A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 049/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 22 de janeiro de 2016. 
 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.001488/2004-01 
 
Assunto: Adequação do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica PCH Pinhal Ralo, com 
Registro Ativo e Aceite conferidos à empresa Hidrelétrica 
Pinhal Ralo Ltda, por meio, respectivamente, dos 
Despachos nº 186, de 15 de março de 2004, e nº 91, de 11 
de janeiro de 2005, c/c Despacho nº 3.807, de 7 de 
outubro de 2009, localizada no município de Pinhão, no 
estado Paraná. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Pinhal Ralo, com 6.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.035365-5.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos à empresa 
Hidrelétrica Pinhal Ralo Ltda (Interessada), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 186, de 15 de março de 
2004, e nº 91, de 12 de janeiro de 2005, c/c Despacho nº 3.807, de 7 de outubro de 2009, localizada no rio Pinhão, 
sub-bacia 65, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, no município de Pinhão, no estado do Paraná. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 15 de março de 2004, o Despacho n° 186 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio 
Pinhão, onde foram identificados 6 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Pinhal Ralo. 
 
3. 
Em 21 de maio de 2004, por meio do Ofício nº 491/2004-SPH/ANEEL, foi conferido o Registro Ativo 
à empresa Hidrelétrica Pinhal Ralo Ltda, o qual foi aceito em 12 de janeiro de 2005 por meio do Despacho nº 91. 
 
