A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 833/2016-SCG/ANEEL  
 
Em 24 de novembro de 2016. 
 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.004031/2007-18 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Colinas, com Registro Ativo e Aceite 
conferidos à RC Administração e Participações S/A, por 
meio, respectivamente, dos Despachos nº 2.279, de 23 de 
julho de 2007 e nº 2.989, de 28 de setembro de 2007, 
localizada no município de Niquelândia e Colinas do Sul , 
no Estado de Goiás. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Colinas, com 26.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.GO.034029-4.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos à RC 
Administração e Participações S/A,  respectivamente por meio, dos Despachos nº 2.279 de 23 de julho de 2007 e nº 
2.989 de 28 de setembro de 2007, localizada no rio Tocantinzinho, sub-bacia 20, na bacia hidrográfica do Rio 
Tocantins, no município de Niquelândia e Colinas do Sul , no Estado de Goiás. 
 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 17 de maio de 2004, o Despacho n° 412 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio 
Tocantinzinho, onde foram identificados 13 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Colinas. 
 
3. 
 
O Despacho nº 2.279, de 23 de julho de 2007 conferiu Registro Ativo à RC Administração e 
Participações S/A. O Projeto Básico foi aceito pelo Despacho nº 2.989, de 28 de setembro de 2007. 
 
4. 
 
Em 27 de outubro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento.  
 
 
 
III – DA ANÁLISE 
                                                          
1 Por meio de Correspondência PCH-01-10/2016, Documento nº 48513.026247/2016-03.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 833/2016–SCG/ANEEL, de 24/11/2016 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela RC Administração e Participações S/A para emissão do 
Despacho de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e 
exploração da PCH Colinas. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 412, de 17 de maio de 2004. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Colinas  
PCH Colinas  
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
14°13'22"S 
48°3'6"O 
14°13'22,91"S 
48°3'6,33"O 
NA Montante (m) 
492,5 
492,5 
NA Jusante (m) 
461,5 
461,5 
Queda Bruta (m) 
31 
31 
Área do Reservatório (km²) 
11,64 
11,64 
Potência (kW) 
25.500 
26.000 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
77,70 
75,57 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO:  
Rio Tocantinzinho 
ESTADO: 
GO 
SUB-BACIA: 
20 
DESPACHO: 
412 
DATA: 
17/05/2004 
AUTOR: 
   Engevix Engenharia S.A.  
POTÊNCIA: 
192.800 kW 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
13 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a montante 
Coordenadas da  
Casa de Força 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
UHE Mirador 
14°17'52"S 
47°55'29"O 
600 
493,47 
80.000 
PB Aceito 
Aproveitamento a jusante 
Coordenadas do Limite  
Máximo do Reservatório 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
UHE Serra da Mesa 
14°16'35"S 
47°57'21"O 
460 
334,5 
1.275.000 
Operação 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo.
PCH Colinas      Estudos de Inventário      Sumário Executivo
Localização do barramento    14°13'22"S
48°3'6"O      14°13'22,91"S
48°3'6,33"O  
NA Montante (m)    492,5      492,5  
NA Jusante (m)    461,5      461,5  
Queda Bruta (m)    31      31  
Área do Reservatório (km²)    11,64      11,64  
Potência (kW)    25.500      26.000  
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT    77,70      75,57  
NOME DO RIO:  Rio Tocantinzinho      ESTADO:          GO        SUB-BACIA:    20
DESPACHO:  412      DATA:          17/05/2004            
AUTOR:  Engevix Engenharia S.A.                            
POTÊNCIA:  192.800 kW      EIXOS IDENTIFICADOS:          13            
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                              
Aproveitamento a montante    Coordenadas da      NA Montante      NA Jusante        Potência    Condição  
    Casa de Força      (m)      (m)        (kW)      
UHE Mirador  14°17'52"S
47°55'29"O      600      493,47        80.000      PB Aceito  
Aproveitamento a jusante    Coordenadas do Limite      NA Montante      NA Jusante        Potência    Condição  
    Máximo do Reservatório      (m)      (m)        (kW)      
UHE Serra da Mesa  14°16'35"S
47°57'21"O      460      334,5        1.275.000      Operação  

