A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 285/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 29 de abril de 2016. 
 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.000492/2015-13 
 
Assunto: Adequação do Sumário Executivo 
referente à Pequena Central Hidrelétrica 
PCH PORTO DO BURITI, com Registro Ativo 
conferido à empresa ATIAIA ENERGIA S.A., 
por meio, respectivamente, dos Despachos 
nº 369, de 12 de fevereiro de 2015, c/c 
Despacho nº 2.879, de 1 de setembro de 
2015, localizada no rio Buriti, no estado do 
Mato Grosso. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica PCH PORTO DO BURITI, com 19000 kW de Potência Instalada, 
cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de Geração PCH.PH.MT.035639-5.01, com 
Registro Ativo conferido à empresa ATIAIA ENERGIA S.A., por meio, do Despacho nº 369, de 12 de 
fevereiro de 2015, c/c Despacho nº 2.879, de 1 de setembro de 2015, localizada no rio BURITI, sub-
bacia 17, na bacia hidrográfica do Rio Amazonas, no estado do Mato Grosso. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 08/12/2014, o Despacho n° 4737 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do 
rio BURITI, onde foram identificados 15 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH PORTO 
DO BURITI. 
 
3. 
Em 12 de fevereiro de 2015, por meio do Despacho nº 369, foi conferido o Registro 
Ativo à empresa ATIAIA ENERGIA S.A., c/c despacho n° 2.879, de 1 de setembro de 2015. 
 
