* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
\SCG\NT\133\NT_062YF2701 
48524.000812/2022-00 
NOTA TÉCNICA Nº 70/2022-SCG/ANEEL 
Em 27 de janeiro de 2022. 
 
 
Processo: 48500.000275/2014-42. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena 
Central Hidrelétrica Alvorada I, com 24.000 kW de 
Potência Instalada, com Despacho de Registro 
Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) 
conferido à Minas PCH S.A., por meio do Despacho nº 
3.306, de 16 de dezembro de 2016 c/c o Despacho nº 
3.278, de 25 de novembro de 2019. 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) Alvorada I, com 24.000 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.GO.037277-3.01, com Despacho de Registro Adequabilidade 
do Sumário Executivo (DRS-PCH) conferido à Minas PCH S.A. (Minas PCH ou Interessada), por meio do 
Despacho nº 3.306, de 16 de dezembro de 2016 c/c o Despacho nº 3.278, de 25 de novembro de 2019, 
localizada no rio Corrente, sub-bacia 60, na bacia hidrográfica do rio Paraná, cuja casa de força localiza-se 
no município de Itarumã, estado de Goiás. 
 
II – DOS FATOS 
2. 
O Despacho n° 4.248, de 13 de dezembro de 2013, aprova os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio Corrente, no qual foram identificados 7 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais 
a PCH Alvorada I. 
 
3. 
Em 29 de janeiro de 2014, a antiga Superintendência de Gestão e Estudos Hidroenergéticos 
(SGH) emitiu o Despacho nº 1931, resolvendo efetivar como ativo o registro para elaboração do Projeto 
Básico da PCH Alvorada I. 
 
4. 
Em 11 de fevereiro de 2015, a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração 
(SCG) emitiu o Despacho nº 3462, resolvendo aceitar o Projeto Básico da PCH Alvorada I apresentado pelas 
empresas Minas PCH e Guerra Lage Engenheiros Associados Ltda. 
 
1 Documento nº 48539.001028/2014-00. 
2 Documento nº 48524.001314/2015-00.

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 70/2022-SCG/ANEEL, de 27/1/2022. 
 
 
 
5. 
Em 31 de outubro de 2016, a Minas PCH protocolou a Carta nº MPCH-ALV-ANL-CTE-
001/20163, contendo o Sumário Executivo e as ART do Projeto Básico da PCH Alvorada I, localizada no 
estado de Goiás. 
 
6. 
Em 16 de dezembro de 2016, a SCG emitiu o Despacho nº 3.3064, concedendo o DRS-PCH 
referente à PCH Alvorada I para as empresas Minas PCH e Guerra Lage Engenheiros Associados Ltda. 
 
7. 
Em 25 de novembro de 2019, a SCG emitiu o Despacho nº 3.2785, decidindo prorrogar, por 
3 (três) anos, a vigência do DRS-PCH referente à PCH Alvorada I. 
 
8. 
Em 31 de março de 2020, a Minas PCH protocolou a Carta nº MPCH-ALV-ANL-CTE-001-
20206, contendo a Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica – DRDH da PCH Alvorada I. 
 
9. 
Em 26 de outubro de 2021, a SCG emitiu o Despacho nº 3.4097, decidindo alterar, a pedido 
das interessadas, a titularidade da PCH Alvorada I, mantendo exclusivamente a Minas PCH. 
 
10. 
Em 20 de outubro de 2021, a Minas PCH protocolou a Carta nº MPCH-ALV-ANL-CTE-002-
20218, informando da atualização da série de vazões médias mensais da PCH Alvorada I e contendo a 
Licença Prévia do empreendimento. 
 
III – DA ANÁLISE 
11. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020: 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais 
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
12. 
O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa 
de Força e do Reservatório da PCH Alvorada I: 
 
 
3 Documento nº 48513.026378/2016-00. 
4 Documento nº 48524.012837/2016-00. 
5 Documento nº 48524.010406/2019-00. 
6 Documento nº 48513.010026/2020-00. 
7 Documento nº 48524.009400/2021-00. 
8 Documento nº 48513.028887/2021-00.

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 70/2022-SCG/ANEEL, de 27/1/2022. 
 
