A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 899/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 13 de dezembro de 2016. 
 
 
Processo nº: 48500.001965/2015-08 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica PCH Tapera Jusante, com Registro Ativo e 
Aceite conferidos a NN - Participações e Administração 
Ltda., por meio, respectivamente, dos Despachos nº 924, 
de 2 de abril de 2015, e nº 1.508, de 15 de maio de 2015, 
localizada no município de Virmond, no estado Paraná. 
 
 
I – DO OBJETO  
 
 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Tapera Jusante, com 6.500 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.032689-5.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos a NN - 
Participações e Administração Ltda. (NN Participações), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 924, de 2 de 
abril de 2015, e nº 1.508, de 15 de maio de 2015, localizada no rio Tapera, sub-bacia 65, na bacia hidrográfica do Rio 
Paraná, no município de Virmond, no estado do Paraná. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 02 de abril de 2015, o Despacho n° 924 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio 
Tapera, onde foram identificados 4 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Tapera Jusante. 
 
3. 
Em 15 de maio de 2015, por meio do Despacho nº 1.508, foi conferido o Registro Ativo a NN 
Participações. 
 
4. 
Em 18 de março de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento, complementando em 27 de outubro de 20162. 
 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada por NN Participações para emissão do Despacho de Registro de 
Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH Tapera 
Jusante. 
 
6. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado, 
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015: 
 
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o 
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não 
                                                          
1 Por meio da correspondência Carta TJ 01/2016, Documento nº 48513.006721/2016-00. 
2 Documento nº 48513.0252902016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 899/2016–SCG/ANEEL, de 13/12/2016 
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA, 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas 
do empreendimento. 
 
7. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
8. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 924, de 02/04/2015. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH TAPERA JUSANTE 
PCH  TAPERA JUSANTE 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
25°31'22,59"S 
52°14'28,56"W 
25°30'45,37"S 
52°15'43,15"W 
NA Montante (m) 
549 
549 
NA Jusante (m) 
507 
507 
Queda Bruta (m) 
42 
42 
Área do Reservatório (km²) 
0,98 
0,56 
Potência (kW) 
5800 
6500 
Energia Média (kWméd) 
3024 
3285,64 
Vazão QMLT3 (m³/s) 
11,86 
11,86 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Tapera 
ESTADO: 
PR 
SUB-
BACIA: 
65 
DESPACHO: 
924 
DATA: 
02/04/2015 
AUTOR: 
Nicolau Miguel Neis 
POTÊNCIA: 
16 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
4 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Tapera 2A 
25°29'2,92"S 
52°16'22,41"W 
580 
549 
3,9 
PB Aceito 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
 
 
 
