A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.      
 
Nota Técnica nº 897/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 13 de dezembro de 2016. 
 
 
Processo nº: 48500.002150/2014-57 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica Morro Preto Alto, com Registro Ativo e Aceite 
conferidos a Minas PCH S.A., por meio, respectivamente, 
dos Despachos nº 1.376, de 5 de maio de 2014, e nº 2.392, 
de 24 de julho de 2015, localizada nos municípios de 
Montes Claros de Goiás e Arenópolis, no estado de Goiás. 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) PCH Morro Preto Alto, com 24000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.GO.034170-3.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos a Minas PCH 
S.A. (Minas PCH), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 1.376, de 5 de maio de 2014, e nº 2.392, de 24 de 
julho de 2015, localizada no rio Caiapó, sub-bacia 24, na bacia hidrográfica do Rio Tocantins, nos municípios de 
Montes Claros de Goiás e Arenópolis, no estado de Goiás. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 8 de abril de 2014, o Despacho n° 1.137 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio 
Caiapó, onde foram identificados 3 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Morro Preto Alto. 
 
3. 
Em 5 de maio de 2014, por meio do Despacho nº 1.376, foi conferido o Registro Ativo a Minas PCH 
S.A., o qual foi Aceito em 24 de julho de 2014 por meio do Despacho nº 2.392. 
 
4. 
Em 31 de outubro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento.  
 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada por Minas PCH para emissão do Despacho de Registro de 
Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH Morro 
Preto Alto. 
 
6. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado, 
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015: 
 
                                                          
1 Documento nº 48513.026415/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 897/2016–SCG/ANEEL, de 13/12/2016 
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o 
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não 
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA, 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas 
do empreendimento. 
 
7. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
8. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 1.137, de 08/04/2014. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Morro Preto Alto 
PCH PCH Morro Preto Alto 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
16°2'57"S 
51°47'5"W 
16°3'28"S 
51°46'49"W 
NA Montante (m) 
312,5 
312,5 
NA Jusante (m) 
291 
290,60 
Queda Bruta (m) 
21,5 
21,89 
Área do Reservatório (km²) 
12,824 
12,9 
Potência (kW) 
22.400 
24.000 
Energia Média (kWméd) 
12.320 
13.528 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
103,8 
121,84 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Caiapó 
ESTADO: 
GO 
SUB-
BACIA: 
24 
DESPACHO: 
1.137 
DATA: 
08/04/2014 
AUTOR: 
Minas PCH S.A. 
POTÊNCIA: 
62.500 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
3 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Três Carretas 
16°10'59"S 
51°37'28"W 
335 
312,5 
21.100 
Disponível 
(inventariado) 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Não existe 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo.
  PCH PCH Morro Preto Alto      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do Barramento      16°2'57"S
51°47'5"W      16°3'28"S
51°46'49"W    
NA Montante (m)      312,5      312,5    
NA Jusante (m)      291      290,60    
Queda Bruta (m)      21,5      21,89    
Área do Reservatório (km²)      12,824      12,9    
Potência (kW)      22.400      24.000    
Energia Média (kWméd)      12.320      13.528    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT      103,8      121,84    
NOME DO RIO:    Caiapó          ESTADO:        GO        SUB-
BACIA:      24
DESPACHO:    1.137          DATA:        08/04/2014              
AUTOR:    Minas PCH S.A.                                
POTÊNCIA:    62.500 kW          EIXOS
IDENTIFICADOS:        3              
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                    
Aproveitamento a      Coordenadas da Casa de      NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  Condição  
montante      Força      (m)        (m)        (kW)        
PCH Três Carretas    16°10'59"S
51°37'28"W      335        312,5        21.100      Disponível
(inventariado)    
Aproveitamento a      Coordenadas do Limite      NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  Condição  
jusante      Máximo do Reservatório      (m)        (m)        (kW)        
Não existe                                    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 897/2016–SCG/ANEEL, de 13/12/2016 
 
9. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
GEOESTUDOS Consultoria e Assessoria em Centrais Hidrelétricas Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Newton Bitencourt Santos 
92221220150498755 
0600385953-SP 
Responsável Geral do Projeto  
Sérgio Vicente Novak 
20152538153 
PR-15463/D 
Estudos cartográficos e topográficos 
Daniel Reinhardt 
92221220150532987 
5060248234-SP 
Estudos geotécnicos 
Humberto Jacobsen Teixeira 
92221220150532969 
0600376792-SP 
Estudos hidrológicos 
Humberto Jacobsen Teixeira 
92221220150532969 
0600376792-SP 
Estudos energéticos 
Akida Iha 
92221220161022448 
0600176380 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentado 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentado 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
10. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico. 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é superior, mas os níveis operacionais não interferem 
em outros aproveitamentos.
Empresa Projetista:  GEOESTUDOS Consultoria e Assessoria em Centrais Hidrelétricas Ltda.      
Responsável Técnico  Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Newton Bitencourt Santos  92221220150498755  0600385953-SP    Responsável Geral do Projeto
Sérgio Vicente Novak
Daniel Reinhardt  20152538153  PR-15463/D    Estudos cartográficos e topográficos
  92221220150532987  5060248234-SP    Estudos geotécnicos
Humberto Jacobsen Teixeira  92221220150532969  0600376792-SP    Estudos hidrológicos
Humberto Jacobsen Teixeira  92221220150532969  0600376792-SP    Estudos energéticos
Akida Iha  92221220161022448  0600176380    Estruturas extravasoras
Tipo de licença  Não foi apresentado
Número  
Órgão emissor  
Data de emissão  
Validade  
Vazão remanescente  
Tipo de Licença    Não foi apresentado
Número    
Órgão Emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão de usos consuntivos    
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é superior, mas os níveis operacionais não interferem
em outros aproveitamentos.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 897/2016–SCG/ANEEL, de 13/12/2016 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Morro Preto Alto 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
7.128 
NOME DO RIO DA USINA: 
Caiapó 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
24750000 
São Ferreira 
Caiapó 
6.471 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
24800000 
Peres 
Caiapó 
12.084 
  
 
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
2.797 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Controlado 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Aterro de Solo 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Akida Iha 
0600176380 
Nº DA 
ART3 
9222122016102244
8 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
24750000 
São Ferreira 
Caiapó 
6471 
 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 24.000 kW é superior à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 2 turbinas de 12.371,134 kW e 2 geradores de potência 
unitária nominal de 13.333,333 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
11. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
12. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
 