 
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF9 
Barramento 
19°4'0" S 
51°10'30" W 
Itarumã/GO e Itajá/GO 
Casa de Força 
19°4'0" S 
51°10'30" W 
Itarumã/GO 
Limite máximo do Reservatório 
19°1'42" S 
51°15'21" W 
Itarumã/GO e Itajá/GO 
 
13. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
14. 
Como os aspectos definidores do potencial hidráulico já foram avaliados pela Nota Técnica 
nº 916, de 16 de dezembro de 2016, verifica-se que o Sumário Executivo está adequado ao determinado 
pelo Despacho nº 3.306, de 16 de dezembro de 2016, podendo ser observado na Tabela 1 e no Quadro 1. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Alvorada I 
PCH Alvorada I 
Despacho nº 3.306/2016 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
19°4'0" S 
51°10'30" W 
19°4'0" S 
51°10'30" W 
NA Montante (m) 
385,00 
385,00 
NA Jusante (m) 
365,00 
365,00 
Queda Bruta (m) 
20,00 
20,00 
Área do Reservatório (km²) 
11,12 
11,12 
Potência (kW) 
24.000 
24.000 
Energia Média (kWméd) 
17.325,00 
17.325,00 
Vazão QMLT10 (m³/s) 
110,38 
110,21 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Corrente 
ESTADO: 
GO 
SUB-BACIA: 
60 
DESPACHO: 
4.248 
DATA: 
13/12/2013 
AUTOR: 
Minas PCH S.A. e Guerra Lage Engenheiros Associados Ltda. 
POTÊNCIA: 
124.200,00 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
7 (sete) 
 
9 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento. 
10 Vazão Média de Longo Termo.
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF9
Barramento  19°4'0" S
51°10'30" W  Itarumã/GO e Itajá/GO
Casa de Força  19°4'0" S
51°10'30" W  Itarumã/GO
Limite máximo do Reservatório  19°1'42" S
51°15'21" W  Itarumã/GO e Itajá/GO
Despacho nº 3.306/2016
19°4'0" S
51°10'30" W
385,00
365,00
20,00
11,12
24.000
17.325,00
110,38
NOME DO RIO:  Corrente  ESTADO:  GO    SUB-BACIA:  60
DESPACHO:  4.248  DATA:  13/12/2013      
AUTOR:  Minas PCH S.A. e Guerra Lage Engenheiros Associados Ltda.          
POTÊNCIA:  124.200,00  EIXOS
IDENTIFICADOS:    7 (sete)    

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 70/2022-SCG/ANEEL, de 27/1/2022. 
 
 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Água Limpa II11 
19°1'33" S 
51°15'28" W 
395,00 
385,00 
11.200 
Eixo Disponível 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Foz do Corrente I12 
19°3'51" S 
51°10'30" W 
365,00 
343,50 
26.000 
DRS-PCH 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
15. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Geoestudos Consultoria e Assessoria em Centrais Hidrelétricas Ltda 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Newton Bitencourt Santos 
922212201416714
31 
0600385953-SP 
Responsável Geral do Projeto 
Sérgio Vicente Novak 
100020145064150 
PR-15463/D 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Daniel Reinhardt 
922212201416827
38 
5060248234-SP 
Estudos geotécnicos 
Humberto Jacobsen Teixeira 
922212201416831
13 
0600376792-SP 
Estudos hidrológicos 
Humberto Jacobsen Teixeira 
922212201416831
13 
0600376792-SP 
Estudos energéticos 
Akida Iha 
922212201610225
64 
0600176380-SP 
Estruturas extravasoras 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Licença Prévia 
Número 
277/2021 
Órgão emissor 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do 
Estado de Goiás 
Data de emissão 
10 de junho de 2021 
Validade 
10 de junho de 2026 
 
11 CEG PCH.PH.GO.048841-0.01. 
12 CEG PCH.PH.GO.037188-2.01.
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise          
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)  Potência
(kW)  Condição
Água Limpa II11  19°1'33" S
51°15'28" W  395,00  385,00  11.200  Eixo Disponível
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)  Potência
(kW)  Condição
Foz do Corrente I12  19°3'51" S
51°10'30" W  365,00  343,50  26.000  DRS-PCH
Empresa Projetista:  Geoestudos Consultoria e Assessoria em Centrais Hidrelétricas Ltda    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Newton Bitencourt Santos  922212201416714
31  0600385953-SP  Responsável Geral do Projeto
Sérgio Vicente Novak  100020145064150  PR-15463/D  Estudos cartográficos e
topográficos
Daniel Reinhardt  922212201416827
38  5060248234-SP  Estudos geotécnicos
Humberto Jacobsen Teixeira  922212201416831
13  0600376792-SP  Estudos hidrológicos
Humberto Jacobsen Teixeira  922212201416831
13  0600376792-SP  Estudos energéticos
Akida Iha  922212201610225
64  0600176380-SP  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  Licença Prévia
Número  277/2021
Órgão emissor  Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do
Estado de Goiás
Data de emissão  10 de junho de 2021
Validade  10 de junho de 2026

