* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
\SCG\NT\144\ndsp20222157 
48524.009296/2022-00 
NOTA TÉCNICA Nº 615/2022-SCG/ANEEL 
Em 11 de agosto de 2022. 
 
 
 
 
 
Processo: 48500.005934/2020-85. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena 
Central Hidrelétrica Vista Alegre, com 10.000,00 kW de 
Potência Instalada, com Registro de Intenção à 
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à PCH 
Caratuva Geração de Energia SPE Ltda. 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) Vista Alegre, com 10.000,00 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.037525-0.01, com Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI – PCH) conferido à PCH Caratuva Geração de Energia SPE Ltda. (CGE ou Interessada), por 
meio do Despacho nº 3.329, de 25 de novembro de 2020. A usina está localizada no rio Iratim, sub-bacia 
65, na bacia hidrográfica do rio Paraná, e sua casa de força se localiza no município de Bituruna, estado 
de Paraná. 
 
II – DOS FATOS 
2. 
O Despacho nº 671, de 31 de outubro de 2002, aprova os Estudos de Inventário Hidrelétrico 
do rio Iratim, no qual foram identificados 6 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Vista 
Alegre. 
 
3. 
O Despacho nº 3.329, de 25 de novembro de 2020, confere o DRI-PCH à (CGE), com o 
objetivo de desenvolver os estudos de projeto básico da PCH Vista Alegre. 
 
4. 
Em 22 de dezembro de 2021, a Interessada protocolou1 o Sumário Executivo e o Projeto 
Básico referente ao empreendimento. 
 
 
 
1 Documento SicNet nº 48513.035060/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 11/08/2022. 
 
 
 
III – DA ANÁLISE 
5. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020: 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das 
informações e documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, 
penal, administrativa e técnica, inclusive perante o Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (CREA), compreendendo, também, os aspectos de 
segurança relacionados à barragem e demais estruturas do empreendimento 
hidrelétrico. [...] 
 
6. 
A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico. 
 
 
Figura 1: Arranjo geral da PCH Vista Alegre 
 
7. 
O Quadro 1, apresenta dados relativos à localização do barramento, da casa de força e do 
reservatório da PCH Vista Alegre:

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 11/08/2022. 
 
 
 
 
 
Quadro 1 – Localização da barragem, casa de força e reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF2 
Barramento 
26°14'58" S 
51°45'42,16" W 
BITURUNA/PR e CORONEL 
DOMINGOS SOARES/PR 
Casa de Força 
26°14'14,71" S 
51°46'9,11" W 
BITURUNA/PR 
Limite máximo do 
Reservatório 
26°15'46,99" S 
51°43'51,82" W 
BITURUNA/PR e CORONEL 
DOMINGOS SOARES/PR 
 
8. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
9. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 671, de 31 de outubro de 2002. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Vista Alegre 
PCH Vista Alegre 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
26°14'26,2" S 
51°46'40,19" W 
26°14'58" S 
51°45'42,16" W 
NA Montante (m) 
810,00 
810,00 
NA Jusante (m) 
766,00 
784,50 
Queda Bruta (m) 
44,00 
25,50 
Área do Reservatório (km²) 
1,30 
0,47 
Potência (kW) 
13.000,00 
10.000,00 
Energia Média (kW méd) 
7,62 
5,40 
Vazão QMLT3 (m³/s) 
30,52 
30,80 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
RIO IRATIM 
ESTADO: 
PR 
SUB-BACIA: 
65 
DESPACHO: 
671 
DATA: 
31/10/2002 
AUTOR: 
CORRECTA CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA S/C LTDA.  
 
2 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento. 
3 Vazão Média de Longo Termo.
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF2
Barramento  26°14'58" S
51°45'42,16" W  BITURUNA/PR e CORONEL
DOMINGOS SOARES/PR
Casa de Força  26°14'14,71" S
51°46'9,11" W  BITURUNA/PR
Limite máximo do
Reservatório  26°15'46,99" S
51°43'51,82" W  BITURUNA/PR e CORONEL
DOMINGOS SOARES/PR
Estudos de Inventário
26°14'26,2" S
51°46'40,19" W
810,00
766,00
44,00
1,30
13.000,00
7,62
30,52
NOME DO RIO:  RIO IRATIM  ESTADO:  PR  SUB-BACIA:  65
DESPACHO:  671  DATA:  31/10/2002    
AUTOR:  CORRECTA CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA S/C LTDA.        

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 11/08/2022. 
 