 
4. 
Em 12 de abril de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a 
esse empreendimento.  
 
                                                          
1 Por meio da correspondência ATEN-04-16, Documento nº 48513.009155/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
FL. 02 da Nota Técnica nº 285/2016–SCG/ANEEL, de 29/04/2016 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela empresa ATIAIA ENERGIA S.A. para emissão 
do Despacho de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo 
de implantação e exploração da PCH PORTO DO BURITI. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere 
na partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 4737, de 08/12/2014. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH PCH PORTO DO BURITI 
 PCH PORTO DO BURITI 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
12°55'51,26"S 
58°25'35,38"W 
12°55'47,76"S 
58°25'35,58"W 
NA Montante (m) 
319,7 
320,5 
NA Jusante (m) 
300,6 
299,22 
Queda Bruta (m) 
19,1 
21,2 
Área do Reservatório (km²) 
0,6269 
0,626912 
Potência (kW) 
18380 
19000 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
83,5 
98,67 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
BURITI 
ESTADO: 
MT 
SUB-BACIA: 
17 
DESPACHO: 
4737 
DATA: 
08/12/2014 
AUTOR: 
ATIAIA ENERGIA S.A. 
POTÊNCIA: 
165910 kW 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
15 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamentos 
Coordenadas 
NA Montante (m) NA Jusante (m) Potência (kW) 
Condição 
A2E16 
12°57'9,35"S 
58°26'1,05"W 
336,3 
320,53 
14850 
Disponível 
(inventariado) 
FOZ DO BURITI (A2E18) 
12°55'48,73"S 
58°25'33,27"W 
299 
274 
24150 
Disponível 
(inventariado) 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo.
PCH PORTO DO BURITI      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do barramento    12°55'51,26"S
58°25'35,38"W      12°55'47,76"S
58°25'35,58"W    
NA Montante (m)    319,7      320,5    
NA Jusante (m)    300,6      299,22    
Queda Bruta (m)    19,1      21,2    
Área do Reservatório (km²)    0,6269      0,626912    
Potência (kW)    18380      19000    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT    83,5      98,67    
NOME DO RIO:    BURITI          ESTADO:        MT        SUB-BACIA:        17
DESPACHO:    4737          DATA:        08/12/2014                
AUTOR:    ATIAIA ENERGIA S.A.                                  
POTÊNCIA:    165910 kW          EIXOS IDENTIFICADOS:        15                
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                      
Aproveitamentos      Coordenadas      NA Montante (m)        NA Jusante (m)        Potência (kW)        Condição  
A2E16    12°57'9,35"S
58°26'1,05"W      336,3        320,53        14850        Disponível
(inventariado)    
FOZ DO BURITI (A2E18)    12°55'48,73"S
58°25'33,27"W      299        274        24150        Disponível
(inventariado)    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
FL. 03 da Nota Técnica nº 285/2016–SCG/ANEEL, de 29/04/2016 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
VLB ENGENHARIA 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
JOSE HENRIQUE RODRIGUES LOPES 
20153424020 
48148 
Responsável Geral do 
Projeto  
ACCIOLY FERREIRA VAZ FILHO 
20152831411 
42245 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
CLAUDIO MARCIO DA SILVA 
20160642673 
48148 
Estudos geotécnicos 
MARCELO MIRANDA BOTELHO 
20160643297 
48148 
Estudos hidrológicos 
JOSÉ BERNARDINO BOTELHO 
20160646601 
48148 
Estudos energéticos 
MARCELO ROSSI CAMPOS 
20160642991 
48148 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados 
indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem 
ao uso ótimo do potencial hidráulico.
  Empresa Projetista:    VLB ENGENHARIA      
  Responsável Técnico    Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
JOSE HENRIQUE RODRIGUES LOPES      20153424020  48148    Responsável Geral do
Projeto
ACCIOLY FERREIRA VAZ FILHO      20152831411  42245    Estudos cartográficos e
topográficos
CLAUDIO MARCIO DA SILVA      20160642673  48148    Estudos geotécnicos
MARCELO MIRANDA BOTELHO      20160643297  48148    Estudos hidrológicos
JOSÉ BERNARDINO BOTELHO      20160646601  48148    Estudos energéticos
MARCELO ROSSI CAMPOS      20160642991  48148    Estruturas extravasoras
  Tipo de licença    
  Número    
  Órgão emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão remanescente    
  Tipo de Licença    
  Número    
  Órgão Emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão de usos consuntivos    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
FL. 04 da Nota Técnica nº 285/2016–SCG/ANEEL, de 29/04/2016 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é superior, mas a empresa apresentou justificativas técnicas 
para a diferença. 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH PORTO DO BURITI 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
3556 
NOME DO RIO DA USINA: 
RIO BURITI 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
0 
PCH GARGANTA DA JARARACA 
DO SANGUE 
2591 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
17095000 
FAZENDA TOMBADOR  
DO SANGUE 
24700 
17093000 
FONTANILHAS 
JURUENA 
55900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
327 
TR (anos): 
10000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Controlado 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Terra 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
MARCELO ROSSI CAMPOS 
48148 
Nº DA ART 
20160642991 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
17091000 
FAZENDA TUCUNARÉ 
JURUENA 
4360 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 19000 kW é superior à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 2 turbinas de 9793 kW e 2 geradores de potência unitária 
nominal de 10556 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
10. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são 
de responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para 
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  3556  NOME DO RIO DA USINA:    RIO BURITI  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
0  PCH GARGANTA DA JARARACA    DO SANGUE    2591
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
17095000  FAZENDA TOMBADOR    DO SANGUE    24700
17093000  FONTANILHAS    JURUENA    55900
          
          
          
          
  327  TR (anos):  10000  
  Controlado      
  Terra      
  MARCELO ROSSI CAMPOS
48148    Nº DA ART  20160642991
        
NOME  RIO  A.D. (em km²):
FAZENDA TUCUNARÉ  JURUENA  4360

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
FL. 05 da Nota Técnica nº 285/2016–SCG/ANEEL, de 29/04/2016 
apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), 
desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
 PCH PORTO DO BURITI 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
19000 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
10556 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
9793 / 15,52 
Rendimento da turbina 
93,00% 
Rendimento do gerador 
97,00% 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
2,01% 
Indisponibilidade programada (%) 
0,37% 
Perdas hidraúlicas nominais (m) 
0,406 
Queda bruta nominal (m) 
21,2 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,55% 
Consumo Interno (kW médio) 
57 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
0 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
12. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o 
processo seria sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade 
de emissão de algum ato referente à aprovação do projeto apresentado pela empresa ATIAIA 
ENERGIA S.A.. 
 
13. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse 
sentido. O Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI-PCH), etapa já cumprida pelo empreendedor. 
 
14. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, 
do Sumário Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da  PCH PORTO DO BURITI, 
nos termos da REN 343/2008, quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
 
15. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e 
que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, 
conforme excerto a seguir transcrito:  
 
 
 
 [...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores 
do potencial hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade.
PCH PORTO DO BURITI  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  19000
Número de Unidades Geradoras  2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  10556 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  9793 / 15,52
Rendimento da turbina  93,00%
Rendimento do gerador  97,00%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  2,01%
Indisponibilidade programada (%)  0,37%
Perdas hidraúlicas nominais (m)  0,406
Queda bruta nominal (m)  21,2
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  0,55%
Consumo Interno (kW médio)  57
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  0
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
FL. 06 da Nota Técnica nº 285/2016–SCG/ANEEL, de 29/04/2016 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso 
do potencial hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro 
da Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração 
de Reserva de Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento 
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação 
dessas ações, quando couber, imediatamente após a publicação do DRI-PCH 
previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da 
ANEEL, caso o interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis 
por até 3 (três) anos, a critério da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]  
 
16. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser 
emitido o DRS-PCH referente à  PCH PORTO DO BURITI à empresa ATIAIA ENERGIA S.A., bem 
como o encaminhamento de documento Superintendência de Recursos Hídricos- SURH, para fins da 
emissão da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por 
meio da emissão do DRS-PCH referente à  PCH PORTO DO BURITI sob a titularidade da empresa 
ATIAIA ENERGIA S.A..

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
FL. 07 da Nota Técnica nº 285/2016–SCG/ANEEL, de 29/04/2016 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
19. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento a Superintendência de Recursos 
Hídricos- SURH, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
SERGIO LUIS YONEDA 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
FL. 08 da Nota Técnica nº 285/2016–SCG/ANEEL, de 29/04/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a  PCH PORTO DO BURITI 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1978   
       