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 70/2022-SCG/ANEEL, de 27/1/2022. 
 
 
Vazão remanescente 
 -  
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
DRDH 
Número 
1616/2019 
Órgão Emissor 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do 
Estado de Goiás 
Data de emissão 
28 de janeiro de 2020 
Validade 
28 de janeiro de 2023 
Vazão de usos consuntivos 
Quadro 11 
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
16. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico. 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis operacionais  
A queda é do Sumário Executivo é igual àquela apresentada no Despacho nº 
3.306/2016. 
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Alvorada I 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base, com extensão da 
série até 2017. 
 
Área de 
Drenagem da 
PCH (km²): 
6.631,00 
NOME DO RIO DA USINA: 
Corrente 
 
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
60950000 
Canastra13 
Corrente 
6.730,00 
 
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
60940000 
Campo Alegre 
Corrente 
3.133,00 
 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
835,00 
TR (anos): 
10.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Controlado 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Terra/Enrocamento 
 
13 A atualização dos estudos hidrológicos foram realizados em 2019.
Vazão remanescente  -
Tipo de Licença  DRDH
Número  1616/2019
Órgão Emissor  Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do
Estado de Goiás
Data de emissão  28 de janeiro de 2020
Validade  28 de janeiro de 2023
Vazão de usos consuntivos  Quadro 11
Queda e níveis operacionais  A queda é do Sumário Executivo é igual àquela apresentada no Despacho nº
3.306/2016.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base, com extensão da
série até 2017.        
          
Área de
Drenagem da
PCH (km²):  6.631,00  NOME DO RIO DA USINA:    Corrente  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
60950000  Canastra13    Corrente    6.730,00
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
60940000  Campo Alegre    Corrente    3.133,00
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):  835,00  TR (anos):  10.000
TIPO DE VERTEDOURO:  Controlado    
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:  Terra/Enrocamento    

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 70/2022-SCG/ANEEL, de 27/1/2022. 
 
 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Akida Iha 0600176380-SP 
Nº DA ART14 
92221220161022564 
 
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
60950000 
Canastra 
Corrente 
6.730,00 
 
17. 
No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
- Fator de Capacidade do projeto básico (0,72) é igual ao apresentado na Nota Técnica 
nº 916/2016. 
 
- A potência instalada em fase de projeto básico (24.000 kW) é igual a potência definida 
na Nota Técnica nº 916/2016. 
 
- A Taxa Equivalente de Indisponibilidade Forçada – TEIF (1,26%) e o índice de 
Indisponibilidade Programada – IP (1,74%) adotados para a PCH Alvorada I 
correspondem aos valores apresentados na Nota Técnica nº 916/2016. 
 
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 12.371,13 kW e 2 geradores de potência 
unitária nominal de 13.333,33 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
18. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo 
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009.Saliente-se que a LP e 
DRDH apresentadas encontram-se compatíveis com o projeto básico revisado. 
 
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH Alvorada I 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
19°4'0" S 
51°10'30" W 
Coordenadas da casa de força 
19°4'0" S 
51°10'30" W 
NA Montante (m) 
385,00 
NA Jusante (m) 
365,00 
Potência Instalada Total (kW) 
24.000 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
13.333,33; 13.333,33 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
12.371,13; 12.371,13 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
20,97; 20,97 
 
14 Documento nº 48513.026378/2016-00.
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Akida Iha 0600176380-SP      Nº DA ART14  92221220161022564
            
