A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
Nota Técnica nº 874/2016-SCG/ANEEL 
 
Em 6 de dezembro de 2016. 
 
 
Processo nº: 48100.002253/1995-32 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica PCH Boa Vista II, com autorização conferida à 
IENER Energia Ltda., por meio da Portaria DNAEE nº 435, 
de 3 de dezembro de 1996, c/c Resolução Autorizativa nº 
5.857, de 31 de maio de 2016, localizada nos municípios 
de Prudentópolis e Turvo, no estado do Paraná. 
 
 
I – DO OBJETO 
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Boa Vista II, com 24.0001 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.000273-9.01, com autorização conferida à IENER Energia Ltda. 
(IENER), por meio da Portaria DNAEE nº 435, de 3 de dezembro de 1996, c/c Resolução Autorizativa nº 5.857, de 31 
de maio de 2016, localizada no rio Marrecas, sub-bacia 64, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, nos municípios de 
Prudentópolis e Turvo, no estado do Paraná. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 3 de dezembro de 1996, por meio da Portaria DNAEE nº 435 foi conferida a autorização para 
explorar a PCH Boa Vista II à IBEMA – Companhia Brasileira de Papel. 
 
3. 
Em 08/10/2002, o Despacho n° 627 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio Marrecas e 
seu afluente o rio Cachoeira, onde foram identificados 7 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Boa 
Vista II. 
 
4. 
Em 31 de maio de 2016, foi emitida a Resolução Autorizativa transferindo a titularidade da PCH Boa 
Vista II da IBEMA – companhia Brasileira de Papel para a IENER. 
 
5. 
Em 15 de setembro de 2016, a interessada protocolou2 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento. Sendo protocolada uma retificação3 em 18 de novembro de 2016. 
 
 
III – DA ANÁLISE 
 
                                                          
1 O valor de 24.000 kW é a soma da potência instalada da Casa de Força 1 (12.000 kW) com a Casa de Força 2 (12.000 kW). 
2 Documento nº 48513.009438/2016-00. 
3 Documento nº 48513.030269/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 874/2016–SCG/ANEEL, de 6/12/2016 
6. 
Trata-se da solicitação formulada por IENER para emissão do Despacho de Registro de 
Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH Boa 
Vista II. 
 
7. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado, 
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015: 
 
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o 
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não 
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA, 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas 
do empreendimento. 
 
8. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
9. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 627, de 08/10/2002. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Boa Vista II 
PCH Boa Vista II 
Estudos de 
Inventário 
Sumário Executivo – Casa 
de Força 1 
Sumário Executivo – 
Casa de Força 2 
Localização do Barramento 
24°56'24"S 
51°03'07"W 
24°56'28"S 
51°23'03"W 
24°56'28"S 
51°23'03"W 
NA Montante (m)4 
845,10 
845,10 
845,10 
NA Jusante (m) 5 
639,46 
639,40 
635,24 
Queda Bruta (m) 
205,64 
205,70 
209,86 
Área do Reservatório (km²) 
0,012 
0,091 
0,091 
Potência (kW) 
16.000 
12.000 
12.000 
Energia Média (kWméd) 
6.980 
6.881 
6.881 
Vazão QMLT6 (m³/s) 
10,60 
11,09 
11,09 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Marrecas e seu afluente o rio 
Cachoeira 
ESTADO: 
PR 
SUB-
BACIA: 
64 
DESPACHO: 
627 
DATA: 
08/10/2002 
AUTOR: 
Mega Construções Ltda. 
POTÊNCIA: 
54.700 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
7 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
                                                          
4 Vide Documento nº 48513.020765 
5 Vide Documento nº 48513.020765 
6 Vazão Média de Longo Termo.
PCH Boa Vista II    Estudos de      Sumário Executivo – Casa      Sumário Executivo –  
    Inventário      de Força 1      Casa de Força 2  
Localização do Barramento  24°56'24"S
51°03'07"W      24°56'28"S
51°23'03"W      24°56'28"S
51°23'03"W    
NA Montante (m)4  845,10      845,10      845,10    
NA Jusante (m) 5  639,46      639,40      635,24    
Queda Bruta (m)  205,64      205,70      209,86    
Área do Reservatório (km²)  0,012      0,091      0,091    
Potência (kW)  16.000      12.000      12.000    
Energia Média (kWméd)  6.980      6.881      6.881    
Vazão Q 6 (m³/s)
MLT  10,60      11,09      11,09    
NOME DO RIO:  Marrecas e seu afluente o rio
Cachoeira  ESTADO:  PR  SUB-
BACIA:  64
DESPACHO:  627  DATA:  08/10/2002    
AUTOR:  Mega Construções Ltda.        
POTÊNCIA:  54.700 kW  EIXOS
IDENTIFICADOS:  7    
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise          