 
POTÊNCIA: 
96,30 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
6 (seis) 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento 
a montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH PAIOL 
GRANDE 
26°15'53,31" S 
51°41'23,95" W 
900,00 
837,00 
12 
DSP DRS nº 
784, de 
22/03/2022 
Aproveitamento 
a jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH 
CATANDUVA 
26°13'44,45" S 
51°47'45,49" W 
766,00 
709,00 
18 
DSP DRS nº 
1.209, de 
11/05/2022 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
10. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
PAULO VICTOR AZEVEDO VIANA 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
PAULO VICTOR AZEVEDO 
VIANA 
8096726-5 
138100-9-SC 
Responsável Geral do Projeto 
DIOGO AMANDIO KLEIN 
1720216545637 
SC-1054460/D 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
MARIELE LARISSA GROXKO 
1720215944368 
PR-110227/D 
Estudos geotécnicos 
PAULO VICTOR AZEVEDO 
VIANA 
8096726-5 
138100-9-SC 
Estudos hidrológicos 
PAULO VICTOR AZEVEDO 
VIANA 
8096726-5 
138100-9-SC 
Estudos energéticos 
PAULO VICTOR AZEVEDO 
VIANA 
8096726-5 
138100-9-SC 
Estruturas extravasoras 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão remanescente 
 -
POTÊNCIA:  96,30  EIXOS
IDENTIFICADOS:    6 (seis)    
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise            
Aproveitamento
a montante  Coordenadas da Casa de
Força  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)    Potência
(kW)  Condição
PCH PAIOL
GRANDE  26°15'53,31" S
51°41'23,95" W  900,00  837,00    12  DSP DRS nº
784, de
22/03/2022
Aproveitamento
a jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)    Potência
(kW)  Condição
PCH
CATANDUVA  26°13'44,45" S
51°47'45,49" W  766,00  709,00    18  DSP DRS nº
1.209, de
11/05/2022
Empresa Projetista:  PAULO VICTOR AZEVEDO VIANA    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
PAULO VICTOR AZEVEDO
VIANA  8096726-5  138100-9-SC  Responsável Geral do Projeto
DIOGO AMANDIO KLEIN  1720216545637  SC-1054460/D  Estudos cartográficos e
topográficos
MARIELE LARISSA GROXKO  1720215944368  PR-110227/D  Estudos geotécnicos
PAULO VICTOR AZEVEDO
VIANA  8096726-5  138100-9-SC  Estudos hidrológicos
PAULO VICTOR AZEVEDO
VIANA  8096726-5  138100-9-SC  Estudos energéticos
PAULO VICTOR AZEVEDO
VIANA  8096726-5  138100-9-SC  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  -
Número  -
Órgão emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão remanescente  -

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 11/08/2022. 
 
 
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão Emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
11. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico. 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis 
operacionais  
A queda do Sumário Executivo é inferior à que é apresentada no 
inventário, cerca de 18,50 m, com a alteração do nível operacional de 
jusante. No entanto, não há interferência com qualquer outro 
aproveitamento aprovado no estudo de inventário. As diferenças 
apresentadas são inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de 
melhores informações locacionais identificadas na etapa de projeto 
básico. 
 
12. 
A Interessada apresenta as seguintes considerações em relação ao Projeto Básico 
apresentado. 
 
[...] 
Destaca-se, que o inventario do Rio Iratim foi aprovado no ano de 2002 e teve 
somente um empreendimento instalado até o momento, sendo que os outros eixos 
tiveram outros empreendedores que não obtiveram sucesso em seu 
desenvolvimento, o que demonstra que o aproveitamento ótimo concebido no 
inventario está desatualizado com os parâmetros energéticos, econômicos e 
sócioambientais dos dias atuais. 
[..] 
Uma peculariedade no projeto básico da Vista Alegre é a presença do Assentamento 
27 de outubro (67 famílias), que está em toda a presença da extensão da PCH Vista 
Alegre. Em uma visita in-loco e com apuração da equipe de topografia, foi notado 
que 07 famílias teriam que ser realocadas devido a grande área do reservatório de 
185 hectares, ocasionado pela disposição do arranjo do inventário hidrelétrico 
aprovado. Esse tipo de interferência é altamente condenado pelo IAT-PR, órgão que 
não aceitou o antigo projeto da PCH Catanduva que continha interferências muito 
similares, mostrando então que o arranjo proposto para a PCH Vista Alegre no
Tipo de Licença  -
Número  -
Órgão Emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão de usos consuntivos  -
Queda e níveis
operacionais  A queda do Sumário Executivo é inferior à que é apresentada no
inventário, cerca de 18,50 m, com a alteração do nível operacional de
jusante. No entanto, não há interferência com qualquer outro
aproveitamento aprovado no estudo de inventário. As diferenças
apresentadas são inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de
melhores informações locacionais identificadas na etapa de projeto
básico.

