): 
10.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Em concreto armado com contrafortes 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Francielle Nicaretta / Daniel Zonta 
103735-7-SC / 097732-4-SC 
Nº DA ART 
5826362-2 / 
5826363-05 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
73600000 
Abelardo Luz 
Chapecó 
1.840 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 7.500 kW é superior à estimada no inventário, o que está 
compatível com a metodologia custo-benefício incremental utilizada nos 
estudos do projeto básico. O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 3.870 
kW e 2 geradores de potência unitária nominal de 4.166,67 kVA, com 0,9 de 
fator de potência. 
 
 
11. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
12. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são 
de responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para 
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a 
5 Anexo ao relatório final do projeto básico, páginas 35 a 37. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
  1.638,15  NOME DO RIO DA USINA:    Chapecó  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
73600000  Abelardo Luz    Chapecó    1.840
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
73770000  Porto Faé Novo    Chapecó    5.550
73750000  Porto Faé    Chapecó    5.330
73970000  Barra do Chapecó    Chapecó    8.300
73960000  Barra do Chapecó Aux.    Chapecó    8.240
          
  2.865,72  TR (anos):  10.000  
  Soleira Livre      
  Em concreto armado com contrafortes      
  Francielle Nicaretta / Daniel Zonta
103735-7-SC / 097732-4-SC    Nº DA ART  5826362-2 /
5826363-05
        
NOME  RIO  A.D. (em km²):
Abelardo Luz  Chapecó  1.840

FL. 05 da Nota Técnica nº 744/2016–SCG/ANEEL, de 14/11/2016 
apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), 
desde que compatíveis com estes. 
 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Aparecida 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
7.500 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
4.166,67 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
3.870 / 10,88 
Rendimento da turbina 
93,00% 
Rendimento do gerador 
97,00% 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
1,26% 
Indisponibilidade programada (%) 
3,73% 
Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,34 
Queda bruta nominal (m) 
11,5 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
3,02% 
Consumo Interno (kW médio) 
0,023 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
5,26 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0,2 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
13. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o 
processo seria sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade 
de emissão de algum ato referente à aprovação do projeto apresentado pelas Interessadas. 
 
14. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse 
sentido. O Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI-PCH), etapa já cumprida pelo empreendedor. 
 
15. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, 
do Sumário Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Aparecida, nos 
termos da REN 343/2008, quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
 
16. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e 
que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, 
conforme excerto a seguir transcrito:  
 
 
 
 [...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores 
do potencial hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
PCH Aparecida  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  7.500
Número de Unidades Geradoras  2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  4.166,67 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  3.870 / 10,88
Rendimento da turbina  93,00%
Rendimento do gerador  97,00%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  1,26%
Indisponibilidade programada (%)  3,73%
Perdas hidráulicas nominais (m)  0,34
Queda bruta nominal (m)  11,5
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  3,02%
Consumo Interno (kW médio)  0,023
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  5,26
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0,2
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

FL. 06 da Nota Técnica nº 744/2016–SCG/ANEEL, de 14/11/2016 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso 
do potencial hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro 
da Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração 
de Reserva de Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento 
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação 
dessas ações, quando couber, imediatamente após a publicação do DRI-PCH 
previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da 
ANEEL, caso o interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis 
por até 3 (três) anos, a critério da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]  
 
17. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser 
emitido o DRS-PCH referente à PCH Aparecida às empresas Frigorífico Nutribrás Ltda., Enebras 
Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda., Da Luz Energia Ltda., Agrícola Guerra Ltda. - EPP., Prainha 
Camping Turismo Ltda. - ME., bem como o encaminhamento de documento à Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
18. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
 
19. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por 
meio da emissão do DRS-PCH referente à PCH Aparecida sob a titularidade das empresas Frigorífico 
Nutribrás Ltda., Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda., Da Luz Energia Ltda., Agrícola Guerra 
Ltda. - EPP., Prainha Camping Turismo Ltda. - ME. 
 