4. 
Em 22 de setembro de 2015, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento.  
 
III – DA ANÁLISE 
 
                                                          
1 Por meio da correspondência PR-008/2015, Documento nº 48513.025764/2015-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
FL. 02 da Nota Técnica nº 48/2016–SCG/ANEEL, de 22/01/2016 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela empresa Hidrelétrica Pinhal Ralo Ltda para emissão do 
Despacho de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação 
e exploração da PCH Pinhal Ralo. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição 
de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 186, de 15/03/2004. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH PCH Pinhal Ralo 
PCH Pinhal Ralo 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
25°35'45,47"S 
51°45'1,89"W 
25°35'52,31"S 
51°45'10,68"W 
NA Montante (m) 
842 
843 
NA Jusante (m) 
822 
821,44 
Queda Bruta (m) 
20 
21,56 
Área do Reservatório (km²) 
0,998 
1,57 
Potência (kW) 
5.700 
6.000 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
26,25 
26,31 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
rio Pinhão 
ESTADO: 
PR 
SUB-BACIA: 
65 
DESPACHO: 
186 
DATA: 
15/03/2004 
AUTOR: 
I.R.SPENGLER E CIA LTDA 
POTÊNCIA: 
2.0550 kW 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
6 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamentos 
Coordenadas 
NA Montante (m) 
NA Jusante (m) 
Potência (kW) 
Condição 
PCH Socorro 
25°31'19,48"S 
51°37'18,85"W 
875 
856 
2.950 
Disponível (inventariado) 
PCH Foz do Pinhão 
25°35'20,47"S 
51°47'27,9"W 
821 
809 
3.500 
Disponível (inventariado) 
 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Design Head Engenharia e Construtora Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo.
PCH Pinhal Ralo      Estudos de Inventário    Sumário Executivo  
Localização do barramento    25°35'45,47"S
51°45'1,89"W      25°35'52,31"S
51°45'10,68"W  
NA Montante (m)    842      843  
NA Jusante (m)    822      821,44  
Queda Bruta (m)    20      21,56  
Área do Reservatório (km²)    0,998      1,57  
Potência (kW)    5.700      6.000  
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT    26,25      26,31  
NOME DO RIO:    rio Pinhão          ESTADO:      PR    SUB-BACIA:      65
DESPACHO:    186          DATA:      15/03/2004          
AUTOR:    I.R.SPENGLER E CIA LTDA                          
POTÊNCIA:    2.0550 kW          EIXOS IDENTIFICADOS:      6          
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                              
Aproveitamentos      Coordenadas      NA Montante (m)      NA Jusante (m)    Potência (kW)      Condição  
PCH Socorro    25°31'19,48"S
51°37'18,85"W      875        856    2.950    Disponível (inventariado)    
PCH Foz do Pinhão    25°35'20,47"S
51°47'27,9"W      821        809    3.500    Disponível (inventariado)    
Empresa Projetista:  Design Head Engenharia e Construtora Ltda.      
Responsável Técnico  Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
FL. 03 da Nota Técnica nº 48/2016–SCG/ANEEL, de 22/01/2016 
Alberto de Andrade Pinto 
3018910033 
PR - 025341/D 
Responsável Geral do Projeto  
   Flavio Augustus Burbulhan 
  3020806361 
 SP-92196/D 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Elaine Nogoseke 
2004027523-6 
PR-71420/D 
Estudos geotécnicos 
Alberto de Andrade Pinto 
3018910033 
PR - 025341/D 
Estudos hidrológicos 
Alberto de Andrade Pinto 
3018910033 
PR - 025341/D 
Estudos energéticos 
Alberto de Andrade Pinto 
20153266041 
38628 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não apresentou 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não apresentou 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico.
Flavio Augustus Burbulhan  3020806361  SP-92196/D  Estudos cartográficos e
topográficos
Elaine Nogoseke  2004027523-6  PR-71420/D  Estudos geotécnicos
Alberto de Andrade Pinto  3018910033  PR - 025341/D  Estudos hidrológicos
Alberto de Andrade Pinto  3018910033  PR - 025341/D  Estudos energéticos
Alberto de Andrade Pinto  20153266041  38628  Estruturas extravasoras
  Tipo de licença    Não apresentou
  Número    
  Órgão emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão remanescente    
  Tipo de Licença    Não apresentou
  Número    
  Órgão Emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão remanescente    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
FL. 04 da Nota Técnica nº 48/2016–SCG/ANEEL, de 22/01/2016 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo está entre os valores aceitáveis, conforme partição de 
quedas estabelecida no Despacho nº 91, de 11 de janeiro de 2005. 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Pinhal Ralo 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
1.093 
NOME DO RIO DA USINA: 
rio Pinhão 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
65815000 
Salto Curucaca 
rio Jordão 
2.240 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
64620000 
Rio dos Patos 
Rio dos Patos 
1.086 
65810000 
Guarapuava 
Jordão 
731 
65809000 
ETA - Guarapuava 
Rio das Pedras 
306 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
1.721 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira livre perfil Creager 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
À gravidade 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Alberto de Andrade Pinto 
38628 
Nº DA ART 
201532660413 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
64620000 
Rio dos Patos 
Rio dos Patos 
1.086 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 6.000 kW é 300 kW superior à estimada no inventário. O 
projeto apresentado prevê 3 turbinas de 2.000 kW e 3 geradores de 
potência unitária nominal de 2500 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
10. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no 
trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
                                                          
3 Documento nº 48513.025764/2015-00
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo está entre os valores aceitáveis, conforme partição de
quedas estabelecida no Despacho nº 91, de 11 de janeiro de 2005.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  1.093  NOME DO RIO DA USINA:    rio Pinhão  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
65815000  Salto Curucaca    rio Jordão    2.240
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
64620000  Rio dos Patos    Rio dos Patos    1.086
65810000  Guarapuava    Jordão    731
65809000  ETA - Guarapuava    Rio das Pedras    306
          