 
0 
Não existe 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
                                                          
3 Vazão Média de Longo Termo.
  PCH TAPERA JUSANTE      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do Barramento      25°31'22,59"S
52°14'28,56"W      25°30'45,37"S
52°15'43,15"W    
NA Montante (m)      549      549    
NA Jusante (m)      507      507    
Queda Bruta (m)      42      42    
Área do Reservatório (km²)      0,98      0,56    
Potência (kW)      5800      6500    
Energia Média (kWméd)      3024      3285,64    
Vazão Q 3 (m³/s)
MLT      11,86      11,86    
NOME DO RIO:    Tapera          ESTADO:        PR        SUB-
BACIA:      65
DESPACHO:    924          DATA:        02/04/2015              
AUTOR:    Nicolau Miguel Neis                                
POTÊNCIA:    16 kW          EIXOS
IDENTIFICADOS:        4              
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                    
Aproveitamento a      Coordenadas da Casa de      NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  Condição  
montante      Força      (m)        (m)        (kW)        
PCH Tapera 2A    25°29'2,92"S
52°16'22,41"W      580        549        3,9      PB Aceito    
Aproveitamento a      Coordenadas do Limite      NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  Condição  
jusante      Máximo do Reservatório      (m)        (m)        (kW)        
                          0      Não existe    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 899/2016–SCG/ANEEL, de 13/12/2016 
9. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Design Head Engenharia e Construtora Ltda 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Alberto de Andrade Pinto 
20160271039 
PR - 25341/D 
Responsável Geral do Projeto  
Marcos Roberto Parreira 
20132420025 
PR-28621/D 
Estudos cartográficos e topográficos 
Eduardo Gabriel de Pauli Baptista 
4844373-8 
094145-0 - SC 
Estudos geotécnicos 
Alberto de Andrade Pinto 
20160271039 
PR - 25341/D 
Estudos hidrológicos 
Alberto de Andrade Pinto 
20160271039 
PR - 25341/D 
Estudos energéticos 
Alberto de Andrade Pinto 
20160271950 
PR - 25341/D 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentado 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentado 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
10. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico. 
 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é igual ao do inventário.
Empresa Projetista:  Design Head Engenharia e Construtora Ltda      
Responsável Técnico  Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Alberto de Andrade Pinto  20160271039  PR - 25341/D    Responsável Geral do Projeto
Marcos Roberto Parreira
Eduardo Gabriel de Pauli Baptista  20132420025  PR-28621/D    Estudos cartográficos e topográficos
  4844373-8  094145-0 - SC    Estudos geotécnicos
Alberto de Andrade Pinto  20160271039  PR - 25341/D    Estudos hidrológicos
Alberto de Andrade Pinto  20160271039  PR - 25341/D    Estudos energéticos
Alberto de Andrade Pinto  20160271950  PR - 25341/D    Estruturas extravasoras
Tipo de licença    Não foi apresentado
Número    
Órgão emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão remanescente    
Tipo de Licença    Não foi apresentado
Número    
Órgão Emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão de usos consuntivos    
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é igual ao do inventário.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 899/2016–SCG/ANEEL, de 13/12/2016 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Tapera Jusante 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
441 
NOME DO RIO DA USINA: 
TAPERA 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
65855000 
Usina Cavernoso 
Cavernoso 
1490 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
64764000 
Guampará 
Piquirí 
1690 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
484 
TR (anos): 
1000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Enrocamento com núcleo em argila 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Alberto de Andrade Pinto 
PR - 25341/D 
Nº DA 
ART4 
20160271950 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
65855000 
Usina Cavernoso 
rio Cavernoso 
1490 
 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 6.500 kW é superior à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 2 turbinas de 3368 kW e 2 geradores de potência unitária 
nominal de 3611 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
11. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
                                                          
4 Documento nº 48513.006721/2016-00
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  441  NOME DO RIO DA USINA:    TAPERA  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
65855000  Usina Cavernoso    Cavernoso    1490
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
64764000  Guampará    Piquirí    1690
          
          
          
          
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    484    TR (anos):    1000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira livre          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Enrocamento com núcleo em argila          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Alberto de Andrade Pinto
PR - 25341/D        Nº DA
ART4  20160271950
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
65855000  Usina Cavernoso    rio Cavernoso    1490    
Estudos Energéticos  A potência de 6.500 kW é superior à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 2 turbinas de 3368 kW e 2 geradores de potência unitária
nominal de 3611 kVA, com 0,9 de fator de potência.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 899/2016–SCG/ANEEL, de 13/12/2016 
12. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Tapera Jusante 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
25°30'45,37"S 
52°15'43,15"W 
Coordenadas da casa de força 
25°31'1,79"S 
52°14'28,82"W 
Potência Instalada Total (kW) 
6500 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
3611 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,9 
Potência instalada por turbina (kW) 
3368 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
2,32 
Rendimento nominal por turbina (%) 
91,50% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
96,50% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 
1,00% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
1,00% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
1,65 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
42 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,20% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
67,5 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0,44 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
 
13. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Tapera Jusante conforme solicitado por NN Participações, bem como o encaminhamento de 
documento ao Instituto das Águas do Paraná, para fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o 
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
14. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.
PCH Tapera Jusante  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  25°30'45,37"S
52°15'43,15"W
Coordenadas da casa de força  25°31'1,79"S
52°14'28,82"W
Potência Instalada Total (kW)  6500
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  3611
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,9
Potência instalada por turbina (kW)  3368
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  2,32
Rendimento nominal por turbina (%)  91,50%
Rendimento nominal por gerador (%)  96,50%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)  1,00%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  1,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  1,65
H : Queda bruta nominal (m)
b  42
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  1,20%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  67,5
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0,44
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 899/2016–SCG/ANEEL, de 13/12/2016 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
15. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Tapera Jusante sob a titularidade de NN Participações. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
16. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento ao Instituto de Águas do Paraná, para fins da emissão 
da DRDH. 
 