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 11/08/2022. 
 
 
inventário é sócio ambientalmente inviável. Dessa maneira buscou-se minimizar os 
efeitos decorrentes de tal em um novo arranjo para viabilizar a PCH Vista Alegre. 
[...] 
Analisando a topografia e o conjunto de informações coletadas em campo para o 
estudo, foram elaboradas duas alternativas de arranjo. Alternativas onde foi levado 
em conta fatores de ordem construtiva, econômica e sócioambiental na busca da 
alternativa mais viável. Foi feita uma comparação entre as alternativas 
apresentadas na intenção de buscar a otimização do aproveitamento.  
Dentre os aspectos que mais pesaram na hora de avaliar, destacam-se custo de 
instalação, impacto sócioambiental e a possibilidade de diminuição da interferência 
do assentamento 27 de outubro, como citado acima. 
[...] 
A primeira alternativa seria a executada no inventario aprovado no ano de 2002, 
com cotas de NA montante na elevação 810.00 m, fato no qual no novo 
levantamento topográfico verificou-se que a cota do final do lago seria 805.00m, 
mas para efeito de comparação se estendeu o nível até a cota 810,00 pois não havia 
interferência nos níveis de outro aproveitamento. O NAJ fica na cota 766,00m. 
[...] 
A segunda alternativa visa equacionar os seguintes fatores: 
 - Area alagada: Não condiz com as prerrogativas do IAT, o qual 
possivelmente não irá liberar as licenças para o empreendimento (licença 
prévia e licença de instalação); 
- Assentamento 27 de Outubro: todas as estruturas que afetam áreas 
(reservatório, barramento, tomada d’água, conduto forçado, casa de força e 
canal de fuga) ficam dentro do assentamento, o que culmina na necessidade 
de realocar 07 famílias do mesmo, as quais já foram realocadas para este 
local por conta das obras da UHE FOZ DO AREIA; 
- Inviabilidade econômica: O inventario foi realizado em 2002, com 
estruturas de porte grande devido as condições econômicas pelos custos de 
implantação da época, mas que devido ao aumento dos custos de terras, 
mão de obra civil e materiais estão atualmente inviáveis para um 
aproveitamento de 12,00 MW; 
Diante de todos esses fatores, buscou-se um arranjo sem necessidade de 
realocação de famílias, com uma redução drástica na área do reservatório 
para 47,30hec, sendo apenas 23 hec de área alagada, ou seja, fora da calha 
do rio. 
[...] 
O barramento possuí altura aproximada de 10,00m de altura, composto por 
100.00M de soleira vertente com o nível de montante na elevação 810.00m e com

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 11/08/2022. 
 
 
o nível de jusante na cota 784.50, reduzindo a queda bruta de 44.0m para 25,50 m. 
Vale ressaltar que essa queda bruta do inventario é irreal, uma vez que foi 
comprovado que existem erros cartográficos e topográficos severos no estudo de 
inventário aprovado em 2002. 
[...] 
 
13. 
Conforme informações da Interessa, foi necessário o deslocamento do eixo do barramento 
para contornar uma possível restrição no licenciamento referente ao impacto em 7 famílias assentadas 
no Assentamento 27 de Outubro, as quais já são oriundas de uma área impactada pelas obras da UHE FOZ 
DO AREIA. 
 
14. 
Observa-se na Figura 2, que o deslocamento do eixo do barramento inviabiliza a 
manutenção da casa de força na mesma posição definida no estudo de inventário, , o que criaria um 
trecho de vazão reduzida demasiadamente extenso . Assim, tanto o eixo do barramento quanto da casa 
de força foi deslocado a montante do que estava previsto no inventário. 
 
 
Figura 2: Realocação dos eixos do barramento e da casa de força da PCH Vista Alegre 
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Vista Alegre 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem da 
PCH (km²): 
994,57 
NOME DO RIO DA USINA: 
RIO IRATIM
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.    
      
Área de Drenagem da
PCH (km²):  994,57  NOME DO RIO DA USINA:  RIO IRATIM

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 11/08/2022. 
 
 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
65775900 
SOLAIS NOVO 
IRATIM 
1.550,00 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
65776000 
SOLAIS 
IRATIM 
1.580,00 
65925000 
SALTO CLAUDELINO 
CHOPIM 
1.660,00 
65955000 
BALSA DO SANTANA 
SANTANA 
1.720,00 
 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
766,94 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
SOLEIRA LIVRE 
TIPO DE ESTRUTURA DA 
BARRAGEM: 
A GRAVIDADE 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
PAULO VICTOR AZEVEDO VIANA 
138100-9-SC 
Nº DA 
ART 
8096726-5 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
65775900 
SOLAIS NOVO 
IRATIM 
1.550,00 
 
15. 
No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos 
Energéticos 
 
Há que salientar que o fator de capacidade adotado nessa etapa é inferior ao que 
foi adotado no estudo de inventário. Houve redução da queda do 
aproveitamento, o que também traz impactos na sua produção energética. 
Saliente-se que, se fosse manter o fator de capacidade que aquele definido no 
estudo de inventário a potência do empreendimento seria inferior à 10.000 kW. 
Assim, para manter a potência mais próxima ao definido no estudo de inventário, 
dada a redução da queda bruta do empreendimento, houve a redução do fator 
de capacidade.  
 
Foi adotado um TEIF de 1,00%, apresentando como justificativa o fato de ser o 
valor de referência de outras usinas tomadas por base. 
 
O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 3.584,23 kW e 3 geradores de 
potência unitária nominal de 3.703,71 kVA, com 0,9 de fator de potência.
      