                                                          
3 Documento nº 48513.026415/2016-00.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  7.128  NOME DO RIO DA USINA:    Caiapó  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
24750000  São Ferreira    Caiapó    6.471
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
24800000  Peres    Caiapó    12.084
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    2.797    TR (anos):    1.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Controlado          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Aterro de Solo          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Akida Iha
0600176380        Nº DA
ART3  9222122016102244
8
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
24750000  São Ferreira    Caiapó    6471    
Estudos Energéticos  A potência de 24.000 kW é superior à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 2 turbinas de 12.371,134 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 13.333,333 kVA, com 0,9 de fator de potência.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 897/2016–SCG/ANEEL, de 13/12/2016 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Morro Preto Alto 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
16°3'28"S 
51°46'49"W 
Coordenadas da casa de força 
16°3'27"S 
51°46'54"W 
Potência Instalada Total (kW) 
24000 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
13.333,333 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,9 
Potência instalada por turbina (kW) 
12.371,134 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
19,16 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93,00% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,00% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 
1,26% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
1,74% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,43 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
21,89 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,92% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
258,4 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,267 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
13. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Morro Preto Alto conforme solicitado por Minas PCH S.A., bem como o encaminhamento de 
documento à Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos do 
estado de Goiás (SECIMA), para fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o interessado requeira 
o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
14. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
15. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Morro Preto Alto sob a titularidade de Minas PCH S.A.
PCH Morro Preto Alto  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  16°3'28"S
51°46'49"W
Coordenadas da casa de força  16°3'27"S
51°46'54"W
Potência Instalada Total (kW)  24000
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  13.333,333
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,9
Potência instalada por turbina (kW)  12.371,134
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  19,16
Rendimento nominal por turbina (%)  93,00%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,00%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)  1,26%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  1,74%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,43
H : Queda bruta nominal (m)
b  21,89
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  0,92%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  258,4
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,267
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 897/2016–SCG/ANEEL, de 13/12/2016 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
16. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, 
Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
BRUNO LEONARDO GOMES ALENCAR DE SOUSA MENEZES 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 897/2016–SCG/ANEEL, de 13/12/2016 
ANEXO 
 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Morro Preto Alto 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1972 
114,98 
194,48 