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA            
CÓDIGO  NOME    RIO  A.D. (em km²):    
60950000  Canastra    Corrente  6.730,00    
Estudos Energéticos  - Fator de Capacidade do projeto básico (0,72) é igual ao apresentado na Nota Técnica
nº 916/2016.
- A potência instalada em fase de projeto básico (24.000 kW) é igual a potência definida
na Nota Técnica nº 916/2016.
- A Taxa Equivalente de Indisponibilidade Forçada – TEIF (1,26%) e o índice de
Indisponibilidade Programada – IP (1,74%) adotados para a PCH Alvorada I
correspondem aos valores apresentados na Nota Técnica nº 916/2016.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 12.371,13 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 13.333,33 kVA, com 0,9 de fator de potência.
PCH Alvorada I  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  19°4'0" S
51°10'30" W
Coordenadas da casa de força  19°4'0" S
51°10'30" W
NA Montante (m)  385,00
NA Jusante (m)  365,00
Potência Instalada Total (kW)  24.000
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  13.333,33; 13.333,33
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW)  12.371,13; 12.371,13
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  20,97; 20,97

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 70/2022-SCG/ANEEL, de 27/1/2022. 
 
 
PCH Alvorada I 
Sumário Executivo 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93,0%; 93,0% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,0%; 97,0% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da 
usina (%) 
1,26% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
1,74% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,30 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
20,00 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,04% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
258,40 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0,00 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
Quadro 11 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
 
Quadro 11 - Vazões de usos consuntivos futuros, a montante (m³/s) 
ANO 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2020 
1,00 
1,00 
1,03 
1,16 
1,50 
1,18 
1,09 
1,07 
1,05 
1,00 
1,00 
1,00 
2025 
1,32 
1,33 
1,36 
1,54 
1,99 
1,57 
1,44 
1,42 
1,40 
1,33 
1,32 
1,32 
2030 
1,75 
1,76 
1,80 
2,04 
2,64 
2,08 
1,91 
1,88 
1,85 
1,76 
1,76 
1,76 
2035 
2,32 
2,34 
2,39 
2,71 
3,49 
2,76 
2,53 
2,50 
2,45 
2,34 
2,33 
2,33 
2040 
3,07 
3,10 
3,17 
3,59 
4,63 
3,66 
3,36 
3,31 
3,25 
3,10 
3,09 
3,09 
2045 
4,07 
4,10 
4,20 
4,76 
6,14 
4,85 
4,45 
4,38 
4,31 
4,11 
4,09 
4,09 
2050 
5,40 
5,44 
5,57 
6,31 
8,14 
6,43 
5,90 
5,81 
5,72 
5,45 
5,42 
5,42 
 
19. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido 
o DRS-PCH referente à revisão do Projeto Básico da PCH Alvorada I conforme solicitado por Minas PCH 
S.A. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
20. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
21. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à revisão do Projeto Básico da PCH Alvorada I sob a titularidade de Minas 
PCH S.A. 
 
22. 
Como LP e DRDH são compatíveis com o Projeto Básico revisado, poderão ser homologados 
os parâmetros necessários para o cálculo da garantia física do empreendimento.
PCH Alvorada I  Sumário Executivo
Rendimento nominal por turbina (%)  93,0%; 93,0%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,0%; 97,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
usina (%)  1,26%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  1,74%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,30
H : Queda bruta nominal (m)
b  20,00
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  1,04%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  258,40
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0,00
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  Quadro 11
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo
ANO  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2020  1,00  1,00  1,03  1,16  1,50  1,18  1,09  1,07  1,05  1,00  1,00  1,00
2025  1,32  1,33  1,36  1,54  1,99  1,57  1,44  1,42  1,40  1,33  1,32  1,32
2030  1,75  1,76  1,80  2,04  2,64  2,08  1,91  1,88  1,85  1,76  1,76  1,76
2035  2,32  2,34  2,39  2,71  3,49  2,76  2,53  2,50  2,45  2,34  2,33  2,33
2040  3,07  3,10  3,17  3,59  4,63  3,66  3,36  3,31  3,25  3,10  3,09  3,09
2045  4,07  4,10  4,20  4,76  6,14  4,85  4,45  4,38  4,31  4,11  4,09  4,09
2050  5,40  5,44  5,57  6,31  8,14  6,43  5,90  5,81  5,72  5,45  5,42  5,42

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 70/2022-SCG/ANEEL, de 27/1/2022. 
 
 
 
23. 
Uma vez que foram apresentadas a LP e a DRDH, obtidas durante a vigência do DRS-PCH, o 
Projeto Básico encontra-se abarcado pela medida cautelar concedida através do Despacho nº 1.936, de 9 
de julho de 2019. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
24. 
Emitir o Despacho. 
 