          
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):      1.721    TR (anos):    1.000    
TIPO DE VERTEDOURO:      Soleira livre perfil Creager            
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:      À gravidade            
NOME DO RESP. TÉCNICO:      Alberto de Andrade Pinto
38628        Nº DA ART  201532660413  
                  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA                  
CÓDIGO    NOME    RIO    A.D. (em km²):      
64620000    Rio dos Patos    Rio dos Patos    1.086      
Estudos Energéticos  A potência de 6.000 kW é 300 kW superior à estimada no inventário. O
projeto apresentado prevê 3 turbinas de 2.000 kW e 3 geradores de
potência unitária nominal de 2500 kVA, com 0,9 de fator de potência.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
FL. 05 da Nota Técnica nº 48/2016–SCG/ANEEL, de 22/01/2016 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da 
Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença 
Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Pinhal Ralo 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
6000 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
2500 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
2.000 / 3,38 
Rendimento da turbina 
91,50% 
Rendimento do gerador 
96,00% 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
1,50% 
Indisponibilidade programada (%) 
1,50% 
Perdas hidraúlicas nominais (m) 
0,94 
Queda bruta nominal (m) 
21,56 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
2,62% 
Consumo Interno (kW médio) 
75 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
1,511 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
12. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 395, de 4 de dezembro de 1998, o processo seria 
sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade de emissão de algum ato 
referente à aprovação do projeto apresentado pela empresa Hidrelétrica Pinhal Ralo Ltda. 
 
13. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse sentido. O 
Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI-PCH), etapa já 
cumprida pelo empreendedor. 
 
14. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, do Sumário 
Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Pinhal Ralo, nos termos da REN 395/1998, 
quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
 
15. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e que o 
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, conforme excerto a 
seguir transcrito:  
 
 
 
 [...]
PCH Pinhal Ralo  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  6000
Número de Unidades Geradoras  3
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  2500 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  2.000 / 3,38
Rendimento da turbina  91,50%
Rendimento do gerador  96,00%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  1,50%
Indisponibilidade programada (%)  1,50%
Perdas hidraúlicas nominais (m)  0,94
Queda bruta nominal (m)  21,56
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  2,62%
Consumo Interno (kW médio)  75
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  1,511
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
FL. 06 da Nota Técnica nº 48/2016–SCG/ANEEL, de 22/01/2016 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores do potencial 
hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso do potencial 
hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro da Adequabilidade do 
Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos 
órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação dessas ações, quando couber, imediatamente 
após a publicação do DRI-PCH previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da ANEEL, caso o 
interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério 
da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]  
 
16. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o 
DRS-PCH referente à PCH Pinhal Ralo à empresa Hidrelétrica Pinhal Ralo Ltda, bem como o encaminhamento de 
Ofício ao Instituto das Águas do Paraná, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 395, de 4 de dezembro de 1998; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à PCH Pinhal Ralo sob a titularidade da empresa Hidrelétrica Pinhal Ralo Ltda.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
FL. 07 da Nota Técnica nº 48/2016–SCG/ANEEL, de 22/01/2016 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
19. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar Ofício ao Instituto de Águas do Paraná, para fins da emissão da 
DRDH. 
 
 
 