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 833/2016–SCG/ANEEL, de 24/11/2016 
Empresa Projetista: 
RC Administração e Participações S.A. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Emival Ramos Caiado Filho 
11811 
2505/D 
Responsável Geral do Projeto  
Cairo Ringo Arraes 
19245 2007 094701 
10 
5340/TD-GO 
Estudos cartográficos e topográficos 
José Elói Guimarães Campos  
11810 
7896/D-DF 
Estudos geotécnicos 
Ricardo Malaquias Ferreira 
002208 
12675/D-DF 
Estudos hidrológicos 
Isabela Caiado Pontual 
0720150026514 
13918/D-DF 
Estudos energéticos 
Isabela Caiado Pontual 
0720150026514 
13918/D-DF 
Estruturas extravasoras 
 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
 
Tipo de licença 
Não foi apresentado 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
 
Tipo de Licença 
Portaria  
Número 
683/2009 
Órgão Emissor 
Secretaria de Recursos Hidricos de Goiás  
Data de emissão 
08/10/2009 
Validade 
08/10/2044 
Vazão de usos consuntivos 
0 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico. 
 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
 
Queda e níveis operacionais 
Os níveis estão compatíveis com os definidos nos Estudos de Inventário 
 
 
 
 
 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Colinas  
 
METODOLOGIA ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
Empresa Projetista:  RC Administração e Participações S.A.      
Responsável Técnico  Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Emival Ramos Caiado Filho  11811  2505/D    Responsável Geral do Projeto
Cairo Ringo Arraes  19245 2007 094701
10  5340/TD-GO    Estudos cartográficos e topográficos
José Elói Guimarães Campos  11810  7896/D-DF    Estudos geotécnicos
Ricardo Malaquias Ferreira  002208  12675/D-DF    Estudos hidrológicos
Isabela Caiado Pontual  0720150026514  13918/D-DF    Estudos energéticos
Isabela Caiado Pontual  0720150026514  13918/D-DF    Estruturas extravasoras
Tipo de licença    Não foi apresentado
Número    
Órgão emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão remanescente    
Tipo de Licença    Portaria
Número    683/2009
Órgão Emissor    Secretaria de Recursos Hidricos de Goiás
Data de emissão    08/10/2009
Validade    08/10/2044
Vazão de usos consuntivos    0
Queda e níveis operacionais  Os níveis estão compatíveis com os definidos nos Estudos de Inventário
METODOLOGIA ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 833/2016–SCG/ANEEL, de 24/11/2016 
  
Área de Drenagem da PCH (km²): 
4.626 
NOME DO RIO DA USINA: 
Tocantinzinho 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
29900000 
Tocantinzinho 
Tocantinzinho 
4.626 
  
POSTOS FLUVIOMÉTRICOS/PLUVIOMÉTRICOS UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
20899000 
São Luiz do Tocantins 
Tocantinzinho 
4.474 
20050000 
Ponte Quebra Linha  
Tocantinzinho 
11.008 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
3.604 
TR (anos): 
10.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Muros de Grav - Concreto 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Isabela Caiado Pontual 
13918/D-DF 
Nº DA ART 
07201500265143 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
29900000 
Tocantinzinho  
Tocantinzinho  
4.626 
 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
 
Estudos Energéticos 
A potência de 26.000 kW é 500 kW superior a estimada no Inventário. O projeto apresentado 
prevê 3 turbinas de 8.843,54 kW e 3 geradores de potência unitária nominal de 9.630 kVA, 
com 0,9 de fator de potência. 
 
10. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
 
PCH Colinas  
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
14°13'22,91"S 
                                                          
3 Documento nº 48513.026247/2016-00
          
Área de Drenagem da PCH (km²):  4.626  NOME DO RIO DA USINA:    Tocantinzinho  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
29900000  Tocantinzinho    Tocantinzinho    4.626
          
POSTOS FLUVIOMÉTRICOS/PLUVIOMÉTRICOS UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
20899000  São Luiz do Tocantins    Tocantinzinho    4.474
20050000  Ponte Quebra Linha    Tocantinzinho    11.008
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    3.604    TR (anos):    10.000    
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira Livre            
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Muros de Grav - Concreto            
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Isabela Caiado Pontual
13918/D-DF          Nº DA ART  07201500265143
                
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA                
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):      
29900000  Tocantinzinho    Tocantinzinho    4.626      
Estudos Energéticos  A potência de 26.000 kW é 500 kW superior a estimada no Inventário. O projeto apresentado
prevê 3 turbinas de 8.843,54 kW e 3 geradores de potência unitária nominal de 9.630 kVA,
com 0,9 de fator de potência.
PCH Colinas  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  14°13'22,91"S

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 833/2016–SCG/ANEEL, de 24/11/2016 
48°3'6,33"O 
Coordenadas da casa de força 
14°13'16,6"S 
48°3'8,63"O 
Potência Instalada Total (kW) 
26.000 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência instalada por gerador (kVA) 
9630  
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,9 
Potência instalada por turbina (kW) 
8.843,54   
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
15,87 
Rendimento nominal por turbina (%) 
94,00% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,00% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 
2,50% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
2,50% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,31 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
31 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
2,00% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médios) 
50 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
 
12. 
 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da Resolução Normativa n° 673/2015, 
deve ser emitido o DRS-PCH referente à PCH Colinas  conforme solicitado por RC Administração e Participações 
S/A, bem como o encaminhamento de documento ao Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, 
Cidades e Assuntos Metropolitanos (SECIMA), para fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o 
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
13. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
 