 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

FL. 07 da Nota Técnica nº 744/2016–SCG/ANEEL, de 14/11/2016 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
20. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
LEONARDO MAROTTA GARDINO 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração  
 
 
 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

FL. 08 da Nota Técnica nº 744/2016–SCG/ANEEL, de 14/11/2016 
ANEXO 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

FL. 09 da Nota Técnica nº 744/2016–SCG/ANEEL, de 14/11/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Aparecida 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1953 
22,30 
34,91 
17,73 
27,92 
20,30 
27,69 
34,81 
28,49 
80,13 
99,00 
68,02 
39,53 
1954 
40,95 
29,65 
46,56 
39,53 
73,89 157,49 124,91 65,08 155,36 179,75 32,94 
30,09 
1955 
23,01 
16,54 
18,44 
53,23 
86,09 126,51 113,25 55,55 
33,30 
20,21 
11,40 
10,06 
1956 
26,53 
21,90 
9,08 
50,84 
60,01 
30,45 
39,44 
32,23 103,90 25,85 
8,64 
12,29 
1957 
11,40 
32,58 
21,55 
12,46 
12,82 
39,00 115,29 235,13 142,54 33,74 
19,41 
16,83 
1958 
11,75 
8,46 
41,40 
18,61 
7,92 
23,33 
17,45 
48,97 101,67 62,50 
56,89 
81,02 
1959 
44,16 
29,47 
16,11 
25,73 
33,03 
30,36 
21,63 
35,34 
42,29 
27,60 
19,68 
14,33 
1960 
9,62 
12,64 
8,01 
8,81 
13,18 
28,67 
14,07 
71,67 
61,43 
88,94 
65,08 
23,15 
1961 
17,63 
21,63 
132,92 
42,82 
51,90 
31,25 
14,60 
10,77 117,70 125,27 68,82 
30,72 
1962 
20,03 
46,65 
25,11 
14,42 
50,75 
34,99 
35,17 
22,79 
65,62 
71,13 
39,26 
17,98 
1963 
25,02 
42,65 
53,06 
28,58 
27,60 
15,40 
11,13 
12,55 
24,84 104,79 114,05 43,09 
1964 
17,54 
27,42 
22,97 
36,77 
57,87 
23,15 
34,63 
58,49 
45,32 
26,98 
23,15 
15,58 
1965 
13,00 
15,31 
9,53 
13,44 
56,53 
38,64 
90,45 
75,94 
95,89 143,30 75,23 110,40 
1966 
53,74 
131,44 
61,04 
26,04 
15,62 
50,85 
46,94 
37,58 
78,75 113,84 57,06 
63,57 
1967 
32,25 
43,61 
58,30 
21,24 
16,62 
20,59 
24,51 
67,22 
67,93 
41,04 
46,92 
43,36 
1968 
16,11 
8,99 
8,55 
15,31 
17,09 
16,83 
26,44 
14,24 
14,96 
26,53 
42,73 
31,61 
1969 
72,74 
43,80 
37,57 
64,72 
60,54 105,68 61,34 
36,68 
53,60 
65,35 
64,55 
25,64 
1970 
33,65 
28,76 
27,33 
20,57 
37,48 
77,28 
91,08 
35,79 
45,14 
64,10 
23,77 124,55 
1971 115,74 
51,90 
50,30 
96,60 
90,81 131,14 106,03 48,17 
35,88 
48,25 
15,14 
13,98 
1972 
28,58 
41,04 
42,73 
41,76 
18,61 
82,98 
41,31 162,12 159,27 75,85 
34,99 
37,57 
1973 
58,40 
95,97 
61,61 
29,29 
90,72 101,49 74,87 128,65 120,90 86,00 
64,64 
29,65 
1974 
45,67 
45,94 
38,46 
33,30 
38,91 
65,53 
37,21 
25,82 
59,03 
26,09 
46,83 
31,07 
1975 
52,79 
51,99 
28,58 
17,81 
15,05 
33,56 
35,79 
51,10 
96,06 122,24 63,66 
91,26 
1976 
62,59 
38,10 
23,95 
23,41 
47,36 
70,24 
39,89 
58,94 