MARCELO MARQUEZ FRANCO 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
FL. 08 da Nota Técnica nº 48/2016–SCG/ANEEL, de 22/01/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Pinhal Ralo 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1931 
28,54 
14,18 
12,46 
8,66 
68,73 
67,14 
38,92 
15,77 
35,21 
27,12 
15,37 
18,64 
1932 
19,52 
27,48 
39,09 
76,11 
42,27 
51,29 
28,36 
20,76 
34,85 
61,14 
19,52 
23,94 
1933 
10,51 
11,26 
12,15 
6,98 
8,17 
4,99 
5,83 
3,67 
7,77 
16,52 
12,99 
7,07 
1934 
10,12 
20,76 
17,32 
23,24 
17,58 
10,12 
8,22 
7,29 
9,06 
19,17 
8,61 
18,82 
1935 
9,98 
7,60 
15,46 
10,95 
6,98 
23,24 
25,00 
45,28 
54,42 
136,94 
34,50 
23,06 
1936 
44,39 
14,97 
9,50 
7,02 
13,74 
120,55 
23,24 
43,51 
36,09 
28,89 
22,53 
14,80 
1937 
20,58 
15,24 
23,77 
21,29 
15,46 
12,24 
8,61 
11,44 
12,28 
37,50 
52,65 
21,82 
1938 
18,46 
41,39 
14,53 
16,03 
43,69 
75,58 
91,62 
21,29 
17,32 
15,33 
14,80 
10,12 
1939 
11,84 
14,84 
25,71 
17,14 
26,24 
19,17 
25,71 
10,47 
19,35 
14,14 
51,11 
74,52 
1940 
27,03 
18,16 
11,18 
25,40 
23,81 
14,27 
10,47 
9,23 
9,94 
8,53 
11,26 
13,87 
1941 
21,56 
44,35 
20,58 
15,15 
20,98 
25,93 
17,36 
43,38 
22,57 
23,85 
28,62 
28,27 
1942 
16,74 
34,41 
26,28 
33,31 
24,34 
30,70 
31,54 
22,93 
16,96 
18,20 
9,50 
7,11 
1943 
8,00 
12,90 
10,29 
6,54 
5,48 
23,81 
16,87 
27,79 
23,06 
27,21 
19,66 
10,20 
1944 
17,01 
10,25 
26,02 
11,44 
5,26 
4,37 
3,93 
3,00 
7,73 
5,48 
16,96 
15,37 
1945 
5,04 
9,32 
15,59 
6,94 
4,77 
7,95 
30,92 
9,94 
8,53 
13,52 
11,35 
11,49 
1946 
22,62 
77,48 
57,65 
23,90 
18,64 
27,21 
51,33 
20,10 
19,39 
39,18 
27,25 
31,05 
1947 
23,28 
33,22 
26,68 
15,55 
11,00 
28,89 
21,07 
30,70 
58,57 
51,46 
20,36 
22,84 
1948 
18,20 
25,18 
22,44 
17,27 
23,28 
18,77 
13,03 
36,00 
16,30 
22,13 
29,82 
8,92 
1949 
9,10 
5,30 
9,89 
22,93 
18,07 
22,93 
9,89 
8,92 
7,51 
10,14 
7,55 
6,80 
1950 
22,71 
26,42 
35,91 
13,87 
16,12 
11,97 
15,90 
8,48 
12,63 
44,84 
24,69 
13,34 
1951 
22,84 
31,72 
37,68 
11,40 
7,69 
8,70 
9,14 
6,18 
4,73 
36,80 
43,47 
27,87 
1952 
13,56 
11,62 
8,75 
15,15 
5,61 
25,84 
15,73 
9,72 
38,43 
56,01 
35,74 
16,12 
1953 
17,18 
18,11 
13,12 
20,23 
20,76 
19,48 
11,18 
6,85 
34,81 
40,46 
53,58 
32,38 
1954 
53,10 
25,44 
21,29 
13,74 
89,72 
59,32 
32,78 
18,86 
24,07 
44,79 
24,16 
15,33 
1955 
11,40 
8,92 
10,60 
14,89 
40,20 
98,59 
76,33 
35,56 
28,40 
11,53 
13,91 
10,91 
1956 
14,44 
15,11 
11,79 
47,66 
43,95 
31,63 
23,06 
44,62 
23,72 
14,93 