 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
14. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Colinas  sob a titularidade da RC Administração e Participações S/A.
Coordenadas da casa de força  14°13'16,6"S
48°3'8,63"O
Potência Instalada Total (kW)  26.000
Número de Unidades Geradoras  3
Potência instalada por gerador (kVA)  9630
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,9
Potência instalada por turbina (kW)  8.843,54
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  15,87
Rendimento nominal por turbina (%)  94,00%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,00%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)  2,50%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  2,50%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,31
H : Queda bruta nominal (m)
b  31
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  2,00%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médios)
int  50
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 833/2016–SCG/ANEEL, de 24/11/2016 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
15. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento para a Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, 
Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (SECIMA), para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
SIDNEY SIMÕES E SILVA FILHO 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
LUDIMILA LIMA DA SILVA 
Superintendente Adjunta de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 833/2016–SCG/ANEEL, de 24/11/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Colinas  
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1972 
57,40 
72,30 
109,00 
92,50 
41,40 
28,70 
23,40 
19,10 
16,90 
42,90 
56,40 
107,66 
1973 
153,00 
158,00 
191,00 
120,00 
55,00 
42,20 
31,10 
24,40 
22,90 
106,00 
73,02 
69,98 
1974 
53,60 
98,20 
221,00 
166,00 
92,40 
54,90 
41,50 
33,40 
27,20 
50,90 
65,60 
102,00 
1975 
113,00 
146,00 
77,30 
102,00 
47,80 
33,30 
27,60 
22,80 
19,60 
37,20 
99,80 
87,20 
1976 
69,60 
120,00 
114,00 
67,00 
43,70 
30,50 
25,40 
21,80 
25,00 
33,50 
87,90 
131,00 
1977 
210,00 
138,09 
57,92 
73,50 
45,30 
34,50 
26,30 
21,80 
21,20 
33,20 
43,40 
103,00 
1978 
210,40 
217,00 
245,00 
134,00 
74,50 
53,90 
40,70 
31,70 
26,10 
31,80 
44,60 
113,00 
1979 
308,00 
338,00 
172,00 
116,00 
66,40 
48,50 
38,10 
31,70 
31,20 
32,90 
65,20 
104,00 
1980 
290,00 
154,23 
168,00 
124,00 
75,60 
52,60 
41,50 
33,20 
29,70 
27,70 
67,00 
153,00 
1981 
139,00 
77,60 
139,00 
111,00 
56,40 
42,30 
30,90 
25,10 
20,70 
62,40 
193,00 
127,00 
1982 
291,72 
181,00 
181,00 
110,00 
67,41 
49,90 
39,50 
33,80 
30,60 
29,30 
44,20 
91,20 
1983 
202,00 
337,00 
170,00 
162,00 
74,70 
51,50 
38,00 
33,10 
25,00 
40,40 
74,80 
144,00 
1984 
126,00 
78,80 
91,40 
111,00 
47,10 
34,00 
28,50 
24,30 
24,90 
33,70 
36,60 
59,30 
1985 
319,00 
147,00 
135,00 
93,40 
54,10 
38,10 
31,40 
25,80 
23,30 
32,60 
60,20 
174,00 
1986 
142,00 
136,00 
102,00 
57,50 
41,10 
30,60 
25,20 
22,40 
19,30 
27,60 
21,90 
45,00 
1987 
56,60 
53,40 
90,92 
56,60 
39,00 
25,20 
20,30 
15,60 
17,20 
31,30 
37,80 
132,00 
1988 
84,10 
75,80 
299,00 
121,00 
58,30 
39,60 
30,80 
26,20 
22,30 
38,50 
47,70 
131,00 
1989 
106,00 
132,00 
90,20 
56,10 
42,50 
28,70 
24,90 
20,00 
21,90 
28,00 
126,00 
494,00 
1990 
198,00 
133,00 
179,00 
86,80 
79,50 
57,00 
45,70 
38,00 
32,00 
24,80 
19,00 
61,90 
1991 
109,00 
276,00 
126,00 
56,10 
65,30 
50,10 
36,00 
27,90 
22,30 
24,80 
31,60 
44,30 
1992 
142,00 
248,00 
121,00 
87,00 
52,00 
36,60 
29,60 
25,00 
25,00 
37,10 
109,00 
309,00 
1993 
174,00 
153,00 
103,00 
74,00 
51,90 
37,00 
30,30 
26,00 
27,30 
25,70 
34,20 
71,90 
1994 
146,00 
90,10 
232,00 
128,00 
59,00 
41,40 
32,30 
25,60 
21,50 
26,80 
10,80 
53,00 
1995 
76,20 
46,70 
66,40 
117,00 
70,50 
35,60 
27,10 
20,60 
17,30 
22,10 
57,30 
102,00 
1996 
93,40 
90,45 
97,40 
54,30 
37,50 