103,56  
       
112,94  
       
109,24  
       
102,76  
         
97,57  
         
92,72  
         
89,00  
         
88,50  
         
92,34  
         
94,22  
       
104,21  
1979 
       
112,15  
       
116,33  
       
121,18  
       
117,48  
       
106,85  
       
101,37  
         
96,87  
         
93,79  
         
95,13  
         
92,84  
         
98,26  
         
98,44  
1980 
       
106,47  
       
113,15  
       
118,31  
       
114,80  
       
104,29  
         
95,88  
         
94,33  
         
92,77  
         
91,34  
         
90,09  
         
94,77  
       
104,07  
1981 
       
109,55  
       
112,04  
       
114,18  
       
113,90  
       
101,85  
         
95,43  
         
92,03  
         
89,64  
         
87,93  
         
92,31  
       
100,64  
       
101,91  
1982 
       
112,44  
       
116,36  
       
120,55  
       
110,29  
         
93,51  
         
87,29  
         
83,14  
         
83,58  
         
94,25  
         
96,06  
         
97,31  
         
99,52  
1983 
       
106,97  
       
108,98  
       
112,33  
       
108,61  
       
102,32  
         
98,17  
         
93,02  
         
90,41  
         
88,89  
         
92,02  
         
95,20  
       
107,15  
1984 
       
104,66  
       
105,37  
       
109,16  
       
108,75  
       
103,89  
         
96,19  
         
92,15  
         
90,31  
         
89,42  
         
92,68  
         
94,50  
       
101,34  
1985 
       
109,36  
       
109,03  
       
111,75  
       
109,61  
       
102,28  
         
96,39  
         
93,47  
         
90,57  
         
90,12  
         
94,07  
         
97,61  
         
96,93  
1986 
       
110,65  
       
111,90  
       
110,90  
       
104,76  
         
99,96  
         
95,74  
         
91,71  
         
90,19  
         
90,73  
         
91,84  
         
92,82  
         
98,39  
1987 
       
102,43  
       
107,91  
       
108,55  
       
106,75  
         
98,40  
         
93,30  
         
89,45  
         
87,47  
         
86,25  
         
86,97  
         
96,61  
       
103,05  
1988 
       
109,96  
       
113,72  
       
115,82  
       
113,91  
       
105,63  
       
100,39  
         
95,67  
         
92,42  
         
90,81  
         
91,20  
         
97,06  
       
104,57  
1989 
       
114,10  
       
118,23  
       
118,91  
       
114,49  
       
109,40  
       
102,08  
         
98,86  
         
95,47  
         
92,34  
         
92,88  
         
94,53  
       
102,01  
1990 
       
108,12  
       
109,89  
       
110,26  
       
105,15  
         
98,20  
         
93,37  
         
90,87  
         
88,37  
         
88,98  
         
91,89  
         
91,65  
         
94,50  
1991 
       
106,23  
       
113,40  
       
115,09  
       
112,83  
       
106,22  
         
98,72  
         
94,27  
         
91,03  
         
89,43  
         
90,31  
         
94,35  
         
96,98  
1992 
       
104,08  
       
107,86  
       
107,46  
       
106,03  
         
99,01  
         
93,25  
         
90,13  
         
88,57  
         
91,00  
         
91,29  
         
93,24  
         
99,13  
1993 
         
98,90  
       
107,32  
       
104,01  
       
100,62  
         
94,64  
         
91,66  
         
88,61  
         
86,89  
         
85,87  
         
87,93  
         
90,59  
         
98,16  
1994 
       
105,62  
       
104,06  
       
111,19  
       
105,19  
         
97,13  
         
94,84  
         
91,48  
         
88,47  
         
87,28  
         
87,55  
         
89,68  
         
95,35  
1995 
       
106,54  
       
116,12  
       
113,33  
       
113,30  
       
105,22  
         
97,94  
         
93,30  
         
90,40  
         
89,78  
         
92,57  
         
97,28  
       
109,12  
1996 
       
112,25  
       
