48524.009741/2016-00 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 645/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 13 de setembro de 2016. 
 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.004292/2012-97 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica Cobre Km 19, 
com Registro Ativo e Aceite conferidos à 
empresa Rio do Cobre Energia Ltda., por 
meio, respectivamente, dos Despachos nº 
2.707, de 30 de agosto de 2012, e nº 3.420, 
de 8 de outubro de 2013, localizada nos 
municípios de Marquinho e Laranjeiras do 
Sul, no estado do Paraná. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Cobre Km 19, com 14.200 kW de Potência Instalada, cadastrada 
sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.036938-1.01, com Registro 
Ativo e Aceite conferidos à empresa Rio do Cobre Energia Ltda. (Rio do Cobre), por meio, 
respectivamente, dos Despachos nº 2.707, de 30 de agosto de 2012, e nº 3.420, de 8 de outubro de 
2013, localizada no rio do Cobre, sub-bacia 64, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, nos municípios 
de Marquinho e Laranjeiras do Sul, no estado do Paraná. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 14/06/2012, o Despacho n° 2001 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do 
rio do Cobre, onde foram identificados 8 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Cobre 
Km 19. 
 
3. 
Em 30 de agosto de 2012, por meio do Despacho nº 2.707, foi conferido o Registro 
Ativo à empresa Rio do Cobre Energia Ltda., o qual foi Aceito em 8 de outubro de 2013 por meio do 
Despacho nº 3.420.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 645/2016–SCG/ANEEL, de 13/09/2016 
4. 
Em 3 de maio de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a 
esse empreendimento.  
 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela empresa Rio do Cobre Energia Ltda. para 
emissão do Despacho de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao 
processo de implantação e exploração da PCH Cobre Km 19. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere 
na partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 2001, de 14 de junho de 2012. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Cobre Km 19 
PCH Cobre Km 19 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
25°7'5"S 
52°23'10"W 
25°7'6,93"S 
52°23'11,67"W 
NA Montante (m) 
555 
555 
NA Jusante (m) 
487 
487,6 
Queda Bruta (m) 
68 
67,4 
Área do Reservatório (km²) 
2,87 
2,9814 
Potência (kW) 
14.200 
14.200 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
16,4 
16,73 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Rio do cobre 
ESTADO: 
PR 
SUB-BACIA: 
64 
DESPACHO: 
2001  
DATA: 
14/06/2012 
AUTOR: 
Rio do Cobre Energia Ltda. 
POTÊNCIA: 
34.100 kW 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
8 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamentos 
Coordenadas 
NA Montante (m) NA Jusante (m) Potência (kW) 
Condição 
Cobre Km 33 
25°7'10"S 
52°19'37"W 
585 
555 
3.900 
Disponível 
(inventariado) 
 
8. 
Verifica-se que o NA Jusante considerado no Projeto Básico apresentado é 60 cm 
mais alto do que o definido no inventário, entretanto, a interessada justificou a alteração indicando que 
em função da calibragem da curva chave do canal de fuga os levantamentos topobatimétricos 
constataram este como o nível correto. Ainda assim, não há impacto na divisão de quedas definida no 
estudo de inventário, portanto, aproveitamentos adjacentes não serão afetados. 
                                                          
1 Por meio da Carta CO 01/2016, Documento nº 48513.011229/2016-00. 
2 Vazão Média de Longo Termo.
PCH Cobre Km 19      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do barramento    25°7'5"S
52°23'10"W      25°7'6,93"S
52°23'11,67"W    
NA Montante (m)    555      555    
NA Jusante (m)    487      487,6    
Queda Bruta (m)    68      67,4    
Área do Reservatório (km²)    2,87      2,9814    
Potência (kW)    14.200      14.200    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT    16,4      16,73    
NOME DO RIO:    Rio do cobre          ESTADO:        PR      SUB-BACIA:      64
DESPACHO:    2001          DATA:        14/06/2012            
AUTOR:    Rio do Cobre Energia Ltda.                              
POTÊNCIA:    34.100 kW          EIXOS IDENTIFICADOS:        8            
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                  
Aproveitamentos      Coordenadas      NA Montante (m)        NA Jusante (m)      Potência (kW)      Condição  
Cobre Km 33    25°7'10"S
52°19'37"W      585        555        3.900      Disponível
(inventariado)  