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA      
CÓDIGO  NOME  RIO  A.D. (km²):
65775900  SOLAIS NOVO  IRATIM  1.550,00
      
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS      
CÓDIGO  NOME  RIO  A.D. (km²):
65776000  SOLAIS  IRATIM  1.580,00
65925000  SALTO CLAUDELINO  CHOPIM  1.660,00
65955000  BALSA DO SANTANA  SANTANA  1.720,00
      
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    766,94    TR (anos):    1.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    SOLEIRA LIVRE          
TIPO DE ESTRUTURA DA
BARRAGEM:    A GRAVIDADE          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    PAULO VICTOR AZEVEDO VIANA
138100-9-SC        Nº DA
ART  8096726-5
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
65775900  SOLAIS NOVO    IRATIM    1.550,00    
Estudos
Energéticos  Há que salientar que o fator de capacidade adotado nessa etapa é inferior ao que
foi adotado no estudo de inventário. Houve redução da queda do
aproveitamento, o que também traz impactos na sua produção energética.
Saliente-se que, se fosse manter o fator de capacidade que aquele definido no
estudo de inventário a potência do empreendimento seria inferior à 10.000 kW.
Assim, para manter a potência mais próxima ao definido no estudo de inventário,
dada a redução da queda bruta do empreendimento, houve a redução do fator
de capacidade.
Foi adotado um TEIF de 1,00%, apresentando como justificativa o fato de ser o
valor de referência de outras usinas tomadas por base.
O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 3.584,23 kW e 3 geradores de
potência unitária nominal de 3.703,71 kVA, com 0,9 de fator de potência.

P. 9 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 11/08/2022. 
 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
16. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo 
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação 
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que 
compatíveis com estes. 
 
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH Vista Alegre 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
26°14'58" S 
51°45'42,16" W 
Coordenadas da casa de força 
26°14'14,71" S 
51°46'9,11" W 
NA Montante (m) 
810,00 
NA Jusante (m) 
784,50 
Potência Instalada Total (kW) 
10.000 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência instalada por gerador (kVA) 
3.703,71; 3.703,71; 
3.703,71 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90; 0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
3.584,23; 3.584,23; 
3.584,23 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
4,77; 4,77; 4,77 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93,0%; 93,0%; 93,0% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,0%; 97,0%; 97,0% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina 
(%) 
1,00% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
2,00% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
1,82 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
25,50 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,16% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
0,069 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0,82 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,00 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
17. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da Resolução Normativa nº 
875/2020, deve ser emitido o DRS-PCH referente à PCH Vista Alegre conforme solicitado por PCH Caratuva 
Geração de Energia SPE Ltda., bem como o encaminhamento de documento à Instituto das Águas do 
Paraná - IAP, para emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o Interessado requeira o 
Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos competentes.
PCH Vista Alegre  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  26°14'58" S
51°45'42,16" W
Coordenadas da casa de força  26°14'14,71" S
51°46'9,11" W
NA Montante (m)  810,00
NA Jusante (m)  784,50
Potência Instalada Total (kW)  10.000
Número de Unidades Geradoras  3
Potência instalada por gerador (kVA)  3.703,71; 3.703,71;
3.703,71
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW)  3.584,23; 3.584,23;
3.584,23
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  4,77; 4,77; 4,77
Rendimento nominal por turbina (%)  93,0%; 93,0%; 93,0%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,0%; 97,0%; 97,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina
(%)  1,00%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  2,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  1,82
H : Queda bruta nominal (m)
b  25,50
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  0,16%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  0,069
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0,82
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,00
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

P. 10 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 11/08/2022. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
18. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
19. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à PCH Vista Alegre sob a titularidade de PCH Caratuva Geração de Energia 
SPE Ltda. 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
20. 
Emitir o Despacho. 
 
(Assinado digitalmente) 
DENESMAR GOMES PIMENTA 
Especialista em Regulação 
(Assinado digitalmente) 
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO 
Analista Administrativo 
 
De acordo: 
 