110,39  
       
113,69  
       
109,69  
       
103,71  
         
98,08  
         
94,31  
         
91,77  
         
90,77  
         
91,43  
       
100,61  
         
98,14  
1997 
       
110,31  
       
114,22  
       
114,00  
       
114,55  
       
104,26  
       
100,98  
         
95,99  
         
93,05  
         
92,42  
         
93,55  
         
95,49  
         
97,70  
1998 
       
100,50  
       
109,36  
       
113,44  
       
105,29  
         
98,19  
         
94,42  
         
88,80  
         
87,90  
         
86,48  
         
91,17  
         
97,12  
         
99,86  
1999 
       
108,06  
       
102,48  
       
109,21  
       
100,59  
         
96,89  
         
91,63  
         
88,97  
         
85,77  
         
86,38  
         
85,91  
         
93,64  
       
100,56  
2000 
       
103,44  
       
108,48  
       
108,18  
       
105,04  
         
95,15  
         
90,78  
         
88,11  
         
85,43  
         
85,77  
         
86,82  
         
94,03  
         
98,67  
2001 
       
102,23  
       
103,07  
       
111,92  
       
101,15  
         
95,31  
         
91,37  
         
87,99  
         
84,84  
         
84,00  
         
88,35  
         
91,75  
       
101,52
Série de vazões médias mensais informada para a PCH PORTO DO BURITI                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1978    103,56  112,94  109,24  102,76  97,57  92,72  89,00  88,50  92,34  94,22  104,21
1979  112,15  116,33  121,18  117,48  106,85  101,37  96,87  93,79  95,13  92,84  98,26  98,44
1980  106,47  113,15  118,31  114,80  104,29  95,88  94,33  92,77  91,34  90,09  94,77  104,07
1981  109,55  112,04  114,18  113,90  101,85  95,43  92,03  89,64  87,93  92,31  100,64  101,91
1982  112,44  116,36  120,55  110,29  93,51  87,29  83,14  83,58  94,25  96,06  97,31  99,52
1983  106,97  108,98  112,33  108,61  102,32  98,17  93,02  90,41  88,89  92,02  95,20  107,15
1984  104,66  105,37  109,16  108,75  103,89  96,19  92,15  90,31  89,42  92,68  94,50  101,34
1985  109,36  109,03  111,75  109,61  102,28  96,39  93,47  90,57  90,12  94,07  97,61  96,93
1986  110,65  111,90  110,90  104,76  99,96  95,74  91,71  90,19  90,73  91,84  92,82  98,39
1987  102,43  107,91  108,55  106,75  98,40  93,30  89,45  87,47  86,25  86,97  96,61  103,05
1988  109,96  113,72  115,82  113,91  105,63  100,39  95,67  92,42  90,81  91,20  97,06  104,57
1989  114,10  118,23  118,91  114,49  109,40  102,08  98,86  95,47  92,34  92,88  94,53  102,01
1990  108,12  109,89  110,26  105,15  98,20  93,37  90,87  88,37  88,98  91,89  91,65  94,50
1991  106,23  113,40  115,09  112,83  106,22  98,72  94,27  91,03  89,43  90,31  94,35  96,98
1992  104,08  107,86  107,46  106,03  99,01  93,25  90,13  88,57  91,00  91,29  93,24  99,13
1993  98,90  107,32  104,01  100,62  94,64  91,66  88,61  86,89  85,87  87,93  90,59  98,16
1994  105,62  104,06  111,19  105,19  97,13  94,84  91,48  88,47  87,28  87,55  89,68  95,35
1995  106,54  116,12  113,33  113,30  105,22  97,94  93,30  90,40  89,78  92,57  97,28  109,12
1996  112,25  110,39  113,69  109,69  103,71  98,08  94,31  91,77  90,77  91,43  100,61  98,14
1997  110,31  114,22  114,00  114,55  104,26  100,98  95,99  93,05  92,42  93,55  95,49  97,70
1998  100,50  109,36  113,44  105,29  98,19  94,42  88,80  87,90  86,48  91,17  97,12  99,86
1999  108,06  102,48  109,21  100,59  96,89  91,63  88,97  85,77  86,38  85,91  93,64  100,56
2000  103,44  108,48  108,18  105,04  95,15  90,78  88,11  85,43  85,77  86,82  94,03  98,67
2001  102,23  103,07  111,92  101,15  95,31  91,37  87,99  84,84  84,00  88,35  91,75  101,52

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
FL. 09 da Nota Técnica nº 285/2016–SCG/ANEEL, de 29/04/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a  PCH PORTO DO BURITI 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2002 
       