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 645/2016–SCG/ANEEL, de 13/09/2016 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
9. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Design Head Engenharia e Construtora Ltda 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Alberto de Andrade Pinto 
20122900105 
PR - 25341/D 
Responsável Geral do 
Projeto  
Alberto de Andrade Pinto 
20122900105 
PR - 25341/D 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Eduardo Gabriel de Pauli Baptista 
4692014-7   
SC - 094145-0 
Estudos geotécnicos 
Alvaro Zimmer Neto 
20133205810 
PR - 89434/D 
Estudos hidrológicos 
Alberto de Andrade Pinto 
20122900105 
PR - 25341/D 
Estudos energéticos 
Alberto de Andrade Pinto 
20161822136 
PR - 25341/D 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
LICENÇA PREVIA (LP) 
Número 
41067 
Órgão emissor 
IAP - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ 
Data de emissão 
26/01/2016 
Validade 
26/01/2018 
Vazão remanescente 
0,31 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Outorga Prévia 
Número 
Portaria n° 495/2016 - DPCA 
Órgão Emissor 
Institutos das Águas do Paraná 
Data de emissão 
13/04/2016 
Validade 
12/04/2021 
Vazão de usos consuntivos 
- 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
10. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados 
indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem 
ao uso ótimo do potencial hidráulico.
  Empresa Projetista:    Design Head Engenharia e Construtora Ltda        
  Responsável Técnico    Nº ART      Nº Registro  Responsabilidade
Alberto de Andrade Pinto      20122900105    PR - 25341/D    Responsável Geral do
Projeto
Alberto de Andrade Pinto      20122900105    PR - 25341/D    Estudos cartográficos e
topográficos
Eduardo Gabriel de Pauli Baptista      4692014-7    SC - 094145-0    Estudos geotécnicos
Alvaro Zimmer Neto      20133205810    PR - 89434/D    Estudos hidrológicos
Alberto de Andrade Pinto      20122900105    PR - 25341/D    Estudos energéticos
Alberto de Andrade Pinto      20161822136    PR - 25341/D    Estruturas extravasoras
  Tipo de licença    LICENÇA PREVIA (LP)
  Número    41067
  Órgão emissor    IAP - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ
  Data de emissão    26/01/2016
  Validade    26/01/2018
  Vazão remanescente    0,31
  Tipo de Licença    Outorga Prévia
  Número    Portaria n° 495/2016 - DPCA
  Órgão Emissor    Institutos das Águas do Paraná
  Data de emissão    13/04/2016
  Validade    12/04/2021
  Vazão de usos consuntivos    -

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 645/2016–SCG/ANEEL, de 13/09/2016 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é inferior, mas a empresa apresentou justificativas 
técnicas para a diferença. 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Cobre Km 19 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
605 
NOME DO RIO DA USINA: 
Rio do Cobre 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
65855000 
Usina Cavernoso 
Rio  Cavernoso 
1500 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
64754400 
Rio da Prata Jusante 
Rio do Cobre 
727 
64764000 
Guampará 
Rio Piquiri 
1690 
2552019 
Campo verde (Faxinal dos Indios) 
Posto Pluviométrico 
 
2552014 
Carazinho 
Posto Pluviométrico 
 
2552008 
Marquinhos 
Posto Pluviométrico 
 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
1099 
TR (anos): 
10000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
soleira livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Núcleo de argila com enrocamento de rocha basáltica 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Alberto de Andrade Pinto 
PR - 25341/D 
Nº DA ART 
201618221363 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
65855000 
Usina Cavernoso 
Rio Cavernoso 
1500 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 14.200 kW é igual à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 2 turbinas de 7357,51 kW e 2 geradores de potência 
unitária nominal de 7888,89 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
11. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
                                                          
3 Documento nº 48513.011229/2016-00
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é inferior, mas a empresa apresentou justificativas
técnicas para a diferença.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  605  NOME DO RIO DA USINA:    Rio do Cobre  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
65855000  Usina Cavernoso    Rio Cavernoso    1500
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
64754400  Rio da Prata Jusante    Rio do Cobre    727
64764000  Guampará    Rio Piquiri    1690
2552019  Campo verde (Faxinal dos Indios)    Posto Pluviométrico    
2552014  Carazinho    Posto Pluviométrico    
2552008  Marquinhos    Posto Pluviométrico    
          