 
 
LYSIANNE REIS AMORIM 
Analista Administrativo – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 899/2016–SCG/ANEEL, de 13/12/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Tapera Jusante 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1964 
  
  
  
  
11,49 
16,22 
13,24 
19,87 
17,27 
13,81 
5,97 
11,82 
1965 
7,67 
17,07 
12,02 
8,31 
30,71 
10,65 
18,84 
14,03 
9,20 
25,74 
16,22 
13,20 
1966 
12,85 
20,31 
10,95 
5,44 
4,65 
6,83 
7,19 
4,18 
8,72 
21,62 
12,23 
9,08 
1967 
7,89 
7,82 
8,56 
4,26 
3,97 
9,60 
10,51 
8,63 
10,24 
5,66 
6,51 
10,41 
1968 
7,83 
4,53 
3,51 
5,08 
5,98 
5,60 
5,52 
5,56 
5,29 
11,11 
9,35 
6,08 
1969 
13,08 
6,58 
5,16 
8,72 
10,20 
19,52 
14,98 
10,39 
10,65 
16,28 
17,15 
12,91 
1970 
9,14 
6,27 
6,85 
6,31 
6,14 
15,17 
21,89 
9,37 
10,78 
16,08 
9,60 
14,92 
1971 
29,55 
10,24 
7,38 
9,54 
22,67 
20,60 
23,58 
9,00 
12,43 
14,22 
9,08 
10,38 
1972 
13,90 
10,46 
10,11 
14,09 
6,62 
14,45 
17,07 
28,44 
28,78 
25,18 
10,07 
12,06 
1973 
22,74 
17,44 
8,36 
4,75 
9,39 
13,80 
15,33 
14,00 
20,20 
23,50 
12,54 
5,57 
1974 
9,10 
7,23 
9,91 
4,38 
3,08 
9,41 
7,90 
6,80 
10,38 
6,22 
7,52 
10,07 
1975 
8,71 
16,70 
7,91 
4,51 
3,12 
7,07 
4,64 
5,73 
11,11 
29,04 
15,86 
16,88 
1976 
10,96 
7,08 
4,28 
7,70 
7,16 
18,49 
7,00 
11,33 
14,16 
11,07 
17,23 
11,36 
1977 
11,83 
6,27 
5,47 
4,61 
2,52 
7,78 
5,64 
4,70 
4,96 
9,35 
9,02 
8,36 
1978 
3,67 
1,82 
1,64 
0,93 
1,45 
1,56 
15,27 
10,49 
8,26 
4,06 
4,42 
4,50 
1979 
2,70 
3,52 
2,91 
2,54 
21,67 
6,71 
4,08 
9,92 
15,09 
24,79 
24,78 
14,52 
1980 
16,43 
10,81 
10,53 
3,65 
9,24 
8,01 
14,42 
10,66 
24,82 
16,28 
8,24 
15,31 
1981 
14,13 
10,73 
5,96 
6,19 
6,36 
7,79 
5,66 
3,39 
2,34 
12,32 
9,64 
31,77 
1982 
11,56 
4,40 
3,60 
1,67 
1,58 
21,47 
42,95 
11,34 
4,73 
25,10 
53,22 
24,11 
1983 
14,87 
11,84 
21,72 
21,02 
53,24 
43,79 
59,70 
14,66 
27,60 
28,06 
18,00 
7,95 
1984 
6,27 
7,93 
5,21 
8,31 
8,27 
18,48 
7,73 
18,16 
13,03 
9,68 
19,33 
18,62 
1985 
6,39 
9,83 
7,88 
16,69 
9,04 
6,62 
8,91 
4,08 
4,04 
2,41 
2,01 
1,07 
1986 
2,70 
10,07 
7,47 
7,56 
22,46 
13,40 
4,07 
6,59 
8,94 
6,64 
4,40 
11,50 
1987 
6,13 
14,84 
5,40 
6,52 
13,70 
20,89 
12,60 
7,06 
3,82 
7,93 
11,66 
8,83 
1988 
4,96 
5,64 
6,46 
5,85 
28,14 
18,64 
8,39 
3,49 
1,80 
2,09 
1,43 
1,42 
1989 
7,76 
18,74 
7,95 
6,68 
17,85 
4,90 
9,13 
16,94 
31,04 
18,44 
8,96 
4,44 
2000 