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 874/2016–SCG/ANEEL, de 6/12/2016 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
CGH Cabeceiras 
29°59'44"S 
51°23'18"W 
871 
856 
1,36 
Disponível 
(inventariado) 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Confluência 
24°55'19,46"S 
51°23'55,06"W 
635 
528,9 
270 
PB Aprovado 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
10. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Estelar Engenheiros Associados 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Nelson Dornelas 
4823802-1 
019403-3 
Responsável Geral do Projeto 
Flávio Augustus Burbulhan 
20133474358 
7604 
Estudos cartográficos e topográficos 
Erik Wunder 
4824028-0 
074327-0 
Estudos geotécnicos 
Rodrigo Kern 
4825824-9 
079175-9 
Estudos hidrológicos 
Nelson Dornelas 
4823802-1 
019403-3 
Estudos energéticos 
Nelson Dornelas 
4823802-1 
019403-3 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Documento não emitido 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Documento não emitido 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
Aproveitamento a
montante      Coordenadas da Casa de      NA Montante      NA Jusante      Potência  Condição
      Força      (m)      (m)      (kW)  
CGH Cabeceiras    29°59'44"S
51°23'18"W      871      856      1,36    Disponível
(inventariado)
Aproveitamento a
jusante      Coordenadas do Limite      NA Montante      NA Jusante      Potência  Condição
      Máximo do Reservatório      (m)      (m)      (kW)  
PCH Confluência    24°55'19,46"S
51°23'55,06"W      635      528,9      270    PB Aprovado
Empresa Projetista:  Estelar Engenheiros Associados      
Responsável Técnico  Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Nelson Dornelas  4823802-1  019403-3    Responsável Geral do Projeto
Flávio Augustus Burbulhan  20133474358  7604    Estudos cartográficos e topográficos
Erik Wunder  4824028-0  074327-0    Estudos geotécnicos
Rodrigo Kern  4825824-9  079175-9    Estudos hidrológicos
Nelson Dornelas  4823802-1  019403-3    Estudos energéticos
Nelson Dornelas  4823802-1  019403-3    Estruturas extravasoras
Tipo de licença  Documento não emitido
Número  
Órgão emissor  
Data de emissão  
Validade  
Vazão remanescente  
Tipo de Licença    Documento não emitido
Número    
Órgão Emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão de usos consuntivos    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 874/2016–SCG/ANEEL, de 6/12/2016 
 
11. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico. 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais7 
A queda do Sumário Executivo é superior, mas os níveis operacionais não interferem 
em outros aproveitamentos. A ampliação da queda é consequência da implantação da 
casa de força nº 2 com a finalidade de aproveitar a queda remanescente do Inventário, 
visando o aproveitamento ótimo. 
 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Boa Vista II 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
442 
NOME DO RIO DA USINA: 
Marrecas 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
64630100 
IBEMA - Marrecas 
Marrecas 
472 
 
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
64630000 
IBEMA – PCH Boa Vista II 
Marrecas 
442 
64634000 
PCH Cachoeira Jusante 
Cachoeira 
337 
64620000 
Rio dos Patos 
Patos 
1.090 
64625000 
Tereza Cristina 
Ivaí 
3.560 
64645000 
Porto Espanhol 
Ivaí 
8.540 
 
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
484 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Concreto 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Nelson Dornelas 
Nº DA 
ART8 
4823802-1 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
64620000 
Rio dos Patos 
Patos 
1.090 
 