  1099  TR (anos):  10000  
  soleira livre      
  Núcleo de argila com enrocamento de rocha basáltica      
  Alberto de Andrade Pinto
PR - 25341/D    Nº DA ART  201618221363
        
NOME  RIO  A.D. (em km²):
Usina Cavernoso  Rio Cavernoso  1500

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 645/2016–SCG/ANEEL, de 13/09/2016 
12. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são 
de responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para 
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a 
apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), 
desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Cobre Km 19 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
14.200 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
7.888,89 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
7.357,51 / 3,67 
Rendimento da turbina 
94,00% 
Rendimento do gerador 
96,50% 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
1,00% 
Indisponibilidade programada (%) 
1,00% 
Perdas hidráulicas nominais (m) 
2,18 
Queda bruta nominal (m) 
67,4 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,46% 
Consumo Interno (kW médio) 
67,5 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
0,31 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0,0 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
13. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) n° 343, de 9 de dezembro de 2008, o 
processo seria sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade 
de emissão de algum ato referente à aprovação do projeto apresentado pela empresa Rio do Cobre 
Energia Ltda. 
 
14. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse 
sentido. O Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI-PCH), etapa já cumprida pelo empreendedor. 
 
15. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, 
do Sumário Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Cobre Km 19, nos 
termos da REN 343/2008, quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
16. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e 
que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, 
conforme excerto a seguir transcrito:  
 
 
 
 [...]
PCH Cobre Km 19  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  14.200
Número de Unidades Geradoras  2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  7.888,89 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  7.357,51 / 3,67
Rendimento da turbina  94,00%
Rendimento do gerador  96,50%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  1,00%
Indisponibilidade programada (%)  1,00%
Perdas hidráulicas nominais (m)  2,18
Queda bruta nominal (m)  67,4
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  0,46%
Consumo Interno (kW médio)  67,5
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  0,31
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0,0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 645/2016–SCG/ANEEL, de 13/09/2016 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores 
do potencial hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso 
do potencial hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro 
da Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração 
de Reserva de Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento 
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação 
dessas ações, quando couber, imediatamente após a publicação do DRI-PCH 
previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da 
ANEEL, caso o interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis 
por até 3 (três) anos, a critério da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]  
 
17. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser 
emitido o DRS-PCH referente à PCH Cobre Km 19 à empresa Rio do Cobre Energia Ltda. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
18. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 8 de dezembro de 2008; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
 
19. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por 
meio da emissão do DRS-PCH referente à PCH Cobre Km 19 sob a titularidade da empresa Rio do 
Cobre Energia Ltda.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 645/2016–SCG/ANEEL, de 13/09/2016 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
20. 
Emitir o DRS-PCH. 
 
 
 
GUILHERME VIETA JUNQUEIRA 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 645/2016–SCG/ANEEL, de 13/09/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Cobre Km 19 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1964 
 
 
 