46,21 
48,61 
67,57 
24,57 
1977 
21,19 
24,04 
53,95 
29,38 
12,91 
35,17 
30,63 
59,92 
41,93 
64,19 
64,28 
27,42 
1978 
12,82 
8,10 
9,62 
4,27 
4,18 
9,08 
54,58 
25,11 
40,24 
20,83 
48,97 
32,32 
1979 
15,05 
7,03 
13,18 
38,10 159,72 46,92 
49,14 
54,49 
44,34 160,97 92,23 
47,27 
1980 
36,50 
25,37 
53,77 
23,06 
36,59 
21,19 
57,78 
75,23 
70,24 
38,19 
48,79 
64,90 
1981 
44,78 
47,45 
30,89 
25,37 
23,68 
34,45 
18,25 
16,29 
20,57 
37,04 
64,37 
90,63 
1982 
27,15 
34,37 
23,86 
11,31 
14,87 
83,24 153,75 57,96 
36,41 116,36 252,13 69,53 
1983 
62,86 
69,35 
147,88 
89,12 234,15 131,85 400,72 93,04 
79,41 
69,80 
67,57 
26,62 
1984 
27,60 
34,01 
24,31 
34,28 
41,31 
95,44 
35,88 119,21 67,48 
46,30 
48,97 
23,59 
1985 
16,11 
45,94 
22,35 
36,32 
29,38 
18,07 
27,69 
18,79 
40,24 
30,36 
41,31 
15,94 
1986 
19,23 
45,49 
23,86 
50,75 
54,93 
51,82 
21,19 
27,69 
47,81 
56,71 
31,34 
23,06 
1987 
34,63 
41,58 
15,40 
25,02 198,71 77,81 
45,49 
45,76 
32,05 
71,22 
34,72 
17,90 
1988 
15,05 
15,14 
10,06 
25,37 167,47 94,64 
37,48 
17,27 
15,49 
45,41 
27,42 
23,86 
1989 
52,53 
89,30 
51,90 
45,49 
64,01 
33,65 
59,29 
59,20 182,33 87,78 
46,83 
28,93 
1990 104,97 
51,82 
39,62 
104,34 93,84 244,03 83,96 100,34 112,09 101,49 78,61 
81,11 
1991 
45,32 
39,24 
31,43 
34,99 
32,32 106,39 66,77 
77,10 
43,27 
87,87 
61,43 
55,38 
1992 
54,58 
63,57 
72,92 
65,08 196,58 135,95 165,06 115,83 95,35 
83,06 
79,15 
49,14 
1993 
58,67 
47,63 
38,82 
32,67 
92,06 
80,93 
61,16 
42,73 
65,17 126,16 39,71 
41,58 
1994 
19,68 
56,36 
32,94 
34,72 
73,63 101,23 116,18 45,23 
45,41 
70,64 120,99 81,02 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Aparecida                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1953  22,30  34,91  17,73  27,92  20,30  27,69  34,81  28,49  80,13  99,00  68,02  39,53
1954  40,95  29,65  46,56  39,53  73,89  157,49  124,91  65,08  155,36  179,75  32,94  30,09
1955  23,01  16,54  18,44  53,23  86,09  126,51  113,25  55,55  33,30  20,21  11,40  10,06
1956  26,53  21,90  9,08  50,84  60,01  30,45  39,44  32,23  103,90  25,85  8,64  12,29
1957  11,40  32,58  21,55  12,46  12,82  39,00  115,29  235,13  142,54  33,74  19,41  16,83
1958  11,75  8,46  41,40  18,61  7,92  23,33  17,45  48,97  101,67  62,50  56,89  81,02
1959  44,16  29,47  16,11  25,73  33,03  30,36  21,63  35,34  42,29  27,60  19,68  14,33
1960  9,62  12,64  8,01  8,81  13,18  28,67  14,07  71,67  61,43  88,94  65,08  23,15
1961  17,63  21,63  132,92  42,82  51,90  31,25  14,60  10,77  117,70  125,27  68,82  30,72
1962  20,03  46,65  25,11  14,42  50,75  34,99  35,17  22,79  65,62  71,13  39,26  17,98
1963  25,02  42,65  53,06  28,58  27,60  15,40  11,13  12,55  24,84  104,79  114,05  43,09