16,11 
7,66 
3,97 
9,79 
11,25 
20,83 
21,49 
23,31 
24,42 
28,96 
11,86 
5,84 
2001 
2,47 
2,26 
1,36 
5,27 
3,62 
16,37 
10,51 
5,52 
2,65 
12,30 
11,11 
18,29 
2002 
8,27 
5,23 
4,91 
9,04 
22,41 
35,78 
19,60 
22,67 
23,47 
22,91 
17,03 
9,23 
2003 
8,59 
13,03 
10,09 
6,23 
26,79 
13,78 
14,31 
9,27 
14,61 
37,23 
7,53 
16,71 
2004 
4,79 
9,76 
5,01 
6,48 
9,04 
24,64 
19,82 
8,59 
3,67 
9,57 
12,61 
12,13 
2005 
12,55 
12,98 
8,15 
8,32 
4,52 
6,47 
22,24 
5,36 
8,26 
17,99 
7,96 
4,18 
2006 
3,78 
3,23 
2,49 
1,76 
0,91 
0,89 
0,90 
1,15 
6,07 
8,81 
5,11 
10,87 
2007 
10,39 
5,52 
3,40 
7,07 
27,28 
9,93 
4,48 
2,43 
1,36 
2,45 
12,19 
8,54 
2008 
7,93 
3,65 
2,82 
5,25 
10,05 
15,87 
10,61 
17,39 
6,13 
22,25 
18,56 
3,84 
2009 
3,95 
3,76 
3,50 
2,16 
5,10 
8,64 
25,65 
16,74 
28,68 
32,18 
16,10 
20,94 
2010 
14,31 
11,03 
13,06 
27,84 
17,53 
7,07 
7,66 
5,05 
2,30 
7,55 
7,24 
27,37 
2011 
8,66 
17,17 
6,75 
6,07 
3,91 
4,19 
16,17 
34,03 
11,45 
17,12 
12,24 
5,37 
2012 
5,49 
4,06 
3,80 
9,20 
9,78 
31,87 
10,39 
5,90 
3,86 
4,28 
3,87 
3,90 
2013 
13,49 
17,93 
46,25 
11,91 
13,57 
61,64 
29,34 
7,93 
15,06 
20,73 
6,20 
6,25 
2014 
9,32 
5,30 
15,65 
22,71 
20,63 
34,33 
11,32 
5,96 
29,95 
20,63 
6,63 
6,12
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Tapera Jusante                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1964          11,49  16,22  13,24  19,87  17,27  13,81  5,97  11,82
1965  7,67  17,07  12,02  8,31  30,71  10,65  18,84  14,03  9,20  25,74  16,22  13,20
1966  12,85  20,31  10,95  5,44  4,65  6,83  7,19  4,18  8,72  21,62  12,23  9,08
1967  7,89  7,82  8,56  4,26  3,97  9,60  10,51  8,63  10,24  5,66  6,51  10,41
1968  7,83  4,53  3,51  5,08  5,98  5,60  5,52  5,56  5,29  11,11  9,35  6,08
1969  13,08  6,58  5,16  8,72  10,20  19,52  14,98  10,39  10,65  16,28  17,15  12,91
1970  9,14  6,27  6,85  6,31  6,14  15,17  21,89  9,37  10,78  16,08  9,60  14,92
1971  29,55  10,24  7,38  9,54  22,67  20,60  23,58  9,00  12,43  14,22  9,08  10,38
1972  13,90  10,46  10,11  14,09  6,62  14,45  17,07  28,44  28,78  25,18  10,07  12,06
1973  22,74  17,44  8,36  4,75  9,39  13,80  15,33  14,00  20,20  23,50  12,54  5,57
1974  9,10  7,23  9,91  4,38  3,08  9,41  7,90  6,80  10,38  6,22  7,52  10,07
1975  8,71  16,70  7,91  4,51  3,12  7,07  4,64  5,73  11,11  29,04  15,86  16,88
1976  10,96  7,08  4,28  7,70  7,16  18,49  7,00  11,33  14,16  11,07  17,23  11,36