 
16,00 
21,80 
18,20 
26,30 
23,10 
18,90 
9,30 
16,40 
1965 
11,30 
22,90 
16,70 
12,10 
39,60 
15,00 
25,10 
19,20 
13,20 
33,50 
21,80 
18,10 
1966 
17,70 
26,90 
15,40 
8,60 
7,60 
10,30 
10,80 
7,10 
12,60 
28,50 
16,90 
13,10 
1967 
11,60 
11,50 
12,40 
7,20 
6,80 
13,70 
14,80 
12,50 
14,50 
8,90 
9,90 
14,70 
1968 
11,50 
7,50 
6,20 
8,20 
9,30 
8,80 
8,70 
8,80 
8,40 
15,60 
13,40 
9,40 
1969 
18,00 
10,00 
8,30 
12,60 
14,40 
25,90 
20,30 
14,70 
15,00 
21,90 
23,00 
17,80 
1970 
13,10 
9,60 
10,30 
9,70 
9,50 
20,50 
28,80 
13,40 
15,20 
21,70 
13,70 
20,20 
1971 
38,20 
14,50 
11,00 
13,60 
29,80 
27,20 
30,90 
13,00 
17,20 
19,40 
13,10 
14,70 
1972 
19,00 
14,80 
14,30 
19,20 
10,10 
19,70 
22,90 
36,80 
37,20 
32,00 
14,30 
16,70 
1973 
29,80 
23,30 
12,20 
7,80 
13,50 
18,90 
20,70 
19,10 
26,70 
30,80 
17,30 
8,80 
1974 
13,10 
10,80 
14,10 
7,30 
5,70 
13,50 
11,60 
10,30 
14,70 
9,60 
11,20 
14,30 
1975 
12,60 
22,40 
11,60 
7,50 
5,80 
10,60 
7,60 
9,00 
15,60 
37,60 
21,40 
22,60 
1976 
15,40 
10,60 
7,20 
11,40 
10,70 
24,60 
10,50 
15,80 
19,30 
15,50 
23,10 
15,90 
1977 
16,40 
9,60 
8,60 
7,60 
5,00 
11,50 
8,90 
7,70 
8,00 
13,40 
13,00 
12,20 
1978 
6,40 
4,20 
3,90 
3,10 
3,70 
3,90 
20,70 
14,80 
12,10 
6,90 
7,40 
7,50 
1979 
5,20 
6,30 
5,50 
5,10 
28,50 
10,20 
6,90 
14,10 
20,40 
32,30 
32,30 
19,80 
1980 
22,10 
15,20 
14,90 
6,40 
13,30 
11,80 
19,60 
15,00 
32,40 
21,90 
12,00 
20,70 
1981 
19,30 
15,10 
9,20 
9,50 
9,70 
11,50 
8,90 
6,10 
4,80 
17,10 
13,80 
40,90 
1982 
16,10 
7,30 
6,40 
4,00 
3,90 
28,30 
54,60 
15,80 
7,70 
32,70 
67,20 
31,50 
1983 
20,20 
16,50 
28,60 
27,70 
67,30 
55,70 
75,20 
19,90 
35,80 
36,40 
24,00 
11,70 
1984 
9,60 
11,70 
8,30 
12,10 
12,10 
24,60 
11,40 
24,20 
17,90 
13,80 
25,70 
24,80 
1985 
9,80 
14,00 
11,60 
22,40 
13,00 
10,10 
12,90 
6,90 
6,90 
4,90 
4,40 
3,20 
1986 
5,30 
14,30 
11,10 
11,20 
29,50 
18,40 
6,90 
10,00 
12,90 
10,10 
7,30 
16,00 
1987 
9,50 
20,10 
8,60 
9,90 
88,80 
27,60 
17,40 
10,60 
6,60 
11,70 
16,20 
12,80 
1988 
8,00 
8,90 
9,90 
9,10 
36,50 
24,80 
12,20 
6,20 
4,10 
4,50 
3,70 
3,70 
1989 
11,50 
24,90 
11,70 
10,10 
23,80 
7,90 
13,10 
22,70 
40,00 
24,60 
12,90 
7,40 
1990 
21,70 
11,30 
6,80 
14,00 
15,70 
27,50 
28,30 
30,50 
31,90 
37,50 
16,50 
9,10 
1991 
5,00 
4,70 
3,60 
8,40 
6,40 
22,00 
14,20 
8,70 
5,20 
17,00 
15,60 
24,40 
1992 
12,10 
8,40 
8,00 
13,00 
139,70 
45,80 
26,00 
29,70 
30,70 
30,00 
22,80 
13,30 
1993 
12,50 
17,90 
14,30 
9,60 
34,80 
18,80 
19,50 
13,30 
19,90 
47,60 
11,20 
22,40 
1994 
7,80 
13,90 
8,10 
9,90 
13,00 
32,00 
26,30 
12,50 
6,40 
13,70 
17,40 
16,80 
1995 
56,80 
17,90 
11,90 
12,10 
7,50 
9,90 
29,20 
8,50 
12,10 
24,00 
11,70 
7,10 
1996 
14,00 
28,40 
22,70 
18,20 
6,80 
6,80 
9,70 
5,90 
9,00 
46,80 
21,30 
24,00 
1997 
21,50 
32,80 
17,40 
7,00 
6,80 
31,00 
20,20 
17,80 
16,10 
47,10 
30,90 
15,30 
1998 
10,30 
16,80 
20,40 