8,00 
5,08 
1957 
14,49 
21,29 
13,08 
11,26 
11,84 
30,13 
59,59 
91,97 
136,54 
41,39 
20,85 
23,41 
1958 
13,74 
8,30 
13,87 
7,42 
5,57 
9,14 
9,63 
19,30 
49,08 
29,55 
25,58 
26,28 
1959 
22,44 
25,66 
14,36 
13,52 
16,56 
25,13 
16,34 
17,32 
21,82 
17,45 
10,91 
7,64 
1960 
6,98 
15,81 
12,15 
17,49 
14,67 
21,56 
14,62 
37,72 
54,07 
40,02 
45,50 
17,54 
1961 
11,75 
12,94 
53,27 
32,60 
29,33 
29,60 
14,53 
7,91 
23,94 
25,53 
53,89 
28,62 
1962 
13,78 
26,86 
30,61 
12,90 
10,03 
10,82 
8,75 
6,41 
15,42 
51,15 
23,01 
21,64 
1963 
13,43 
25,49 
32,51 
21,42 
8,35 
6,85 
4,37 
3,84 
5,17 
37,90 
58,18 
36,22 
1964 
13,61 
11,93 
17,10 
39,58 
26,55 
43,47 
33,13 
47,80 
39,49 
22,97 
11,66 
18,77 
1965 
12,32 
19,26 
20,10 
13,21 
65,69 
24,25 
56,06 
28,67 
20,76 
56,45 
43,51 
29,38 
1966 
23,90 
54,16 
32,56 
11,84 
8,30 
10,78 
18,42 
9,10 
17,45 
47,97 
31,58 
21,64 
1967 
21,82 
27,43 
30,08 
16,08 
6,89 
20,76 
16,26 
14,71 
18,60 
15,20 
13,78 
18,91 
1968 
14,67 
10,03 
7,55 
11,18 
10,07 
7,16 
5,30 
5,17 
4,51 
11,44 
16,39 
11,22 
1969 
25,49 
18,33 
16,48 
28,49 
21,91 
42,19 
30,88 
13,21 
11,40 
31,36 
30,88 
16,56 
1970 
14,14 
11,93 
15,64 
12,81 
17,14 
48,81 
52,48 
13,52 
16,21 
26,64 
11,44 
29,95 
1971 
66,22 
34,01 
23,94 
22,26 
54,69 
51,51 
51,77 
18,55 
26,33 
28,85 
12,72 
15,02
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Pinhal Ralo                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1931  28,54  14,18  12,46  8,66  68,73  67,14  38,92  15,77  35,21  27,12  15,37  18,64
1932  19,52  27,48  39,09  76,11  42,27  51,29  28,36  20,76  34,85  61,14  19,52  23,94
1933  10,51  11,26  12,15  6,98  8,17  4,99  5,83  3,67  7,77  16,52  12,99  7,07
1934  10,12  20,76  17,32  23,24  17,58  10,12  8,22  7,29  9,06  19,17  8,61  18,82
1935  9,98  7,60  15,46  10,95  6,98  23,24  25,00  45,28  54,42  136,94  34,50  23,06
1936  44,39  14,97  9,50  7,02  13,74  120,55  23,24  43,51  36,09  28,89  22,53  14,80
1937  20,58  15,24  23,77  21,29  15,46  12,24  8,61  11,44  12,28  37,50  52,65  21,82
1938  18,46  41,39  14,53  16,03  43,69  75,58  91,62  21,29  17,32  15,33  14,80  10,12
1939  11,84  14,84  25,71  17,14  26,24  19,17  25,71  10,47  19,35  14,14  51,11  74,52
1940  27,03  18,16  11,18  25,40  23,81  14,27  10,47  9,23  9,94  8,53  11,26  13,87
1941  21,56  44,35  20,58  15,15  20,98  25,93  17,36  43,38  22,57  23,85  28,62  28,27
1942  16,74  34,41  26,28  33,31  24,34  30,70  31,54  22,93  16,96  18,20  9,50  7,11