                                                          
7 Vide Documento nº 48513.020765 
8 Documento nº 48513.009438/2016-00
Queda e níveis operacionais7  A queda do Sumário Executivo é superior, mas os níveis operacionais não interferem
em outros aproveitamentos. A ampliação da queda é consequência da implantação da
casa de força nº 2 com a finalidade de aproveitar a queda remanescente do Inventário,
visando o aproveitamento ótimo.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  442  NOME DO RIO DA USINA:    Marrecas  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
64630100  IBEMA - Marrecas    Marrecas    472
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
64630000  IBEMA – PCH Boa Vista II    Marrecas    442
64634000  PCH Cachoeira Jusante    Cachoeira    337
64620000  Rio dos Patos    Patos    1.090
64625000  Tereza Cristina    Ivaí    3.560
64645000  Porto Espanhol    Ivaí    8.540
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    484    TR (anos):    1.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira Livre          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Concreto          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Nelson Dornelas        Nº DA
ART8  4823802-1
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
64620000  Rio dos Patos    Patos    1.090    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 874/2016–SCG/ANEEL, de 6/12/2016 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 24.000 kW é superior à estimada no inventário, em virtude da 
implantação da Casa de Força nº 2 e com o aproveitamento de queda 
remanescente, visando o aproveitamento ótimo. O projeto apresentado prevê 
2 casas de força, sendo a Casa de Força nº 1 com 3 turbinas de 4.124 kW e 3 
geradores de potência unitária nominal de 5.000 kVA, com 0,9 de fator de 
potência e a Casa de Força nº 2 com 2 turbinas de 6.275 kW e 2 geradores de 
potência unitária nominal de 6.667 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
12. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
13. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Boa Vista II 
Sumário Executivo 
– Casa de Força 1 
Sumário Executivo 
– Casa de Força 2 
Coordenadas do eixo do barramento 
24°56'28"S 
51°23'03"W 
24°56'28"S 
51°23'03"W 
Coordenadas da casa de força 
24°55'24"S 
51°23'47"W 
24º55’23”S 
51º23’51”W 
Potência Instalada Total (kW) 
12.0009 
12.000 
Número de Unidades Geradoras 
3 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
5.000 
6.667 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,9 
0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
4.124 
6.275 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
1,13 
1,67 
Rendimento nominal por turbina (%) 
91,80 
92,50 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,00 
96,00 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 
1,92 
1,92 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
3,28 
3,28 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
4,09 
3,00 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
205,70 
209,86 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
2,07 
1,76 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
17 
15 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0,66 
0,66 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0 
0 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
                                                          
9 Potência informada pelo empreendedor
Estudos Energéticos  A potência de 24.000 kW é superior à estimada no inventário, em virtude da
implantação da Casa de Força nº 2 e com o aproveitamento de queda
remanescente, visando o aproveitamento ótimo. O projeto apresentado prevê
2 casas de força, sendo a Casa de Força nº 1 com 3 turbinas de 4.124 kW e 3
geradores de potência unitária nominal de 5.000 kVA, com 0,9 de fator de
potência e a Casa de Força nº 2 com 2 turbinas de 6.275 kW e 2 geradores de
potência unitária nominal de 6.667 kVA, com 0,9 de fator de potência.
PCH Boa Vista II  Sumário Executivo
– Casa de Força 1  Sumário Executivo
– Casa de Força 2
Coordenadas do eixo do barramento  24°56'28"S
51°23'03"W  24°56'28"S
51°23'03"W
Coordenadas da casa de força  24°55'24"S
51°23'47"W  24º55’23”S
51º23’51”W
Potência Instalada Total (kW)  12.0009  12.000
Número de Unidades Geradoras  3  2
Potência instalada por gerador (kVA)  5.000  6.667
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,9  0,90
Potência instalada por turbina (kW)  4.124  6.275
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  1,13  1,67
Rendimento nominal por turbina (%)  91,80  92,50
Rendimento nominal por gerador (%)  97,00  96,00
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)  1,92  1,92
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  3,28  3,28
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  4,09  3,00
H : Queda bruta nominal (m)
b  205,70  209,86
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  2,07  1,76
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  17  15
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0,66  0,66
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0  0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo  

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 874/2016–SCG/ANEEL, de 6/12/2016 
 
14. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Boa Vista II conforme solicitado por IENER Energia Ltda., bem como o encaminhamento de 
documento ao Instituto das Águas do Paraná, para fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o 
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
15. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
16. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Boa Vista II de titularidade da IENER Energia Ltda. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
17. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento ao Instituto de Águas do Paraná, para fins da emissão 
da DRDH. 
 
 
 