95,00 
31,60 
12,00 
12,30 
21,10 
49,60 
50,60 
14,20 
7,30 
1999 
9,50 
19,20 
11,10 
15,30 
12,20 
26,00 
29,30 
7,50 
9,40 
5,20 
3,70 
4,80 
2000 
8,60 
15,80 
10,30 
5,20 
9,20 
11,60 
17,30 
10,10 
47,60 
31,90 
15,40 
9,70 
2001 
17,70 
54,40 
20,30 
13,20 
13,90 
19,40 
17,80 
12,00 
10,90 
33,30 
12,70 
12,80 
2002 
25,90 
23,30 
7,90 
4,20 
25,60 
11,90 
6,50 
7,20 
15,80 
21,40 
25,40 
22,60 
2003 
11,30 
18,60 
15,70 
9,40 
6,80 
15,50 
16,30 
8,10 
6,20 
11,20 
24,10 
30,50 
2004 
12,10 
5,70 
6,10 
6,40 
31,40 
25,30 
34,50 
4,90 
8,00 
34,00 
34,80 
6,30 
2005 
10,30 
3,90 
2,60 
2,60 
15,70 
39,80 
8,30 
3,50 
27,20 
50,40 
13,80 
4,00 
2006 
5,90 
5,60 
4,60 
4,30 
1,50 
1,80 
1,80 
3,70 
16,30 
18,20 
9,10 
26,90 
2007 
25,20 
13,10 
4,70 
17,00 
35,50 
7,90 
5,60 
2,70 
1,40 
3,90 
21,00 
14,70 
2008 
9,00 
5,80 
4,90 
4,60 
12,30 
18,50 
13,70 
26,80 
5,00 
37,30 
22,60 
2,80 
2009 
8,80 
9,40 
7,20 
2,60 
8,90 
16,50 
33,40 
22,50 
37,10 
41,40 
21,70 
27,60 
2010 
19,50 
15,50 
18,00 
36,10 
23,40 
10,60 
11,30 
8,10 
4,80 
11,20 
10,80 
35,50
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Cobre Km 19                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1964          16,00  21,80  18,20  26,30  23,10  18,90  9,30  16,40
1965  11,30  22,90  16,70  12,10  39,60  15,00  25,10  19,20  13,20  33,50  21,80  18,10
1966  17,70  26,90  15,40  8,60  7,60  10,30  10,80  7,10  12,60  28,50  16,90  13,10
1967  11,60  11,50  12,40  7,20  6,80  13,70  14,80  12,50  14,50  8,90  9,90  14,70
1968  11,50  7,50  6,20  8,20  9,30  8,80  8,70  8,80  8,40  15,60  13,40  9,40
1969  18,00  10,00  8,30  12,60  14,40  25,90  20,30  14,70  15,00  21,90  23,00  17,80
1970  13,10  9,60  10,30  9,70  9,50  20,50  28,80  13,40  15,20  21,70  13,70  20,20
1971  38,20  14,50  11,00  13,60  29,80  27,20  30,90  13,00  17,20  19,40  13,10  14,70
1972  19,00  14,80  14,30  19,20  10,10  19,70  22,90  36,80  37,20  32,00  14,30  16,70
1973  29,80  23,30  12,20  7,80  13,50  18,90  20,70  19,10  26,70  30,80  17,30  8,80
1974  13,10  10,80  14,10  7,30  5,70  13,50  11,60  10,30  14,70  9,60  11,20  14,30
1975  12,60  22,40  11,60  7,50  5,80  10,60  7,60  9,00  15,60  37,60  21,40  22,60
1976  15,40  10,60  7,20  11,40  10,70  24,60  10,50  15,80  19,30  15,50  23,10  15,90
1977  16,40  9,60  8,60  7,60  5,00  11,50  8,90  7,70  8,00  13,40  13,00  12,20
1978  6,40  4,20  3,90  3,10  3,70  3,90  20,70  14,80  12,10  6,90  7,40  7,50
1979  5,20  6,30  5,50  5,10  28,50  10,20  6,90  14,10  20,40  32,30  32,30  19,80
1980  22,10  15,20  14,90  6,40  13,30  11,80  19,60  15,00  32,40  21,90  12,00  20,70
1981  19,30  15,10  9,20  9,50  9,70  11,50  8,90  6,10  4,80  17,10  13,80  40,90
1982  16,10  7,30  6,40  4,00  3,90  28,30  54,60  15,80  7,70  32,70  67,20  31,50
1983  20,20  16,50  28,60  27,70  67,30  55,70  75,20  19,90  35,80  36,40  24,00  11,70