(Assinado digitalmente) 
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Vista Alegre 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
195
6 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
36,00 
33,89 
22,75 
10,67 
7,47 
195
7 
10,4
1 
24,0
8 
14,8
1 
9,27 
8,16 
25,32 
60,80 
107,7
0 
89,51 
35,73 
27,17 
20,8
1 
195
8 
8,37 
8,68 
6,75 
7,96 
5,96 
25,38 
15,11 
22,23 
61,36 
37,17 
21,62 
36,9
2 
195
9 
18,4
6 
26,9
2 
14,4
0 
25,99 
24,84 
22,02 
20,43 
20,79 
15,51 
17,38 
11,05 
24,7
0 
196
0 
14,4
2 
12,2
2 
7,35 
9,02 
14,32 
27,31 
15,12 
39,85 
39,57 
48,36 
33,83 
17,1
9 
196
1 
20,6
1 
12,1
5 
52,4
8 
17,26 
14,49 
11,91 
8,41 
5,80 
42,90 
60,34 
34,47 
21,2
9 
196
2 
18,0
1 
24,2
1 
29,8
6 
12,26 
16,66 
17,97 
14,00 
12,88 
30,79 
45,02 
28,95 
13,9
6 
196
3 
10,5
9 
14,7
2 
21,8
0 
15,55 
29,19 
16,49 
10,13 
8,86 
9,70 
45,03 
77,82 
32,3
4 
196
4 
15,8
4 
23,0
1 
15,3
7 
24,38 
32,59 
16,66 
17,00 
28,51 
28,62 
33,99 
17,63 
14,6
8 
196
5 
10,6
7 
10,4
5 
11,6
6 
7,55 
34,44 
25,55 
51,22 
37,96 
40,50 
70,56 
41,34 
55,8
9 
196
6 
28,5
0 
71,9
4 
25,5
3 
11,72 
8,39 
26,95 
28,88 
20,84 
48,62 
52,88 
29,72 
27,9
2 
196
7 
22,2
7 
27,4
7 
42,5
2 
15,96 
10,06 
15,07 
16,08 
29,00 
30,41 
18,36 
21,01 
18,7
2 
196
8 
8,65 
6,09 
4,24 
5,85 
6,72 
8,39 
14,31 
7,46 
7,23 
13,55 
24,29 
27,2
7 
196
9 
50,4
3 
23,1
7 
27,8
0 
50,93 
26,71 
56,34 
39,17 
22,05 
29,71 
42,81 
31,80 
11,3
8 
197
0 
14,3
1 
10,4
6 
8,96 
7,96 
16,49 
55,39 
44,91 
16,63 
22,05 
37,73 
13,34 
47,7
2 
197
1 
75,0
7 
31,8
1 
15,2
7 
35,39 
43,00 
52,20 
49,94 
18,56 
12,27 
29,76 
10,05 
3,85 
197
2 
7,59 
15,7
0 
17,8
9 
20,62 
6,44 
38,43 
32,05 
73,57 
91,69 
40,55 
15,97 
23,9
9 
197
3 
36,7
8 
41,4
5 
27,5
0 
20,38 
46,39 
41,63 
37,92 
49,66 
51,78 
41,77 
34,97 
14,6
7 
197
4 
29,3
1 
39,4
5 
24,1
7 
14,66 
12,00 
36,07 
32,98 
20,59 
36,03 
17,82 
28,96 
21,1
0 
197
5 
47,9
8 
43,6
7 
31,0
6 
15,93 
10,53 
19,30 
23,24 
38,53 
74,16 
69,18 
45,15 
56,8
1 
197
6 
38,6
5 
26,9
1 
18,5
4 
20,03 
22,08 
50,98 
26,66 
50,52 
30,54 
28,80 
44,81 
22,3
9
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Vista Alegre                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
195
6  *  *  *  *  *  *  *  36,00  33,89  22,75  10,67  7,47
195
7  10,4
1  24,0
8  14,8
1  9,27  8,16  25,32  60,80  107,7
0  89,51  35,73  27,17  20,8
1
195
8  8,37  8,68  6,75  7,96  5,96  25,38  15,11  22,23  61,36  37,17  21,62  36,9
2
195
9  18,4
6  26,9
2  14,4
0  25,99  24,84  22,02  20,43  20,79  15,51  17,38  11,05  24,7
0
196
0  14,4
2  12,2
2  7,35  9,02  14,32  27,31  15,12  39,85  39,57  48,36  33,83  17,1
9
196
1  20,6
1  12,1
5  52,4
8  17,26  14,49  11,91  8,41  5,80  42,90  60,34  34,47  21,2
9
196
2  18,0
1  24,2
1  29,8
6  12,26  16,66  17,97  14,00  12,88  30,79  45,02  28,95  13,9
6
196
3  10,5
9  14,7
2  21,8
0  15,55  29,19  16,49  10,13  8,86  9,70  45,03  77,82  32,3
4
196
4  15,8
4  23,0
1  15,3
7  24,38  32,59  16,66  17,00  28,51  28,62  33,99  17,63  14,6
8
196
5  10,6
7  10,4
5  11,6
6  7,55  34,44  25,55  51,22  37,96  40,50  70,56  41,34  55,8
9
196
6  28,5
0  71,9
4  25,5
3  11,72  8,39  26,95  28,88  20,84  48,62  52,88  29,72  27,9
2
196
7  22,2
7  27,4
7  42,5
2  15,96  10,06  15,07  16,08  29,00  30,41  18,36  21,01  18,7
2
196
8  8,65  6,09  4,24  5,85  6,72  8,39  14,31  7,46  7,23  13,55  24,29  27,2
7
196
9  50,4
3  23,1
7  27,8
0  50,93  26,71  56,34  39,17  22,05  29,71  42,81  31,80  11,3
8
197
0  14,3
1  10,4
6  8,96  7,96  16,49  55,39  44,91  16,63  22,05  37,73  13,34  47,7
2
197
1  75,0
7  31,8
1  15,2
7  35,39  43,00  52,20  49,94  18,56  12,27  29,76  10,05  3,85
197
2  7,59  15,7
0  17,8
9  20,62  6,44  38,43  32,05  73,57  91,69  40,55  15,97  23,9
9
197
3  36,7
8  41,4
5  27,5
0  20,38  46,39  41,63  37,92  49,66  51,78  41,77  34,97  14,6
7
197
4  29,3
1  39,4
5  24,1
7  14,66  12,00  36,07  32,98  20,59  36,03  17,82  28,96  21,1
0
197
5  47,9
8  43,6
7  31,0
6  15,93  10,53  19,30  23,24  38,53  74,16  69,18  45,15  56,8
1
197
6  38,6
5  26,9
1  18,5
4  20,03  22,08  50,98  26,66  50,52  30,54  28,80  44,81  22,3
9