YURI FERREIRA GOMES DIAS 
Especialista em Regulação 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 874/2016–SCG/ANEEL, de 6/12/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Boa Vista II 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1931 
9,77 
3,46 
2,08 
2,48 
19,16 
30,17 
8,79 
4,2 
17,98 
5,56 
8,12 
11,36 
1932 
6,11 
11,28 
11,33 
31,53 
6,77 
14,82 
6,3 
7,35 
8,6 
21,21 
13,13 
9 
1933 
2,75 
5,42 
6,1 
1,32 
0,55 
0,34 
0,4 
0,23 
0,6 
2,32 
2,7 
1,13 
1934 
10,07 
20,02 
6,4 
4,43 
2,05 
2,32 
2,43 
0,86 
1,27 
4,62 
1,07 
8,48 
1935 
3,51 
1,3 
11,43 
1,93 
0,43 
8,17 
9,12 
25,19 
28,2 
48,29 
8,27 
9,83 
1936 
17,86 
3,66 
2,16 
1,03 
1,09 
3,94 
0,96 
8,17 
16,65 
10,37 
7,19 
7,51 
1937 
12,33 
5,11 
17,44 
11,98 
5,59 
3,92 
2,62 
6,55 
3,28 
19,18 
30,69 
4,52 
1938 
13,15 
11,01 
5,95 
6,78 
18,67 
27,79 
23,85 
7,51 
7 
7,08 
6,7 
5,33 
1939 
4,27 
11,03 
12,6 
3,85 
11,53 
6,82 
6,18 
2,62 
5,73 
2,92 
37,02 
20,88 
1940 
6,16 
6,46 
3,08 
2,75 
3,8 
1,58 
1,17 
3,03 
1,85 
3,05 
4,09 
3,11 
1941 
5,7 
25,99 
14,01 
9,71 
8,5 
9,73 
7,25 
26,4 
11,91 
14,08 
11,48 
16,4 
1942 
8,17 
17,12 
6,47 
7,91 
6,48 
20,28 
14,4 
6,85 
9,76 
9,21 
3,15 
2,45 
1943 
3,74 
7,22 
6,85 
2,72 
2,62 
10,18 
4,21 
3,69 
6,9 
19,72 
12,93 
9,25 
1944 
17,45 
6,22 
25,05 
5,42 
2,4 
1,55 
0,88 
1,97 
2,9 
1,52 
18,1 
9,12 
1945 
3,35 
16,04 
15,26 
3,93 
2,43 
4,68 
23,47 
4,16 
3,36 
8,76 
4,65 
4,29 
1946 
12,39 
42,26 
18,46 
7,46 
7,41 
8,2 
23,47 
6,3 
4,29 
16,58 
6,75 
5,5 
1947 
7,54 
12,29 
6,02 
2,85 
1,92 
4,73 
8,03 
12,68 
30,26 
18,11 
9,7 
13,22 
1948 
10,48 
15,03 
6,68 
5,77 
9,79 
6,24 
4,37 
19,02 
6,37 
14,74 
17,53 
4,87 
1949 
3,34 
1,71 
3,09 
4,55 
4,52 
9,31 
3,03 
2,56 
3,9 
4,61 
2,68 
3,35 
1950 
23,28 
16,62 
16,7 
4,54 
5,49 
5,34 
6,13 
2,43 
5,93 
22,54 
8,89 
8,56 
1951 
19,36 
19,41 
20,35 
5,34 
2,57 
5,04 
3,83 
1,72 
1,08 
21,65 
26 
15 
1952 
6,92 
6,64 
2,77 
1,26 
0,46 
8,18 
2,71 
1,64 
17,84 
20,08 
10,28 
4,67 
1953 
5,64 
6,63 
7,18 
5,9 
5,84 
4,97 
2,37 
1,68 
9,34 
15,11 
18,72 
6,19 
1954 
13,14 
4,88 
6,18 
5,07 
43,56 
21,03 
12,29 
6,27 
14,17 
18,03 
8,56 
3,46 
1955 
5,34 
2,69 
7,45 
6,5 
20,07 
45,36 
31,97 
13,14 
15,28 
4,4 
3,67 
3,02 
1956 
2,12 
2,4 
2,08 
12,27 
17,54 
16,72 
8,88 
16,2 
5,04 
3,28 
1,88 
1,47 
1957 
4,64 
10,94 
3,43 
2,79 
3,21 
10,65 