1943  8,00  12,90  10,29  6,54  5,48  23,81  16,87  27,79  23,06  27,21  19,66  10,20
1944  17,01  10,25  26,02  11,44  5,26  4,37  3,93  3,00  7,73  5,48  16,96  15,37
1945  5,04  9,32  15,59  6,94  4,77  7,95  30,92  9,94  8,53  13,52  11,35  11,49
1946  22,62  77,48  57,65  23,90  18,64  27,21  51,33  20,10  19,39  39,18  27,25  31,05
1947  23,28  33,22  26,68  15,55  11,00  28,89  21,07  30,70  58,57  51,46  20,36  22,84
1948  18,20  25,18  22,44  17,27  23,28  18,77  13,03  36,00  16,30  22,13  29,82  8,92
1949  9,10  5,30  9,89  22,93  18,07  22,93  9,89  8,92  7,51  10,14  7,55  6,80
1950  22,71  26,42  35,91  13,87  16,12  11,97  15,90  8,48  12,63  44,84  24,69  13,34
1951  22,84  31,72  37,68  11,40  7,69  8,70  9,14  6,18  4,73  36,80  43,47  27,87
1952  13,56  11,62  8,75  15,15  5,61  25,84  15,73  9,72  38,43  56,01  35,74  16,12
1953  17,18  18,11  13,12  20,23  20,76  19,48  11,18  6,85  34,81  40,46  53,58  32,38
1954  53,10  25,44  21,29  13,74  89,72  59,32  32,78  18,86  24,07  44,79  24,16  15,33
1955  11,40  8,92  10,60  14,89  40,20  98,59  76,33  35,56  28,40  11,53  13,91  10,91
1956  14,44  15,11  11,79  47,66  43,95  31,63  23,06  44,62  23,72  14,93  8,00  5,08
1957  14,49  21,29  13,08  11,26  11,84  30,13  59,59  91,97  136,54  41,39  20,85  23,41
1958  13,74  8,30  13,87  7,42  5,57  9,14  9,63  19,30  49,08  29,55  25,58  26,28
1959  22,44  25,66  14,36  13,52  16,56  25,13  16,34  17,32  21,82  17,45  10,91  7,64
1960  6,98  15,81  12,15  17,49  14,67  21,56  14,62  37,72  54,07  40,02  45,50  17,54
1961  11,75  12,94  53,27  32,60  29,33  29,60  14,53  7,91  23,94  25,53  53,89  28,62
1962  13,78  26,86  30,61  12,90  10,03  10,82  8,75  6,41  15,42  51,15  23,01  21,64
1963  13,43  25,49  32,51  21,42  8,35  6,85  4,37  3,84  5,17  37,90  58,18  36,22
1964  13,61  11,93  17,10  39,58  26,55  43,47  33,13  47,80  39,49  22,97  11,66  18,77
1965  12,32  19,26  20,10  13,21  65,69  24,25  56,06  28,67  20,76  56,45  43,51  29,38
1966  23,90  54,16  32,56  11,84  8,30  10,78  18,42  9,10  17,45  47,97  31,58  21,64
1967  21,82  27,43  30,08  16,08  6,89  20,76  16,26  14,71  18,60  15,20  13,78  18,91
1968  14,67  10,03  7,55  11,18  10,07  7,16  5,30  5,17  4,51  11,44  16,39  11,22
1969  25,49  18,33  16,48  28,49  21,91  42,19  30,88  13,21  11,40  31,36  30,88  16,56
1970  14,14  11,93  15,64  12,81  17,14  48,81  52,48  13,52  16,21  26,64  11,44  29,95
1971  66,22  34,01  23,94  22,26  54,69  51,51  51,77  18,55  26,33  28,85  12,72  15,02