1964  17,54  27,42  22,97  36,77  57,87  23,15  34,63  58,49  45,32  26,98  23,15  15,58
1965  13,00  15,31  9,53  13,44  56,53  38,64  90,45  75,94  95,89  143,30  75,23  110,40
1966  53,74  131,44  61,04  26,04  15,62  50,85  46,94  37,58  78,75  113,84  57,06  63,57
1967  32,25  43,61  58,30  21,24  16,62  20,59  24,51  67,22  67,93  41,04  46,92  43,36
1968  16,11  8,99  8,55  15,31  17,09  16,83  26,44  14,24  14,96  26,53  42,73  31,61
1969  72,74  43,80  37,57  64,72  60,54  105,68  61,34  36,68  53,60  65,35  64,55  25,64
1970  33,65  28,76  27,33  20,57  37,48  77,28  91,08  35,79  45,14  64,10  23,77  124,55
1971  115,74  51,90  50,30  96,60  90,81  131,14  106,03  48,17  35,88  48,25  15,14  13,98
1972  28,58  41,04  42,73  41,76  18,61  82,98  41,31  162,12  159,27  75,85  34,99  37,57
1973  58,40  95,97  61,61  29,29  90,72  101,49  74,87  128,65  120,90  86,00  64,64  29,65
1974  45,67  45,94  38,46  33,30  38,91  65,53  37,21  25,82  59,03  26,09  46,83  31,07
1975  52,79  51,99  28,58  17,81  15,05  33,56  35,79  51,10  96,06  122,24  63,66  91,26
1976  62,59  38,10  23,95  23,41  47,36  70,24  39,89  58,94  46,21  48,61  67,57  24,57
1977  21,19  24,04  53,95  29,38  12,91  35,17  30,63  59,92  41,93  64,19  64,28  27,42
1978  12,82  8,10  9,62  4,27  4,18  9,08  54,58  25,11  40,24  20,83  48,97  32,32
1979  15,05  7,03  13,18  38,10  159,72  46,92  49,14  54,49  44,34  160,97  92,23  47,27
1980  36,50  25,37  53,77  23,06  36,59  21,19  57,78  75,23  70,24  38,19  48,79  64,90
1981  44,78  47,45  30,89  25,37  23,68  34,45  18,25  16,29  20,57  37,04  64,37  90,63
1982  27,15  34,37  23,86  11,31  14,87  83,24  153,75  57,96  36,41  116,36  252,13  69,53
1983  62,86  69,35  147,88  89,12  234,15  131,85  400,72  93,04  79,41  69,80  67,57  26,62
1984  27,60  34,01  24,31  34,28  41,31  95,44  35,88  119,21  67,48  46,30  48,97  23,59
1985  16,11  45,94  22,35  36,32  29,38  18,07  27,69  18,79  40,24  30,36  41,31  15,94
1986  19,23  45,49  23,86  50,75  54,93  51,82  21,19  27,69  47,81  56,71  31,34  23,06
1987  34,63  41,58  15,40  25,02  198,71  77,81  45,49  45,76  32,05  71,22  34,72  17,90
1988  15,05  15,14  10,06  25,37  167,47  94,64  37,48  17,27  15,49  45,41  27,42  23,86
1989  52,53  89,30  51,90  45,49  64,01  33,65  59,29  59,20  182,33  87,78  46,83  28,93
1990  104,97  51,82  39,62  104,34  93,84  244,03  83,96  100,34  112,09  101,49  78,61  81,11
1991  45,32  39,24  31,43  34,99  32,32  106,39  66,77  77,10  43,27  87,87  61,43  55,38
1992  54,58  63,57  72,92  65,08  196,58  135,95  165,06  115,83  95,35  83,06  79,15  49,14
1993  58,67  47,63  38,82  32,67  92,06  80,93  61,16  42,73  65,17  126,16  39,71  41,58
1994  19,68  56,36  32,94  34,72  73,63  101,23  116,18  45,23  45,41  70,64  120,99  81,02