1977  11,83  6,27  5,47  4,61  2,52  7,78  5,64  4,70  4,96  9,35  9,02  8,36
1978  3,67  1,82  1,64  0,93  1,45  1,56  15,27  10,49  8,26  4,06  4,42  4,50
1979  2,70  3,52  2,91  2,54  21,67  6,71  4,08  9,92  15,09  24,79  24,78  14,52
1980  16,43  10,81  10,53  3,65  9,24  8,01  14,42  10,66  24,82  16,28  8,24  15,31
1981  14,13  10,73  5,96  6,19  6,36  7,79  5,66  3,39  2,34  12,32  9,64  31,77
1982  11,56  4,40  3,60  1,67  1,58  21,47  42,95  11,34  4,73  25,10  53,22  24,11
1983  14,87  11,84  21,72  21,02  53,24  43,79  59,70  14,66  27,60  28,06  18,00  7,95
1984  6,27  7,93  5,21  8,31  8,27  18,48  7,73  18,16  13,03  9,68  19,33  18,62
1985  6,39  9,83  7,88  16,69  9,04  6,62  8,91  4,08  4,04  2,41  2,01  1,07
1986  2,70  10,07  7,47  7,56  22,46  13,40  4,07  6,59  8,94  6,64  4,40  11,50
1987  6,13  14,84  5,40  6,52  13,70  20,89  12,60  7,06  3,82  7,93  11,66  8,83
1988  4,96  5,64  6,46  5,85  28,14  18,64  8,39  3,49  1,80  2,09  1,43  1,42
1989  7,76  18,74  7,95  6,68  17,85  4,90  9,13  16,94  31,04  18,44  8,96  4,44
2000  16,11  7,66  3,97  9,79  11,25  20,83  21,49  23,31  24,42  28,96  11,86  5,84
2001  2,47  2,26  1,36  5,27  3,62  16,37  10,51  5,52  2,65  12,30  11,11  18,29
2002  8,27  5,23  4,91  9,04  22,41  35,78  19,60  22,67  23,47  22,91  17,03  9,23
2003  8,59  13,03  10,09  6,23  26,79  13,78  14,31  9,27  14,61  37,23  7,53  16,71
2004  4,79  9,76  5,01  6,48  9,04  24,64  19,82  8,59  3,67  9,57  12,61  12,13
2005  12,55  12,98  8,15  8,32  4,52  6,47  22,24  5,36  8,26  17,99  7,96  4,18
2006  3,78  3,23  2,49  1,76  0,91  0,89  0,90  1,15  6,07  8,81  5,11  10,87
2007  10,39  5,52  3,40  7,07  27,28  9,93  4,48  2,43  1,36  2,45  12,19  8,54
2008  7,93  3,65  2,82  5,25  10,05  15,87  10,61  17,39  6,13  22,25  18,56  3,84
2009  3,95  3,76  3,50  2,16  5,10  8,64  25,65  16,74  28,68  32,18  16,10  20,94
2010  14,31  11,03  13,06  27,84  17,53  7,07  7,66  5,05  2,30  7,55  7,24  27,37
2011  8,66  17,17  6,75  6,07  3,91  4,19  16,17  34,03  11,45  17,12  12,24  5,37
2012  5,49  4,06  3,80  9,20  9,78  31,87  10,39  5,90  3,86  4,28  3,87  3,90
2013  13,49  17,93  46,25  11,91  13,57  61,64  29,34  7,93  15,06  20,73  6,20  6,25
2014  9,32  5,30  15,65  22,71  20,63  34,33  11,32  5,96  29,95  20,63  6,63  6,12

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 899/2016–SCG/ANEEL, de 13/12/2016