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Vista Alegre 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
197
7 
23,8
8 
17,7
2 
32,9
8 
23,52 
12,38 
26,50 
19,10 
31,50 
25,38 
41,12 
40,76 
34,0
7 
197
8 
13,2
9 
7,75 
10,6
9 
5,08 
5,08 
5,99 
29,99 
16,33 
23,93 
13,64 
34,96 
24,9
4 
197
9 
11,8
3 
9,78 
17,7
4 
25,59 
92,33 
24,57 
26,20 
36,23 
37,76 
97,85 
71,12 
38,4
8 
198
0 
31,3
0 
25,1
3 
58,6
1 
17,56 
33,08 
18,63 
38,40 
39,58 
45,74 
27,08 
35,08 
52,9
5 
198
1 
43,4
8 
47,3
6 
23,2
5 
36,08 
27,35 
25,83 
14,37 
13,96 
13,74 
27,64 
44,07 
60,5
7 
198
2 
17,7
3 
33,5
6 
14,8
6 
7,96 
11,87 
59,01 
110,1
6 
36,07 
17,49 
61,12 
112,7
0 
49,2
3 
198
3 
36,6
6 
41,4
6 
80,0
1 
50,39 
120,4
0 
104,0
0 
65,77 
35,47 
45,78 
59,84 
61,82 
24,4
0 
198
4 
26,4
6 
11,3
9 
19,7
1 
29,95 
27,97 
67,21 
24,58 
81,52 
31,58 
22,99 
53,71 
24,9
4 
198
5 
11,0
8 
20,3
2 
18,2
7 
49,78 
17,52 
11,23 
12,66 
9,64 
7,13 
10,27 
23,37 
5,56 
198
6 
6,96 
24,6
0 
17,3
0 
1,39 
34,20 
36,17 
11,87 
16,19 
33,61 
28,65 
32,15 
15,8
1 
198
7 
16,7
8 
34,1
3 
11,1
3 
16,36 
106,9
4 
62,70 
39,27 
18,06 
12,37 
24,30 
19,81 
10,1
4 
198
8 
10,6
1 
12,6
0 
13,6
2 
12,43 
92,33 
50,03 
19,10 
8,54 
5,98 
18,27 
10,53 
15,3
7 
198
9 
47,3
5 
58,2
8 
24,9
2 
26,90 
47,58 
12,57 
23,82 
32,94 
96,48 
69,18 
20,38 
10,3
7 
199
0 
41,7
7 
18,9
9 
13,6
2 
41,09 
40,90 
113,8
2 
48,31 
64,24 
61,23 
61,01 
43,80 
30,3
1 
199
1 
14,2
5 
11,8
6 
5,22 
11,09 
6,40 
39,39 
21,63 
21,56 
9,52 
24,85 
31,20 
31,6
7 
199
2 
18,3
5 
17,3
4 
19,4
2 
20,34 
64,33 
58,79 
70,93 
38,90 
39,94 
26,24 
30,76 
28,6
2 
199
3 
23,6
7 
23,3
2 
19,2
9 
14,93 
51,19 
43,37 
35,10 
22,24 
44,75 
68,16 
20,08 
24,1
3 
199
4 
10,5
4 
37,6
1 
15,8
1 
12,65 
36,77 
56,33 
67,51 
17,77 
14,55 
23,15 
43,61 
26,8
9 
199
5 
87,3
4 
29,1
2 
16,4
7 
18,58 
8,52 
13,73 
26,06 
9,65 
26,08 
38,29 
12,60 
11,6
7 
199
6 
39,9
0 
56,6
0 
49,5
1 
29,41 
8,97 
34,20 
51,85 
20,94 
40,19 
85,08 
30,54 
28,7
7 
199
7 
23,8
8 
83,3
5 
22,2
1 
8,16 
18,23 
58,30 
40,39 
67,16 
26,78 
101,5
9 
89,68 
29,7
9 
199
40,3
68,0
46,9
118,8
51,59 
29,43 
37,19 
103,6
69,58 
98,53 
21,23 
16,7