124,48 
79,60 
31,50 
25,09 
20,69 
15,79 
11,99 
34,69 
105,99 
252,29 
1973 
162,59 
135,79 
179,79 
127,50 
61,61 
40,50 
28,20 
19,80 
15,30 
64,49 
145,39 
184,49 
1974 
234,60 
143,00 
452,90 
157,71 
103,52 
69,91 
43,90 
36,00 
30,20 
42,00 
45,80 
130,40 
1975 
134,40 
113,71 
104,21 
230,41 
63,73 
39,11 
31,81 
23,71 
18,31 
35,21 
92,61 
82,51 
1976 
59,91 
147,81 
127,32 
55,03 
50,54 
39,03 
23,62 
15,92 
27,72 
46,22 
82,72 
260,22 
1977 
343,43 
424,63 
143,43 
113,04 
75,45 
54,24 
33,54 
19,64 
24,44 
26,84 
41,54 
90,34 
1978 
327,24 
192,74 
341,64 
158,95 
81,06 
63,95 
43,55 
29,35 
36,85 
32,75 
71,55 
164,65 
1979 
352,95 
385,05 
271,36 
134,96 
74,28 
51,96 
39,56 
32,36 
42,06 
31,66 
41,46 
63,06 
1980 
181,96 
683,56 
255,07 
192,77 
101,48 
77,57 
51,27 
38,77 
32,87 
28,57 
91,57 
219,17 
1981 
279,77 
155,97 
297,07 
161,68 
83,89 
60,38 
42,47 
31,97 
25,67 
61,87 
169,67 
166,47 
1982 
455,07 
327,47 
453,37 
360,48 
166,09 
98,28 
68,78 
49,98 
74,07 
89,27 
70,37 
168,77 
1983 
491,57 
620,57 
359,57 
248,88 
123,69 
94,78 
64,88 
46,58 
42,88 
79,78 
106,18 
356,68 
1984 
188,78 
122,48 
142,18 
193,19 
87,19 
48,78 
36,68 
31,78 
32,98 
59,88 
71,28 
141,78 
1985 
448,08 
314,28 
348,18 
162,29 
83,20 
56,38 
43,38 
33,38 
31,88 
31,88 
38,48 
59,98 
1986 
108,38 
136,58 
100,58 
60,79 
38,50 
27,59 
20,88 
26,18 
23,38 
27,18 
29,68 
79,88 
1987 
145,28 
125,18 
167,68 
111,99 
54,30 
33,79 
25,38 
20,88 
25,08 
40,78 
83,08 
276,18 
1988 
316,78 
273,38 
560,28 
193,80 
95,60 
63,89 
45,19 
33,99 
26,78 
39,58 
41,28 
156,38 
1989 
245,18 
279,38 
234,28 
103,99 
62,50 
43,69 
35,49 
33,49 
31,09 
32,88 
64,38 
396,98 
1990 
332,88 
163,98 
122,79 
115,29 
63,00 
39,99 
36,89 
36,19 
30,29 
45,89 
36,69 
70,49 
1991 
208,79 
348,09 
476,69 
280,30 
101,20 
64,49 
45,99 
34,59 
31,89 
54,99 
51,79 
96,69 
1992 
289,99 
378,99 
319,79 
181,19 
106,60 
67,09 
46,39 
37,19 
54,69 
81,99 
130,39 
372,59 
1993 
424,19 
386,79 
186,79 
164,39 
80,00 
64,99 
44,89 
39,09 
44,39 
53,79 
47,29 
186,79 
1994 
463,89 
164,89 
416,09 
173,30 
81,01 
59,49 
44,49 
32,89 
28,59 
35,59 
126,19 
259,49 
1995 
229,29 
462,69 
220,99 
177,19 
107,50 
59,59 
40,69 
29,99 
24,29 
62,59 
99,89 
180,59 
1996 
244,99 
120,09 
141,29 
123,79 
67,01 
42,80 
32,30 
27,19 
24,59 
36,99 
146,99 
168,19 
1997 
622,99 
309,29 
358,49 
233,80 
160,60 181,09 
88,10 
56,70 
42,40 
49,50 
84,80 
257,30 
1998 
133,10 
249,90 
218,80 
100,21 
60,71 
42,40 
31,70 
25,30 
21,30 
27,80 
78,40 
187,90 
1999 
205,40 
126,20 
334,80 
99,61 
57,72 
40,71 
30,50 
22,70 
24,60 
31,10 
82,10 
70,50 
2000 
190,10 
359,50 
277,30 
139,21 
67,72 
44,71 
36,30 
29,10 
45,60 
31,00 
94,30 
182,40 
2001 
96,40 
78,00 
161,60 
93,12 
45,02 
35,01 
25,21 
19,71 
20,61 
32,70 
106,70 
280,40 
2002 
348,60 
303,20 
228,01 
101,92 
63,73 
41,71 
33,21 
24,91 
21,61 
22,41 
38,51 
88,11 
2003 
303,41 
337,11 
228,21 
181,92 
77,53 
49,72 
34,61 
25,91 
21,81 
35,21 
68,71 
120,91 
2004 
258,31 
578,91 
292,11 
169,12 
92,83 
59,32 
43,31 
30,91 
23,21 
27,51 
44,01 
95,21 
2005 
229,21 
166,71 
385,72 
135,82 
81,03 
49,92 
35,52 
27,42 
21,72 
31,61 
60,21 
349,01 
2006 
243,41 
191,62 
293,61 
208,53 
75,04 
47,52 
35,02 
25,92 
24,12 
43,12 
50,82 
135,82 
2007 
218,92 
408,12 
137,72 
65,63 
47,04 
33,73 
25,93 
18,82 
14,62 
15,52 
31,62 
90,62 
2008 
174,02 
274,22 
281,03 
200,63 
76,75 
48,94 
32,43 
23,83 
18,93 
27,13 
49,13 
129,93 
2009 
159,73 
264,73 
210,03 
276,54 
90,16 
57,74 
40,94 
31,84 
36,14 
70,94 
123,64 
251,24 
2010 
177,44 
177,24 
408,54 
177,35 
70,67 
50,05 
36,54 
26,94 
19,34 
40,74 
132,14 
79,94 
2011 
243,44 
145,44 
329,85 
156,57 
71,77 
53,05 
35,85 
25,75 
19,45 
39,05 
37,65 
115,75 
2012 
195,15 
189,05 
118,55 
82,76 
49,88 
38,46 
24,06 
17,46 
15,06 
18,05 
68,85 
73,46
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Morro Preto Alto                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1972  114,98  194,48  124,48  79,60  31,50  25,09  20,69  15,79  11,99  34,69  105,99  252,29
1973  162,59  135,79  179,79  127,50  61,61  40,50  28,20  19,80  15,30  64,49  145,39  184,49