37,62 
44,01 
67,52 
19,36 
18,8 
6,7 
1958 
7,08 
7,35 
11,62 
3,39 
2,3 
5,5 
6,38 
7,31 
26,21 
8,61 
13,96 
16,49 
1959 
16,68 
12,18 
5,17 
3,38 
7,44 
6,55 
3,44 
5,19 
9,37 
7,71 
2,57 
1,2 
1960 
1,52 
7,62 
3,06 
7,62 
8,66 
7,1 
5,21 
20,8 
18,52 
13,19 
23,58 
9,75 
1961 
7,1 
13,49 
27,82 
16,94 
11,18 
12,28 
4,28 
2,05 
18,92 
12,4 
36,16 
11,7 
1962 
3,32 
5,88 
17,41 
4,58 
1,98 
2,8 
1,8 
1,45 
8,67 
25,55 
5,88 
7,3 
1963 
12,6 
12,37 
24,24 
11,56 
2,84 
1,76 
0,77 
0,63 
1,47 
21,7 
21,85 
16,58 
1964 
4,09 
9,92 
15,14 
17,19 
10,79 
21,92 
12,12 
15,94 
12,55 
6,23 
4,48 
10,72 
1965 
8,16 
13,58 
13,07 
15,65 
38,27 
9,83 
33,38 
12,75 
5,84 
18,21 
28,84 
20,04 
1966 
12,15 
29,44 
16,39 
6,23 
5,77 
5,44 
7,44 
3,58 
7,3 
31,41 
15,71 
9,66 
1967 
10,63 
12,11 
12,99 
4,24 
1,98 
10 
9,46 
5,32 
6,88 
5,22 
5,71 
11,83 
1968 
13,04 
5,45 
3,29 
6,09 
3,57 
3,83 
1,65 
1,79 
1,24 
6,35 
10,8 
5,65 
1969 
14,73 
5,13 
5,99 
18,74 
11,5 
20,84 
18,35 
4,28 
5,62 
15,91 
22,93 
7,16 
1970 
10,21 
7,16 
8,22 
8,74 
7,88 
26,09 
22,75 
3,61 
8,4 
16,23 
4,01 
18,6 
1971 
27,86 
8,23 
16,93 
10,01 
32,86 
20,75 
20,29 
5,09 
13,47 
11,54 
4,48 
6,43 
1972 
6,57 
28,41 
9,63 
9,81 
3,06 
7,16 
18,23 
21,94 
32,91 
27,09 
7,36 
14,65
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Boa Vista II                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1931  9,77  3,46  2,08  2,48  19,16  30,17  8,79  4,2  17,98  5,56  8,12  11,36
1932  6,11  11,28  11,33  31,53  6,77  14,82  6,3  7,35  8,6  21,21  13,13  9
1933  2,75  5,42  6,1  1,32  0,55  0,34  0,4  0,23  0,6  2,32  2,7  1,13
1934  10,07  20,02  6,4  4,43  2,05  2,32  2,43  0,86  1,27  4,62  1,07  8,48
1935  3,51  1,3  11,43  1,93  0,43  8,17  9,12  25,19  28,2  48,29  8,27  9,83
1936  17,86  3,66  2,16  1,03  1,09  3,94  0,96  8,17  16,65  10,37  7,19  7,51
1937  12,33  5,11  17,44  11,98  5,59  3,92  2,62  6,55  3,28  19,18  30,69  4,52
1938  13,15  11,01  5,95  6,78  18,67  27,79  23,85  7,51  7  7,08  6,7  5,33
1939  4,27  11,03  12,6  3,85  11,53  6,82  6,18  2,62  5,73  2,92  37,02  20,88
1940  6,16  6,46  3,08  2,75  3,8  1,58  1,17  3,03  1,85  3,05  4,09  3,11
1941  5,7  25,99  14,01  9,71  8,5  9,73  7,25  26,4  11,91  14,08  11,48  16,4
1942  8,17  17,12  6,47  7,91  6,48  20,28  14,4  6,85  9,76  9,21  3,15  2,45