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Vista Alegre                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
197
7  23,8
8  17,7
2  32,9
8  23,52  12,38  26,50  19,10  31,50  25,38  41,12  40,76  34,0
7
197
8  13,2
9  7,75  10,6
9  5,08  5,08  5,99  29,99  16,33  23,93  13,64  34,96  24,9
4
197
9  11,8
3  9,78  17,7
4  25,59  92,33  24,57  26,20  36,23  37,76  97,85  71,12  38,4
8
198
0  31,3
0  25,1
3  58,6
1  17,56  33,08  18,63  38,40  39,58  45,74  27,08  35,08  52,9
5
198
1  43,4
8  47,3
6  23,2
5  36,08  27,35  25,83  14,37  13,96  13,74  27,64  44,07  60,5
7
198
2  17,7
3  33,5
6  14,8
6  7,96  11,87  59,01  110,1
6  36,07  17,49  61,12  112,7
0  49,2
3
198
3  36,6
6  41,4
6  80,0
1  50,39  120,4
0  104,0
0  65,77  35,47  45,78  59,84  61,82  24,4
0
198
4  26,4
6  11,3
9  19,7
1  29,95  27,97  67,21  24,58  81,52  31,58  22,99  53,71  24,9
4
198
5  11,0
8  20,3
2  18,2
7  49,78  17,52  11,23  12,66  9,64  7,13  10,27  23,37  5,56
198
6  6,96  24,6
0  17,3
0  1,39  34,20  36,17  11,87  16,19  33,61  28,65  32,15  15,8
1
198
7  16,7
8  34,1
3  11,1
3  16,36  106,9
4  62,70  39,27  18,06  12,37  24,30  19,81  10,1
4
198
8  10,6
1  12,6
0  13,6
2  12,43  92,33  50,03  19,10  8,54  5,98  18,27  10,53  15,3
7
198
9  47,3
5  58,2
8  24,9
2  26,90  47,58  12,57  23,82  32,94  96,48  69,18  20,38  10,3
7
199
0  41,7
7  18,9
9  13,6
2  41,09  40,90  113,8
2  48,31  64,24  61,23  61,01  43,80  30,3
1
199
1  14,2
5  11,8
6  5,22  11,09  6,40  39,39  21,63  21,56  9,52  24,85  31,20  31,6
7
199
2  18,3
5  17,3
4  19,4
2  20,34  64,33  58,79  70,93  38,90  39,94  26,24  30,76  28,6
2
199
3  23,6
7  23,3
2  19,2
9  14,93  51,19  43,37  35,10  22,24  44,75  68,16  20,08  24,1
3
199
4  10,5
4  37,6
1  15,8
1  12,65  36,77  56,33  67,51  17,77  14,55  23,15  43,61  26,8
9
199
5  87,3
4  29,1
2  16,4
7  18,58  8,52  13,73  26,06  9,65  26,08  38,29  12,60  11,6
7
199
6  39,9
0  56,6
0  49,5
1  29,41  8,97  34,20  51,85  20,94  40,19  85,08  30,54  28,7
7
199
7  23,8
8  83,3
5  22,2
1  8,16  18,23  58,30  40,39  67,16  26,78  101,5
9  89,68  29,7
9
199  40,3  68,0  46,9  118,8  51,59  29,43  37,19  103,6  69,58  98,53  21,23  16,7