1974  234,60  143,00  452,90  157,71  103,52  69,91  43,90  36,00  30,20  42,00  45,80  130,40
1975  134,40  113,71  104,21  230,41  63,73  39,11  31,81  23,71  18,31  35,21  92,61  82,51
1976  59,91  147,81  127,32  55,03  50,54  39,03  23,62  15,92  27,72  46,22  82,72  260,22
1977  343,43  424,63  143,43  113,04  75,45  54,24  33,54  19,64  24,44  26,84  41,54  90,34
1978  327,24  192,74  341,64  158,95  81,06  63,95  43,55  29,35  36,85  32,75  71,55  164,65
1979  352,95  385,05  271,36  134,96  74,28  51,96  39,56  32,36  42,06  31,66  41,46  63,06
1980  181,96  683,56  255,07  192,77  101,48  77,57  51,27  38,77  32,87  28,57  91,57  219,17
1981  279,77  155,97  297,07  161,68  83,89  60,38  42,47  31,97  25,67  61,87  169,67  166,47
1982  455,07  327,47  453,37  360,48  166,09  98,28  68,78  49,98  74,07  89,27  70,37  168,77
1983  491,57  620,57  359,57  248,88  123,69  94,78  64,88  46,58  42,88  79,78  106,18  356,68
1984  188,78  122,48  142,18  193,19  87,19  48,78  36,68  31,78  32,98  59,88  71,28  141,78
1985  448,08  314,28  348,18  162,29  83,20  56,38  43,38  33,38  31,88  31,88  38,48  59,98
1986  108,38  136,58  100,58  60,79  38,50  27,59  20,88  26,18  23,38  27,18  29,68  79,88
1987  145,28  125,18  167,68  111,99  54,30  33,79  25,38  20,88  25,08  40,78  83,08  276,18
1988  316,78  273,38  560,28  193,80  95,60  63,89  45,19  33,99  26,78  39,58  41,28  156,38
1989  245,18  279,38  234,28  103,99  62,50  43,69  35,49  33,49  31,09  32,88  64,38  396,98
1990  332,88  163,98  122,79  115,29  63,00  39,99  36,89  36,19  30,29  45,89  36,69  70,49
1991  208,79  348,09  476,69  280,30  101,20  64,49  45,99  34,59  31,89  54,99  51,79  96,69
1992  289,99  378,99  319,79  181,19  106,60  67,09  46,39  37,19  54,69  81,99  130,39  372,59
1993  424,19  386,79  186,79  164,39  80,00  64,99  44,89  39,09  44,39  53,79  47,29  186,79
1994  463,89  164,89  416,09  173,30  81,01  59,49  44,49  32,89  28,59  35,59  126,19  259,49
1995  229,29  462,69  220,99  177,19  107,50  59,59  40,69  29,99  24,29  62,59  99,89  180,59
1996  244,99  120,09  141,29  123,79  67,01  42,80  32,30  27,19  24,59  36,99  146,99  168,19
1997  622,99  309,29  358,49  233,80  160,60  181,09  88,10  56,70  42,40  49,50  84,80  257,30
1998  133,10  249,90  218,80  100,21  60,71  42,40  31,70  25,30  21,30  27,80  78,40  187,90
1999  205,40  126,20  334,80  99,61  57,72  40,71  30,50  22,70  24,60  31,10  82,10  70,50
2000  190,10  359,50  277,30  139,21  67,72  44,71  36,30  29,10  45,60  31,00  94,30  182,40
2001  96,40  78,00  161,60  93,12  45,02  35,01  25,21  19,71  20,61  32,70  106,70  280,40
2002  348,60  303,20  228,01  101,92  63,73  41,71  33,21  24,91  21,61  22,41  38,51  88,11
2003  303,41  337,11  228,21  181,92  77,53  49,72  34,61  25,91  21,81  35,21  68,71  120,91
2004  258,31  578,91  292,11  169,12  92,83  59,32  43,31  30,91  23,21  27,51  44,01  95,21
2005  229,21  166,71  385,72  135,82  81,03  49,92  35,52  27,42  21,72  31,61  60,21  349,01
2006  243,41  191,62  293,61  208,53  75,04  47,52  35,02  25,92  24,12  43,12  50,82  135,82
2007  218,92  408,12  137,72  65,63  47,04  33,73  25,93  18,82  14,62  15,52  31,62  90,62
2008  174,02  274,22  281,03  200,63  76,75  48,94  32,43  23,83  18,93  27,13  49,13  129,93
2009  159,73  264,73  210,03  276,54  90,16  57,74  40,94  31,84  36,14  70,94  123,64  251,24
2010  177,44  177,24  408,54  177,35  70,67  50,05  36,54  26,94  19,34  40,74  132,14  79,94
2011  243,44  145,44  329,85  156,57  71,77  53,05  35,85  25,75  19,45  39,05  37,65  115,75
2012  195,15  189,05  118,55  82,76  49,88  38,46  24,06  17,46  15,06  18,05  68,85  73,46

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 897/2016–SCG/ANEEL, de 13/12/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Morro Preto Alto 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2013 
218,26 
182,76 
176,16 
166,88 
63,49 
48,57 
33,16 
19,66 
12,96 
38,26 
45,46 
95,36
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Morro Preto Alto                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2013  218,26  182,76  176,16  166,88  63,49  48,57  33,16  19,66  12,96  38,26  45,46  95,36