1943  3,74  7,22  6,85  2,72  2,62  10,18  4,21  3,69  6,9  19,72  12,93  9,25
1944  17,45  6,22  25,05  5,42  2,4  1,55  0,88  1,97  2,9  1,52  18,1  9,12
1945  3,35  16,04  15,26  3,93  2,43  4,68  23,47  4,16  3,36  8,76  4,65  4,29
1946  12,39  42,26  18,46  7,46  7,41  8,2  23,47  6,3  4,29  16,58  6,75  5,5
1947  7,54  12,29  6,02  2,85  1,92  4,73  8,03  12,68  30,26  18,11  9,7  13,22
1948  10,48  15,03  6,68  5,77  9,79  6,24  4,37  19,02  6,37  14,74  17,53  4,87
1949  3,34  1,71  3,09  4,55  4,52  9,31  3,03  2,56  3,9  4,61  2,68  3,35
1950  23,28  16,62  16,7  4,54  5,49  5,34  6,13  2,43  5,93  22,54  8,89  8,56
1951  19,36  19,41  20,35  5,34  2,57  5,04  3,83  1,72  1,08  21,65  26  15
1952  6,92  6,64  2,77  1,26  0,46  8,18  2,71  1,64  17,84  20,08  10,28  4,67
1953  5,64  6,63  7,18  5,9  5,84  4,97  2,37  1,68  9,34  15,11  18,72  6,19
1954  13,14  4,88  6,18  5,07  43,56  21,03  12,29  6,27  14,17  18,03  8,56  3,46
1955  5,34  2,69  7,45  6,5  20,07  45,36  31,97  13,14  15,28  4,4  3,67  3,02
1956  2,12  2,4  2,08  12,27  17,54  16,72  8,88  16,2  5,04  3,28  1,88  1,47
1957  4,64  10,94  3,43  2,79  3,21  10,65  37,62  44,01  67,52  19,36  18,8  6,7
1958  7,08  7,35  11,62  3,39  2,3  5,5  6,38  7,31  26,21  8,61  13,96  16,49
1959  16,68  12,18  5,17  3,38  7,44  6,55  3,44  5,19  9,37  7,71  2,57  1,2
1960  1,52  7,62  3,06  7,62  8,66  7,1  5,21  20,8  18,52  13,19  23,58  9,75
1961  7,1  13,49  27,82  16,94  11,18  12,28  4,28  2,05  18,92  12,4  36,16  11,7
1962  3,32  5,88  17,41  4,58  1,98  2,8  1,8  1,45  8,67  25,55  5,88  7,3
1963  12,6  12,37  24,24  11,56  2,84  1,76  0,77  0,63  1,47  21,7  21,85  16,58
1964  4,09  9,92  15,14  17,19  10,79  21,92  12,12  15,94  12,55  6,23  4,48  10,72
1965  8,16  13,58  13,07  15,65  38,27  9,83  33,38  12,75  5,84  18,21  28,84  20,04
1966  12,15  29,44  16,39  6,23  5,77  5,44  7,44  3,58  7,3  31,41  15,71  9,66
1967  10,63  12,11  12,99  4,24  1,98  10  9,46  5,32  6,88  5,22  5,71  11,83
1968  13,04  5,45  3,29  6,09  3,57  3,83  1,65  1,79  1,24  6,35  10,8  5,65
1969  14,73  5,13  5,99  18,74  11,5  20,84  18,35  4,28  5,62  15,91  22,93  7,16
1970  10,21  7,16  8,22  8,74  7,88  26,09  22,75  3,61  8,4  16,23  4,01  18,6
1971  27,86  8,23  16,93  10,01  32,86  20,75  20,29  5,09  13,47  11,54  4,48  6,43
1972  6,57  28,41  9,63  9,81  3,06  7,16  18,23  21,94  32,91  27,09  7,36  14,65