1984  9,60  11,70  8,30  12,10  12,10  24,60  11,40  24,20  17,90  13,80  25,70  24,80
1985  9,80  14,00  11,60  22,40  13,00  10,10  12,90  6,90  6,90  4,90  4,40  3,20
1986  5,30  14,30  11,10  11,20  29,50  18,40  6,90  10,00  12,90  10,10  7,30  16,00
1987  9,50  20,10  8,60  9,90  88,80  27,60  17,40  10,60  6,60  11,70  16,20  12,80
1988  8,00  8,90  9,90  9,10  36,50  24,80  12,20  6,20  4,10  4,50  3,70  3,70
1989  11,50  24,90  11,70  10,10  23,80  7,90  13,10  22,70  40,00  24,60  12,90  7,40
1990  21,70  11,30  6,80  14,00  15,70  27,50  28,30  30,50  31,90  37,50  16,50  9,10
1991  5,00  4,70  3,60  8,40  6,40  22,00  14,20  8,70  5,20  17,00  15,60  24,40
1992  12,10  8,40  8,00  13,00  139,70  45,80  26,00  29,70  30,70  30,00  22,80  13,30
1993  12,50  17,90  14,30  9,60  34,80  18,80  19,50  13,30  19,90  47,60  11,20  22,40
1994  7,80  13,90  8,10  9,90  13,00  32,00  26,30  12,50  6,40  13,70  17,40  16,80
1995  56,80  17,90  11,90  12,10  7,50  9,90  29,20  8,50  12,10  24,00  11,70  7,10
1996  14,00  28,40  22,70  18,20  6,80  6,80  9,70  5,90  9,00  46,80  21,30  24,00
1997  21,50  32,80  17,40  7,00  6,80  31,00  20,20  17,80  16,10  47,10  30,90  15,30
1998  10,30  16,80  20,40  95,00  31,60  12,00  12,30  21,10  49,60  50,60  14,20  7,30
1999  9,50  19,20  11,10  15,30  12,20  26,00  29,30  7,50  9,40  5,20  3,70  4,80
2000  8,60  15,80  10,30  5,20  9,20  11,60  17,30  10,10  47,60  31,90  15,40  9,70
2001  17,70  54,40  20,30  13,20  13,90  19,40  17,80  12,00  10,90  33,30  12,70  12,80
2002  25,90  23,30  7,90  4,20  25,60  11,90  6,50  7,20  15,80  21,40  25,40  22,60
2003  11,30  18,60  15,70  9,40  6,80  15,50  16,30  8,10  6,20  11,20  24,10  30,50
2004  12,10  5,70  6,10  6,40  31,40  25,30  34,50  4,90  8,00  34,00  34,80  6,30
2005  10,30  3,90  2,60  2,60  15,70  39,80  8,30  3,50  27,20  50,40  13,80  4,00
2006  5,90  5,60  4,60  4,30  1,50  1,80  1,80  3,70  16,30  18,20  9,10  26,90
2007  25,20  13,10  4,70  17,00  35,50  7,90  5,60  2,70  1,40  3,90  21,00  14,70
2008  9,00  5,80  4,90  4,60  12,30  18,50  13,70  26,80  5,00  37,30  22,60  2,80
2009  8,80  9,40  7,20  2,60  8,90  16,50  33,40  22,50  37,10  41,40  21,70  27,60
2010  19,50  15,50  18,00  36,10  23,40  10,60  11,30  8,10  4,80  11,20  10,80  35,50

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 09 da Nota Técnica nº 645/2016–SCG/ANEEL, de 13/09/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Cobre Km 19 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2011 
17,30 
33,20 
11,90 
9,40 
5,40 
4,50 
20,20 
65,00 
21,90 
20,20 
15,00 
7,00 
2012 
7,10 
5,70 
5,40 
13,10 
11,90 
46,30 
12,50 
7,50 
5,50 
6,00
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Cobre Km 19                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2011  17,30  33,20  11,90  9,40  5,40  4,50  20,20  65,00  21,90  20,20  15,00  7,00
2012  7,10  5,70  5,40  13,10  11,90  46,30  12,50  7,50  5,50  6,00