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
FL. 09 da Nota Técnica nº 48/2016–SCG/ANEEL, de 22/01/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Pinhal Ralo 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1972 
18,99 
34,41 
25,00 
21,60 
8,39 
25,27 
34,15 
49,87 
78,58 
58,97 
22,93 
25,89 
1973 
46,91 
40,86 
20,23 
18,24 
28,58 
36,93 
42,23 
39,31 
54,20 
51,99 
35,78 
17,05 
1974 
25,58 
28,09 
23,50 
12,63 
8,22 
18,91 
19,57 
14,89 
24,65 
16,08 
17,27 
16,70 
1975 
15,99 
22,35 
17,89 
11,62 
9,41 
13,12 
10,87 
18,29 
31,05 
71,34 
36,13 
55,84 
1976 
32,38 
20,54 
19,75 
21,69 
20,72 
52,52 
20,67 
36,66 
33,00 
21,47 
31,23 
32,03 
1977 
27,43 
23,72 
22,71 
17,89 
8,53 
15,20 
12,19 
11,40 
12,06 
19,22 
21,16 
17,49 
1978 
7,73 
4,59 
6,49 
3,67 
4,06 
6,10 
31,80 
22,17 
19,66 
10,47 
15,15 
13,16 
1979 
14,14 
12,02 
11,40 
7,16 
44,22 
14,89 
11,57 
22,57 
40,33 
58,13 
57,07 
33,66 
1980 
32,47 
20,85 
20,85 
12,02 
23,19 
21,29 
33,93 
33,75 
57,91 
35,34 
21,64 
37,37 
1981 
39,45 
37,81 
18,29 
18,86 
17,63 
15,73 
12,32 
8,26 
7,55 
25,05 
22,66 
53,63 
1982 
21,87 
13,74 
8,53 
4,51 
4,64 
45,15 
92,98 
27,70 
13,25 
54,82 
119,14 
66,70 
1983 
48,90 
29,99 
47,27 
45,37 
136,94 
87,07 
191,45 
28,89 
62,86 
60,96 
38,74 
20,72 
1984 
14,58 
15,06 
21,03 
22,40 
28,49 
48,33 
22,97 
44,66 
29,42 
20,89 
46,82 
44,00 
1985 
15,24 
21,38 
16,08 
39,76 
17,05 
11,18 
15,15 
8,44 
9,23 
5,21 
5,83 
3,40 
1986 
7,64 
18,55 
16,52 
17,01 
32,64 
27,08 
9,54 
13,56 
17,05 
16,12 
16,03 
30,35 
1987 
14,93 
25,09 
10,78 
17,01 
119,05 
46,34 
27,61 
16,96 
10,20 
18,73 
20,54 
19,66 
1988 
13,61 
16,70 
15,11 
16,65 
59,15 
37,68 
17,58 
8,53 
6,18 
6,01 
4,51 
4,73 
1989 
27,52 
47,27 
29,55 
20,50 
41,70 
12,81 
18,91 
33,70 
65,91 
37,86 
20,19 
14,97 
1990 
55,26 
22,35 
12,85 
25,36 
28,62 
49,16 
45,50 
46,47 
53,71 
63,92 
35,34 
18,82 
1991 
9,01 
7,86 
5,65 
11,35 
8,92 
37,81 
23,46 
14,05 
7,16 
19,75 
22,66 
27,12 
1992 
20,01 
16,61 
17,76 
18,86 
97,80 
83,97 
37,72 
42,10 
33,75 
35,29 
30,88 
19,70 
1993 
21,51 
24,69 
18,73 
17,67 
55,48 
28,93 
31,27 
19,30 
35,25 
78,58 
21,07 
50,53 
1994 
18,24 
28,71 
13,61 
11,04 
22,00 
45,41 
43,11 
18,69 
9,32 
16,74 
30,08 
29,46 
1995 
141,02 
44,45 
25,75 
16,05 
13,48 
17,50 
47,63 
14,83 
36,36 
44,06 
23,01 
19,98 
1996 
42,39 
58,86 
58,90 
31,47 
14,67 
17,69 
31,23 
18,56 
30,92 
72,84 
45,60 
39,86 
1997 
43,11 
71,03 
21,89 
13,44 
12,09 
27,24 
38,32 
25,14 
32,23 
101,60 
82,33 
54,46 
1998 
41,71 
26,76 
57,33 
134,62 
37,89 
21,76 
39,48 
50,70 
83,75 
93,25 
21,33 
21,96 
1999 
32,10 
42,85 
23,52 
25,16 
22,28 
57,64 
68,96 
14,69 
17,91 
15,85 
12,83 
15,94 
2000 
30,51 
68,97 
26,57 
14,14 
11,55 
21,14 
25,57 
17,37 
87,68 
48,26 
11,84 
19,01 
2001 
37,86 
46,21 
26,91 
20,19 
23,54 
27,36 
28,29 
21,19 
25,73 
52,09 
21,12 
18,67 
2002 
33,02 
22,02 
18,24 
12,69 
26,66 
16,38 
14,25 
18,64 
31,22 
26,06 
29,36 
29,78 
2003 
28,90 
39,12 
24,17 