25,40 
20,40 
17,50 
15,70 
23,20 
58,39 
57,41 
1997 
148,00 
152,74 
414,25 
262,66 
90,07 
56,97 
40,04 
31,55 
33,54 
40,63 
40,63 
46,99 
1998 
96,08 
38,82 
87,08 
54,52 
41,88 
31,18 
23,52 
18,92 
145,75 
17,29 
17,29 
53,76 
1999 
52,36 
154,49 
60,90 
27,29 
20,14 
16,43 
14,10 
12,58 
13,58 
27,28 
42,71 
90,68 
2000 
195,51 
54,55 
92,99 
16,99 
38,55 
29,94 
25,39 
21,70 
24,04 
21,30 
58,19 
77,49 
2001 
56,43 
11,97 
134,44 
49,33 
31,33 
22,85 
18,12 
15,41 
15,86 
27,32 
47,03 
97,48 
2002 
137,60 
97,48 
71,98 
122,94 
34,89 
28,61 
24,98 
20,50 
21,68 
17,97 
35,11 
46,06 
2003 
72,12 
97,48 
115,47 
122,94 
46,05 
31,24 
23,76 
18,88 
15,58 
15,97 
28,05 
34,16 
2004 
149,20 
527,82 
187,05 
142,91 
70,31 
46,32 
37,89 
31,77 
21,51 
29,09 
34,06 
42,90
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Colinas                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1972  57,40  72,30  109,00  92,50  41,40  28,70  23,40  19,10  16,90  42,90  56,40  107,66
1973  153,00  158,00  191,00  120,00  55,00  42,20  31,10  24,40  22,90  106,00  73,02  69,98
1974  53,60  98,20  221,00  166,00  92,40  54,90  41,50  33,40  27,20  50,90  65,60  102,00
1975  113,00  146,00  77,30  102,00  47,80  33,30  27,60  22,80  19,60  37,20  99,80  87,20
1976  69,60  120,00  114,00  67,00  43,70  30,50  25,40  21,80  25,00  33,50  87,90  131,00
1977  210,00  138,09  57,92  73,50  45,30  34,50  26,30  21,80  21,20  33,20  43,40  103,00
1978  210,40  217,00  245,00  134,00  74,50  53,90  40,70  31,70  26,10  31,80  44,60  113,00
1979  308,00  338,00  172,00  116,00  66,40  48,50  38,10  31,70  31,20  32,90  65,20  104,00
1980  290,00  154,23  168,00  124,00  75,60  52,60  41,50  33,20  29,70  27,70  67,00  153,00
1981  139,00  77,60  139,00  111,00  56,40  42,30  30,90  25,10  20,70  62,40  193,00  127,00
1982  291,72  181,00  181,00  110,00  67,41  49,90  39,50  33,80  30,60  29,30  44,20  91,20
1983  202,00  337,00  170,00  162,00  74,70  51,50  38,00  33,10  25,00  40,40  74,80  144,00
1984  126,00  78,80  91,40  111,00  47,10  34,00  28,50  24,30  24,90  33,70  36,60  59,30
1985  319,00  147,00  135,00  93,40  54,10  38,10  31,40  25,80  23,30  32,60  60,20  174,00
1986  142,00  136,00  102,00  57,50  41,10  30,60  25,20  22,40  19,30  27,60  21,90  45,00
1987  56,60  53,40  90,92  56,60  39,00  25,20  20,30  15,60  17,20  31,30  37,80  132,00
1988  84,10  75,80  299,00  121,00  58,30  39,60  30,80  26,20  22,30  38,50  47,70  131,00
1989  106,00  132,00  90,20  56,10  42,50  28,70  24,90  20,00  21,90  28,00  126,00  494,00
1990  198,00  133,00  179,00  86,80  79,50  57,00  45,70  38,00  32,00  24,80  19,00  61,90
1991  109,00  276,00  126,00  56,10  65,30  50,10  36,00  27,90  22,30  24,80  31,60  44,30
1992  142,00  248,00  121,00  87,00  52,00  36,60  29,60  25,00  25,00  37,10  109,00  309,00
1993  174,00  153,00  103,00  74,00  51,90  37,00  30,30  26,00  27,30  25,70  34,20  71,90
1994  146,00  90,10  232,00  128,00  59,00  41,40  32,30  25,60  21,50  26,80  10,80  53,00
1995  76,20  46,70  66,40  117,00  70,50  35,60  27,10  20,60  17,30  22,10  57,30  102,00
1996  93,40  90,45  97,40  54,30  37,50  25,40  20,40  17,50  15,70  23,20  58,39  57,41
1997  148,00  152,74  414,25  262,66  90,07  56,97  40,04  31,55  33,54  40,63  40,63  46,99
1998  96,08  38,82  87,08  54,52  41,88  31,18  23,52  18,92  145,75  17,29  17,29  53,76
1999  52,36  154,49  60,90  27,29  20,14  16,43  14,10  12,58  13,58  27,28  42,71  90,68
2000  195,51  54,55  92,99  16,99  38,55  29,94  25,39  21,70  24,04  21,30  58,19  77,49
2001  56,43  11,97  134,44  49,33  31,33  22,85  18,12  15,41  15,86  27,32  47,03  97,48
2002  137,60  97,48  71,98  122,94  34,89  28,61  24,98  20,50  21,68  17,97  35,11  46,06
2003  72,12  97,48  115,47  122,94  46,05  31,24  23,76  18,88  15,58  15,97  28,05  34,16
2004  149,20  527,82  187,05  142,91  70,31  46,32  37,89  31,77  21,51  29,09  34,06  42,90