103,73  
       
107,73  
       
103,45  
         
99,23  
         
92,86  
         
88,56  
         
86,22  
         
84,61  
         
84,93  
         
85,28  
         
88,15  
         
95,11  
2003 
       
106,63  
       
105,14  
       
108,23  
       
107,67  
         
97,84  
         
92,83  
         
88,89  
         
85,66  
         
85,90  
         
88,18  
         
91,55  
         
96,46  
2004 
       
105,51  
       
117,37  
       
114,65  
       
107,71  
       
101,31  
         
95,98  
         
93,22  
         
89,28  
         
88,14  
         
89,33  
         
93,33  
         
96,25  
2005 
       
103,25  
       
105,10  
       
111,91  
       
103,05  
         
96,04  
         
91,24  
         
88,09  
         
85,45  
         
85,22  
         
87,03  
         
89,17  
       
102,62  
2006 
       
110,66  
       
110,43  
       
110,74  
       
112,45  
       
101,77  
         
96,49  
         
92,38  
         
88,88  
         
89,11  
         
95,58  
         
92,92  
       
102,21  
2007 
       
106,91  
       
113,96  
       
106,72  
       
102,62  
         
96,41  
         
92,19  
         
89,57  
         
86,98  
         
84,45  
         
86,55  
         
93,01  
         
98,32  
2008 
       
104,57  
       
111,46  
       
111,42  
       
106,76  
       
100,57  
         
94,40  
         
90,25  
         
86,92  
         
85,05  
         
87,76  
         
94,75  
       
101,62  
2009 
       
101,37  
       
106,90  
         
97,76  
       
106,95  
         
95,42  
         
91,81  
         
87,96  
         
86,96  
         
96,39  
         
96,28  
         
97,44  
       
106,56  
2010 
       
109,95  
       
116,99  
       
115,77  
       
111,50  
         
99,72  
         
95,54  
         
87,96  
         
85,38  
         
84,47  
         
84,77  
         
94,47  
         
97,44  
2011 
       
107,57  
       
108,96  
       
128,03  
       
118,73  
       
101,84  
         
94,80  
         
90,66  
         
90,12  
         
85,73  
         
89,56  
         
93,70  
         
97,84  
2012 
       
111,72  
       
115,91  
       
103,97  
       
100,52  
         
97,09  
         
91,24  
         
86,08  
         
81,42  
         
85,62  
         
88,47  
         
94,88  
         
91,72  
2013 
       
102,48  
       
114,86  
       
115,07  
       
105,42  
         
95,61  
         
91,46  
         
85,54  
         
84,13  
         
88,17  
         
87,49  
         
96,88  
         
95,11  
2014 
       
107,76  
       
112,71  
       
122,68  
       
114,12  
       
108,79  
         
96,71  
         
95,99  
         
90,53  
         
92,33  
         
87,34  
         
96,28  
       
111,07  
2015 
         
99,29  
         
97,03  
       
102,88  
       
101,44  
         
98,32  
         
90,35  
         
86,01  
         
81,43  
         
82,34  
         
86,70  
         
93,23  
         
88,41
Série de vazões médias mensais informada para a PCH PORTO DO BURITI                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2002  103,73  107,73  103,45  99,23  92,86  88,56  86,22  84,61  84,93  85,28  88,15  95,11
2003  106,63  105,14  108,23  107,67  97,84  92,83  88,89  85,66  85,90  88,18  91,55  96,46
2004  105,51  117,37  114,65  107,71  101,31  95,98  93,22  89,28  88,14  89,33  93,33  96,25
2005  103,25  105,10  111,91  103,05  96,04  91,24  88,09  85,45  85,22  87,03  89,17  102,62
2006  110,66  110,43  110,74  112,45  101,77  96,49  92,38  88,88  89,11  95,58  92,92  102,21
2007  106,91  113,96  106,72  102,62  96,41  92,19  89,57  86,98  84,45  86,55  93,01  98,32
2008  104,57  111,46  111,42  106,76  100,57  94,40  90,25  86,92  85,05  87,76  94,75  101,62
2009  101,37  106,90  97,76  106,95  95,42  91,81  87,96  86,96  96,39  96,28  97,44  106,56
2010  109,95  116,99  115,77  111,50  99,72  95,54  87,96  85,38  84,47  84,77  94,47  97,44
2011  107,57  108,96  128,03  118,73  101,84  94,80  90,66  90,12  85,73  89,56  93,70  97,84
2012  111,72  115,91  103,97  100,52  97,09  91,24  86,08  81,42  85,62  88,47  94,88  91,72
2013  102,48  114,86  115,07  105,42  95,61  91,46  85,54  84,13  88,17  87,49  96,88  95,11
2014  107,76  112,71  122,68  114,12  108,79  96,71  95,99  90,53  92,33  87,34  96,28  111,07
2015  99,29  97,03  102,88  101,44  98,32  90,35  86,01  81,43  82,34  86,70  93,23  88,41