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 874/2016–SCG/ANEEL, de 6/12/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Boa Vista II 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1973 
11,43 
8,97 
5,94 
4,18 
9,45 
17,37 
21,72 
21 
26,48 
22,53 
12,21 
4,74 
1974 
22,47 
12,23 
14,6 
5,15 
2,43 
6,88 
3,74 
4,02 
5,98 
7,74 
7,3 
4,55 
1975 
4,63 
6,73 
9,72 
6,22 
3,84 
5,27 
4,01 
16,13 
15,48 
28,91 
14,41 
22,54 
1976 
16,54 
8,24 
6,26 
6,33 
6,97 
14,58 
4,41 
12,06 
15,14 
7,81 
12,74 
22,76 
1977 
16,98 
13,79 
10,79 
10,68 
2,58 
3,33 
4,97 
2,15 
2,61 
3,82 
7,93 
10,26 
1978 
4,07 
1,46 
5,61 
4,26 
2 
4,06 
16,1 
13 
7,92 
3,14 
4,42 
6,13 
1979 
4,13 
4,51 
4,1 
1,9 
16,1 
5,42 
3,62 
9,14 
21,95 
24,25 
22,38 
11,86 
1980 
16,27 
11,83 
8,84 
4,57 
7,53 
7,66 
15,17 
16,54 
24,99 
21,68 
8,65 
17,15 
1981 
21,32 
12,09 
5,97 
4,85 
5,19 
3 
2,03 
1,48 
2,02 
7,78 
9,21 
19,77 
1982 
9,73 
4,9 
2,92 
1,59 
1,75 
19,97 
32,01 
10,46 
3,04 
15,97 
43,15 
25,83 
1983 
21,92 
21,41 
20,57 
23,09 
49,08 
37,77 
49,25 
8,74 
21,12 
23,23 
12,44 
6,12 
1984 
8,86 
7,99 
6,91 
12,45 
12,04 
11,27 
3,66 
8,46 
12,95 
7,28 
8,53 
19,11 
1985 
8,67 
7,63 
9,7 
25,02 
9,1 
2,93 
3,32 
1,52 
3,61 
3,19 
4,05 
1,66 
1986 
3,11 
11,39 
9,34 
6,67 
16,68 
8,67 
1,82 
3,87 
5,66 
4,9 
4,88 
18 
1987 
14,03 
17,13 
5,85 
3,88 
47,82 
20,14 
7,29 
3,29 
3,37 
5,77 
6,68 
4,85 
1988 
5,9 
6,51 
2,81 
3,95 
30,73 
17,11 
3,03 
2,7 
1,84 
2,21 
3,26 
1,73 
1989 
25,03 
37,27 
19,11 
10,69 
17,48 
4,67 
6,68 
10,58 
20,58 
11,33 
4,21 
4,68 
1990 
38,58 
11,34 
5,19 
11,58 
11,57 
14,53 
27,96 
26,65 
25,42 
27,73 
20,34 
7,85 
1991 
3,44 
4,95 
5,8 
6,51 
4,06 
14,9 
9,39 
3,62 
3,16 
9,65 
9,45 
5,08 
1992 
4,15 
5,17 
13,22 
12,33 
35,98 
32,69 
12,43 
13,76 
10,61 
16,72 
16,54 
11,37 
1993 
10,28 
15,22 
14,03 
8,53 
23,57 
15,96 
14,23 
6,46 
22,31 
34,69 
10,54 
13,45 
1994 
13,49 
17,54 
6,73 
2,97 
5,22 
17,59 
18,64 
6,5 
3 
5,71 
11,44 
10,33 
1995 
45,12 
21,07 
9,69 
5,06 
2,72 
3,36 
13,79 
3,58 
11,73 
20,83 
12,49 
7,39 
1996 
17,3 
25,85 
20,29 
9,37 
3,77 
5,16 
7,63 
3,37 
13,35 
30,8 
18,75 
19,26 
1997 
25,45 
31,58 
10,61 
3,1 
2,33 
11,43 
16,8 
7,9 
14,77 
40,93 
33,25 
21,32 
1998 
19,49 
16,34 
26,8 
51,35 
17,14 
6,18 
11,09 
20,09 
37,24 
41,23 
9,99 
4,23 
1999 
11,99 
15,05 
8,32 
7,64 
5,77 
21,29 
25,73 
3,77 
4,04 
5,09 
2,74 
4,19 
2000 
9,17 
26,58 
16,19 
5,34 
2,03 
5,99 
9,5 
5,75 
30,68 
19,47 
7,48 
7,96 
2001 
18,45 
31,12 
12,31 
7,62 
9,98 
10,21 
12,2 
10,5 
10,44 
31,12 
10,11 
11,37 
2002 
15,5 
15,96 
7,7 
2,98 
15,14 
9 
3,45 
6,25 
13,25 
13,49 
17,03 
14,82 
2003 
9,33 
16,88 
8,64 
4,32 
4,01 
5,93 
9,09 
4,74 
2,8 
7,15 
9,87 
10,71 
2004 
5,16 
4,71 
4,62 
4,64 
24,16 
16,9 
17,18 
6,91 
4,41 
20,71 
26,08 
5,83 
2005 
6,71 
4,27 
2,66 
4,14 
5,92 
12,67 
6,66 
3,45 
27,13 
49,37 
18,3 
4,94 
2006 
6,17 
5,68 
3,72 
2,4 
1,18 
1,09 
1,5 
1,58 
7,24 
5,03 
6,03 
9,56 
2007 
14,23 
11,49 
10,65 
9,7 
19,31 
8,07 
10,15 
5,38 
2,44 
2,25 
10,9 
10,92 
2008 
10,89 
7,51 
7,28 
7,92 
10,29 
10,87 
8,7 
21,62 
9,53 
26,77 
17,09 
4,45 
2009 
3,76 
3,76 
3,51 
1,58 
3,3 
5,76 
28,06 
18,25 
30,84 
25,31 
20,2 
16,51 
2010 
24,78 
21,06 
12,74 
22,62 
13 
5,05 
10,71 
5,7 
3,06 
9,6 
8,69 
16,96 
2011 
23,14 
32,58 
10,84 
6,03 