FL. 010 da Nota Técnica nº 744/2016–SCG/ANEEL, de 14/11/2016 
1995 129,09 
49,86 
39,80 
48,97 
31,25 
79,41 
55,29 
28,58 
52,26 
78,61 
27,87 
18,43 
1996 
31,96 
72,20 
69,71 
50,12 
18,25 
61,43 
98,02 
66,33 103,36 170,31 60,63 
63,12 
1997 
40,42 
143,43 
61,79 
27,15 
38,19 103,99 98,91 121,26 52,97 224,09 216,43 51,46 
1998 
87,07 
134,52 
98,91 
229,16 107,46 41,67 
80,39 189,63 138,00 116,09 38,73 
31,25 
1999 
35,17 
41,58 
22,35 
47,27 
20,39 
57,78 
87,52 
19,59 
25,73 128,02 28,49 
18,96 
2000 
41,67 
39,71 
35,17 
24,04 
42,29 
30,00 
65,26 
41,40 163,28 163,19 47,01 
28,04 
2001 
53,15 
111,55 
58,58 
80,57 
68,02 
73,45 
71,31 
38,55 
32,41 144,85 35,70 
38,28 
2002 
17,45 
17,09 
17,00 
12,46 
45,76 
50,12 
30,54 
71,31 
79,33 135,95 110,93 86,80 
2003 
46,56 
44,25 
55,11 
28,85 
17,18 
35,79 
27,42 
15,22 
12,64 
28,93 
78,35 146,63 
2004 
53,24 
23,77 
13,18 
17,45 
45,67 
44,96 
79,68 
26,80 
33,65 
93,21 
99,36 
36,68 
2005 
51,01 
21,81 
12,20 
39,26 
82,17 128,47 45,23 
32,67 140,58 154,47 56,09 
19,76 
2006 
19,76 
21,01 
24,91 
27,53 
59,54 
69,27 
67,91 
24,79 
41,40 
36,50 
49,14 
47,27 
2007 
44,07 
31,43 
50,39 
112,89 185,72 42,91 
64,81 
28,85 
40,42 
89,92 133,10 51,01 
2008 
29,05 
17,45 
13,35 
45,49 
51,28 
53,95 
35,61 
47,01 
44,69 117,88 132,48 32,67 
2009 
32,76 
29,47 
24,57 
12,46 
24,13 
42,47 
80,22 117,61 139,15 132,92 64,19 
66,68 
2010 
64,90 
48,25 
62,05 
162,84 125,98 66,86 
56,09 
51,64 
19,23 
25,11 
23,50 151,35 
2011 
76,12 
104,97 
68,26 
67,13 
25,55 
79,06 131,37 129,36 143,87 42,65 
39,62 
24,48 
2012 
24,13 
25,82 
22,88 
27,60 
31,25 
58,49 
43,80 
46,38 
16,11 
42,11 
43,89 
29,91 
2013 
68,91 
38,91 
99,62 
52,17 
41,22 138,26 73,63 
87,07 104,08 71,76 
36,59 
40,24 
2014 
51,73 
21,37 
49,32 
34,81 104,79 221,06 93,66 
33,12 
87,25 120,28 42,82 
36,15 
2015 
93,48 
54,75 
38,55 
30,36 
53,77 119,83 154,29 41,84 
63,30 
83,20 
60,39 
44,86 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
1995  129,09  49,86  39,80  48,97  31,25  79,41  55,29  28,58  52,26  78,61  27,87  18,43
1996  31,96  72,20  69,71  50,12  18,25  61,43  98,02  66,33  103,36  170,31  60,63  63,12
1997  40,42  143,43  61,79  27,15  38,19  103,99  98,91  121,26  52,97  224,09  216,43  51,46
1998  87,07  134,52  98,91  229,16  107,46  41,67  80,39  189,63  138,00  116,09  38,73  31,25
1999  35,17  41,58  22,35  47,27  20,39  57,78  87,52  19,59  25,73  128,02  28,49  18,96
2000  41,67  39,71  35,17  24,04  42,29  30,00  65,26  41,40  163,28  163,19  47,01  28,04
2001  53,15  111,55  58,58  80,57  68,02  73,45  71,31  38,55  32,41  144,85  35,70  38,28
2002  17,45  17,09  17,00  12,46  45,76  50,12  30,54  71,31  79,33  135,95  110,93  86,80
2003  46,56  44,25  55,11  28,85  17,18  35,79  27,42  15,22  12,64  28,93  78,35  146,63
2004  53,24  23,77  13,18  17,45  45,67  44,96  79,68  26,80  33,65  93,21  99,36  36,68
2005  51,01  21,81  12,20  39,26  82,17  128,47  45,23  32,67  140,58  154,47  56,09  19,76
2006  19,76  21,01  24,91  27,53  59,54  69,27  67,91  24,79  41,40  36,50  49,14  47,27
2007  44,07  31,43  50,39  112,89  185,72  42,91  64,81  28,85  40,42  89,92  133,10  51,01
2008  29,05  17,45  13,35  45,49  51,28  53,95  35,61  47,01  44,69  117,88  132,48  32,67
2009  32,76  29,47  24,57  12,46  24,13  42,47  80,22  117,61  139,15  132,92  64,19  66,68
2010  64,90  48,25  62,05  162,84  125,98  66,86  56,09  51,64  19,23  25,11  23,50  151,35
2011  76,12  104,97  68,26  67,13  25,55  79,06  131,37  129,36  143,87  42,65  39,62  24,48
2012  24,13  25,82  22,88  27,60  31,25  58,49  43,80  46,38  16,11  42,11  43,89  29,91
2013  68,91  38,91  99,62  52,17  41,22  138,26  73,63  87,07  104,08  71,76  36,59  40,24
2014  51,73  21,37  49,32  34,81  104,79  221,06  93,66  33,12  87,25  120,28  42,82  36,15
2015  93,48  54,75  38,55  30,36  53,77  119,83  154,29  41,84  63,30  83,20  60,39  44,86