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Vista Alegre 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
8 
8 
9 
7 
9 
9 
7 
199
9 
23,3
6 
24,3
2 
13,7
3 
20,37 
9,22 
29,72 
44,86 
10,66 
10,17 
48,93 
14,19 
14,4
3 
200
0 
14,8
5 
14,6
5 
16,8
4 
13,96 
21,19 
18,06 
46,68 
18,35 
111,1
0 
66,39 
18,76 
12,1
7 
200
1 
39,0
5 
68,7
0 
25,7
0 
23,06 
26,15 
33,63 
46,25 
22,91 
23,41 
84,26 
35,78 
17,3
2 
200
2 
16,3
0 
11,1
3 
18,6
8 
17,13 
39,64 
13,17 
9,96 
28,41 
40,75 
54,80 
55,10 
56,2
0 
200
3 
28,9
5 
66,9
1 
23,7
2 
11,84 
8,14 
31,39 
18,77 
9,15 
8,24 
16,86 
36,83 
60,1
4 
200
4 
28,8
9 
12,6
5 
5,31 
5,66 
30,93 
22,23 
31,61 
13,01 
14,49 
61,66 
63,15 
16,3
8 
200
5 
18,0
9 
7,60 
5,33 
12,46 
41,77 
59,80 
31,18 
17,38 
86,83 
105,7
1 
32,85 
11,3
4 
200
6 
11,7
3 
16,6
7 
17,8
8 
12,15 
5,35 
3,27 
3,62 
9,01 
18,54 
15,46 
14,01 
25,8
3 
200
7 
19,8
4 
17,3
7 
24,4
5 
61,87 
92,02 
21,64 
18,92 
11,12 
8,06 
21,37 
45,73 
32,8
9 
200
8 
23,7
2 
10,8
4 
11,9
3 
32,92 
30,86 
34,91 
18,66 
24,56 
26,22 
57,18 
63,09 
12,5
8 
200
9 
13,0
1 
13,9
3 
10,3
2 
5,89 
13,57 
21,79 
32,14 
46,96 
72,82 
79,95 
36,58 
31,2
9 
201
0 
52,0
5 
33,2
2 
42,8
3 
79,76 
73,46 
33,19 
25,85 
22,16 
9,05 
14,81 
10,42 
51,7
8 
201
1 
35,2
7 
51,3
6 
33,2
1 
22,96 
10,17 
28,80 
66,66 
80,89 
75,95 
33,38 
20,66 
11,4
8 
201
2 
29,1
0 
19,4
9 
15,1
9 
25,05 
18,17 
37,95 
24,66 
21,89 
7,96 
21,48 
14,32 
9,43 
201
3 
29,7
3 
22,1
5 
49,7
4 
26,85 
24,22 
100,7
9 
52,10 
24,31 
48,55 
30,77 
17,94 
33,4
3 
201
4 
43,6
3 
16,9
1 
32,7
3 
23,54 
39,49 
97,71 
46,96 
15,46 
45,17 
44,56 
18,55 
14,0
5 
201
5 
58,1
8 
33,9
8 
19,3
8 
13,18 
16,79 
42,57 
76,47 
20,63 
26,27 
66,59 
50,57 
69,6
5 
201
6 
39,1
0 
43,5
2 
60,4
0 
27,11 
40,14 
34,11 
22,27 
21,16 
22,61 
28,47 
15,31 
24,7
4 
201
7 
36,9
6 
30,8
6 
19,8
1 
11,40 
41,25 
57,67 
12,11 
13,59 
7,91 
48,13 
54,03 
26,8
5 
201
8 
40,0
4 
17,6
5 
21,9
1 
33,77 
10,80 
15,54 
15,39 
14,03 
22,77 
38,79 
45,11 
18,5
0 
201
9 
10,9
1 
17,4
5 
33,7
3 
23,75 
54,66 
54,56 
13,42 
6,28 
8,33 
6,79 
24,90 
22,1
3
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Vista Alegre                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
8  8  9  7  9        9        7
199
9  23,3
6  24,3
2  13,7
3  20,37  9,22  29,72  44,86  10,66  10,17  48,93  14,19  14,4
3
200
0  14,8
5  14,6
5  16,8
4  13,96  21,19  18,06  46,68  18,35  111,1
0  66,39  18,76  12,1
7
200
1  39,0
5  68,7
0  25,7
0  23,06  26,15  33,63  46,25  22,91  23,41  84,26  35,78  17,3
2
200
2  16,3
0  11,1
3  18,6
8  17,13  39,64  13,17  9,96  28,41  40,75  54,80  55,10  56,2
0
200
3  28,9
5  66,9
1  23,7
2  11,84  8,14  31,39  18,77  9,15  8,24  16,86  36,83  60,1
4
200
4  28,8
9  12,6
5  5,31  5,66  30,93  22,23  31,61  13,01  14,49  61,66  63,15  16,3
8
200
5  18,0
9  7,60  5,33  12,46  41,77  59,80  31,18  17,38  86,83  105,7
1  32,85  11,3
4
200
6  11,7
3  16,6
7  17,8
8  12,15  5,35  3,27  3,62  9,01  18,54  15,46  14,01  25,8
3
200
7  19,8
4  17,3
7  24,4
5  61,87  92,02  21,64  18,92  11,12  8,06  21,37  45,73  32,8
9
200
8  23,7
2  10,8
4  11,9
3  32,92  30,86  34,91  18,66  24,56  26,22  57,18  63,09  12,5
8
200
9  13,0
1  13,9
3  10,3
2  5,89  13,57  21,79  32,14  46,96  72,82  79,95  36,58  31,2
9
201
0  52,0
5  33,2
2  42,8
3  79,76  73,46  33,19  25,85  22,16  9,05  14,81  10,42  51,7
8
201
1  35,2
7  51,3
6  33,2
1  22,96  10,17  28,80  66,66  80,89  75,95  33,38  20,66  11,4
8
201
2  29,1
0  19,4
9  15,1
9  25,05  18,17  37,95  24,66  21,89  7,96  21,48  14,32  9,43
201
3  29,7
3  22,1
5  49,7
4  26,85  24,22  100,7
9  52,10  24,31  48,55  30,77  17,94  33,4
3
201
4  43,6
3  16,9
1  32,7
3  23,54  39,49  97,71  46,96  15,46  45,17  44,56  18,55  14,0
5
201
5  58,1
8  33,9
8  19,3
8  13,18  16,79  42,57  76,47  20,63  26,27  66,59  50,57  69,6
5
201
6  39,1
0  43,5
2  60,4
0  27,11  40,14  34,11  22,27  21,16  22,61  28,47  15,31  24,7
4
201
7  36,9
6  30,8
6  19,8
1  11,40  41,25  57,67  12,11  13,59  7,91  48,13  54,03  26,8
5
201
8  40,0
4  17,6
5  21,9
1  33,77  10,80  15,54  15,39  14,03  22,77  38,79  45,11  18,5
0
201
9  10,9
1  17,4
5  33,7
3  23,75  54,66  54,56  13,42  6,28  8,33  6,79  24,90  22,1
3

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Vista Alegre 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
202
0
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Vista Alegre                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
202
0