2,95 
3,65 
15,84 
52,81 
19,55 
18,41 
14,62 
5,93
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Boa Vista II                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1973  11,43  8,97  5,94  4,18  9,45  17,37  21,72  21  26,48  22,53  12,21  4,74
1974  22,47  12,23  14,6  5,15  2,43  6,88  3,74  4,02  5,98  7,74  7,3  4,55
1975  4,63  6,73  9,72  6,22  3,84  5,27  4,01  16,13  15,48  28,91  14,41  22,54
1976  16,54  8,24  6,26  6,33  6,97  14,58  4,41  12,06  15,14  7,81  12,74  22,76
1977  16,98  13,79  10,79  10,68  2,58  3,33  4,97  2,15  2,61  3,82  7,93  10,26
1978  4,07  1,46  5,61  4,26  2  4,06  16,1  13  7,92  3,14  4,42  6,13
1979  4,13  4,51  4,1  1,9  16,1  5,42  3,62  9,14  21,95  24,25  22,38  11,86
1980  16,27  11,83  8,84  4,57  7,53  7,66  15,17  16,54  24,99  21,68  8,65  17,15
1981  21,32  12,09  5,97  4,85  5,19  3  2,03  1,48  2,02  7,78  9,21  19,77
1982  9,73  4,9  2,92  1,59  1,75  19,97  32,01  10,46  3,04  15,97  43,15  25,83
1983  21,92  21,41  20,57  23,09  49,08  37,77  49,25  8,74  21,12  23,23  12,44  6,12
1984  8,86  7,99  6,91  12,45  12,04  11,27  3,66  8,46  12,95  7,28  8,53  19,11
1985  8,67  7,63  9,7  25,02  9,1  2,93  3,32  1,52  3,61  3,19  4,05  1,66
1986  3,11  11,39  9,34  6,67  16,68  8,67  1,82  3,87  5,66  4,9  4,88  18
1987  14,03  17,13  5,85  3,88  47,82  20,14  7,29  3,29  3,37  5,77  6,68  4,85
1988  5,9  6,51  2,81  3,95  30,73  17,11  3,03  2,7  1,84  2,21  3,26  1,73
1989  25,03  37,27  19,11  10,69  17,48  4,67  6,68  10,58  20,58  11,33  4,21  4,68
1990  38,58  11,34  5,19  11,58  11,57  14,53  27,96  26,65  25,42  27,73  20,34  7,85
1991  3,44  4,95  5,8  6,51  4,06  14,9  9,39  3,62  3,16  9,65  9,45  5,08
1992  4,15  5,17  13,22  12,33  35,98  32,69  12,43  13,76  10,61  16,72  16,54  11,37
1993  10,28  15,22  14,03  8,53  23,57  15,96  14,23  6,46  22,31  34,69  10,54  13,45
1994  13,49  17,54  6,73  2,97  5,22  17,59  18,64  6,5  3  5,71  11,44  10,33
1995  45,12  21,07  9,69  5,06  2,72  3,36  13,79  3,58  11,73  20,83  12,49  7,39
1996  17,3  25,85  20,29  9,37  3,77  5,16  7,63  3,37  13,35  30,8  18,75  19,26
1997  25,45  31,58  10,61  3,1  2,33  11,43  16,8  7,9  14,77  40,93  33,25  21,32
1998  19,49  16,34  26,8  51,35  17,14  6,18  11,09  20,09  37,24  41,23  9,99  4,23
1999  11,99  15,05  8,32  7,64  5,77  21,29  25,73  3,77  4,04  5,09  2,74  4,19
2000  9,17  26,58  16,19  5,34  2,03  5,99  9,5  5,75  30,68  19,47  7,48  7,96
2001  18,45  31,12  12,31  7,62  9,98  10,21  12,2  10,5  10,44  31,12  10,11  11,37
2002  15,5  15,96  7,7  2,98  15,14  9  3,45  6,25  13,25  13,49  17,03  14,82
2003  9,33  16,88  8,64  4,32  4,01  5,93  9,09  4,74  2,8  7,15  9,87  10,71
2004  5,16  4,71  4,62  4,64  24,16  16,9  17,18  6,91  4,41  20,71  26,08  5,83
2005  6,71  4,27  2,66  4,14  5,92  12,67  6,66  3,45  27,13  49,37  18,3  4,94
2006  6,17  5,68  3,72  2,4  1,18  1,09  1,5  1,58  7,24  5,03  6,03  9,56
2007  14,23  11,49  10,65  9,7  19,31  8,07  10,15  5,38  2,44  2,25  10,9  10,92
2008  10,89  7,51  7,28  7,92  10,29  10,87  8,7  21,62  9,53  26,77  17,09  4,45
2009  3,76  3,76  3,51  1,58  3,3  5,76  28,06  18,25  30,84  25,31  20,2  16,51
2010  24,78  21,06  12,74  22,62  13  5,05  10,71  5,7  3,06  9,6  8,69  16,96
2011  23,14  32,58  10,84  6,03  2,95  3,65  15,84  52,81  19,55  18,41  14,62  5,93