16,07 
13,84 
20,48 
27,63 
15,12 
14,25 
23,61 
27,34 
27,50
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Pinhal Ralo                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1972  18,99  34,41  25,00  21,60  8,39  25,27  34,15  49,87  78,58  58,97  22,93  25,89
1973  46,91  40,86  20,23  18,24  28,58  36,93  42,23  39,31  54,20  51,99  35,78  17,05
1974  25,58  28,09  23,50  12,63  8,22  18,91  19,57  14,89  24,65  16,08  17,27  16,70
1975  15,99  22,35  17,89  11,62  9,41  13,12  10,87  18,29  31,05  71,34  36,13  55,84
1976  32,38  20,54  19,75  21,69  20,72  52,52  20,67  36,66  33,00  21,47  31,23  32,03
1977  27,43  23,72  22,71  17,89  8,53  15,20  12,19  11,40  12,06  19,22  21,16  17,49
1978  7,73  4,59  6,49  3,67  4,06  6,10  31,80  22,17  19,66  10,47  15,15  13,16
1979  14,14  12,02  11,40  7,16  44,22  14,89  11,57  22,57  40,33  58,13  57,07  33,66
1980  32,47  20,85  20,85  12,02  23,19  21,29  33,93  33,75  57,91  35,34  21,64  37,37
1981  39,45  37,81  18,29  18,86  17,63  15,73  12,32  8,26  7,55  25,05  22,66  53,63
1982  21,87  13,74  8,53  4,51  4,64  45,15  92,98  27,70  13,25  54,82  119,14  66,70
1983  48,90  29,99  47,27  45,37  136,94  87,07  191,45  28,89  62,86  60,96  38,74  20,72
1984  14,58  15,06  21,03  22,40  28,49  48,33  22,97  44,66  29,42  20,89  46,82  44,00
1985  15,24  21,38  16,08  39,76  17,05  11,18  15,15  8,44  9,23  5,21  5,83  3,40
1986  7,64  18,55  16,52  17,01  32,64  27,08  9,54  13,56  17,05  16,12  16,03  30,35
1987  14,93  25,09  10,78  17,01  119,05  46,34  27,61  16,96  10,20  18,73  20,54  19,66
1988  13,61  16,70  15,11  16,65  59,15  37,68  17,58  8,53  6,18  6,01  4,51  4,73
1989  27,52  47,27  29,55  20,50  41,70  12,81  18,91  33,70  65,91  37,86  20,19  14,97
1990  55,26  22,35  12,85  25,36  28,62  49,16  45,50  46,47  53,71  63,92  35,34  18,82
1991  9,01  7,86  5,65  11,35  8,92  37,81  23,46  14,05  7,16  19,75  22,66  27,12
1992  20,01  16,61  17,76  18,86  97,80  83,97  37,72  42,10  33,75  35,29  30,88  19,70
1993  21,51  24,69  18,73  17,67  55,48  28,93  31,27  19,30  35,25  78,58  21,07  50,53
1994  18,24  28,71  13,61  11,04  22,00  45,41  43,11  18,69  9,32  16,74  30,08  29,46
1995  141,02  44,45  25,75  16,05  13,48  17,50  47,63  14,83  36,36  44,06  23,01  19,98
1996  42,39  58,86  58,90  31,47  14,67  17,69  31,23  18,56  30,92  72,84  45,60  39,86
1997  43,11  71,03  21,89  13,44  12,09  27,24  38,32  25,14  32,23  101,60  82,33  54,46
1998  41,71  26,76  57,33  134,62  37,89  21,76  39,48  50,70  83,75  93,25  21,33  21,96
1999  32,10  42,85  23,52  25,16  22,28  57,64  68,96  14,69  17,91  15,85  12,83  15,94
2000  30,51  68,97  26,57  14,14  11,55  21,14  25,57  17,37  87,68  48,26  11,84  19,01
2001  37,86  46,21  26,91  20,19  23,54  27,36  28,29  21,19  25,73  52,09  21,12  18,67
2002  33,02  22,02  18,24  12,69  26,66  16,38  14,25  18,64  31,22  26,06  29,36  29,78
2003  28,90  39,12  24,17  16,07  13,84  20,48  27,63  15,12  14,25  23,61  27,34  27,50