(Assinado digitalmente) 
YURI FERREIRA GOMES DIAS 
Especialista em Regulação 
(Assinado digitalmente) 
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO 
Analista Administrativo 
 
 
De acordo: 
 
 
(Assinado digitalmente) 
RENATO MARQUES BATISTA 
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Alvorada I 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1972 
 
 
 
 
 
 
 
45,13 
44,22 
59,67 
83,67 
93,02 
1973 
87,24 
89,84 
81,12 
83,59 
68,76 
59,21 
54,60 
47,68 
45,80 
68,03 
76,61 
84,19 
1974 
107,72 
97,27 
144,76 
125,40 
100,19 
82,21 
68,49 
63,94 
59,89 
70,51 
61,26 
100,75 
1975 
130,11 
107,09 
113,01 
113,66 
87,93 
67,64 
67,86 
61,75 
56,83 
69,17 
93,80 
98,69 
1976 
92,80 
141,34 
143,99 
111,68 
95,23 
85,74 
69,75 
67,96 
72,26 
71,30 
91,64 
113,17 
1977 
141,39 
162,58 
119,54 
118,50 
94,78 
92,56 
73,63 
65,18 
82,68 
79,71 
106,68 
119,70 
1978 
174,03 
114,03 
141,03 
107,04 
100,87 
98,08 
81,47 
69,05 
82,41 
75,43 
106,70 
137,94 
1979 
196,67 
160,08 
136,45 
111,06 
98,15 
82,23 
81,60 
76,01 
98,08 
78,78 
90,54 
129,64 
1980 
159,57 
150,77 
127,97 
120,16 
90,93 
84,34 
77,08 
69,78 
74,72 
73,40 
87,07 
108,25 
1981 
133,11 
106,87 
112,70 
92,57 
82,24 
76,34 
67,26 
64,22 
59,81 
71,68 
100,99 
129,53 
1982 
132,67 
138,23 
207,99 
156,43 
115,91 
106,77 
90,39 
86,78 
86,22 
100,03 
99,84 
132,26 
1983 
171,74 
179,14 
164,73 
138,43 
106,88 
100,85 
90,01 
79,53 
85,37 
101,87 
113,23 
138,70 
1984 
144,72 
131,91 
127,84 
138,78 
127,06 
91,31 
83,85 
89,33 
91,45 
88,30 
91,91 
129,22 
1985 
135,08 
158,14 
198,17 
150,36 
107,80 
96,10 
94,08 
83,95 
74,05 
75,20 
80,14 
75,54 
1986 
129,13 
135,49 
145,86 
123,75 
107,39 
84,09 
76,52 
84,69 
80,16 
72,41 
73,03 
118,63 
1987 
143,50 
204,31 
181,01 
138,96 
123,22 
99,02 
87,11 
80,70 
78,42 
95,51 
94,58 
124,62 
1988 
138,65 
183,32 
217,07 
178,99 
133,82 
111,98 
98,65 
89,10 
79,17 
83,14 
99,57 
120,46 
1989 
168,30 
184,08 
189,92 
152,30 
133,24 
111,66 
102,13 
96,17 
99,73 
80,36 
129,63 
179,88 
1990 
146,05 
128,06 
124,77 
106,95 
116,77 
96,63 
91,82 
88,38 
100,48 
123,64 
113,07 
110,53 
1991 
130,94 
172,67 
187,20 
160,77 
129,29 
115,33 
105,13 
96,27 
91,99 
116,32 
100,25 
111,74 
1992 
149,94 
119,12 
129,93 
127,07 
108,18 
94,10 
88,43 
83,74 
108,63 
110,45 
122,51 
127,81 
1993 
116,99 
141,18 
139,64 
137,19 
98,21 
101,22 
83,74 
79,43 
90,71 
91,41 
82,38 
121,57 
1994 
146,51 
134,76 
143,32 
136,69 
97,72 
95,44 
86,06 
79,00 
70,41 
72,37 
102,08 
110,72 
1995 
109,58 
189,22 
144,52 
128,40 
114,30 
94,89 
87,36 
77,23 
72,98 
84,69 
87,54 
95,72 
1996 
141,11 
147,49 
182,81 
132,90 
103,31 
93,77 
86,99 
77,84 
95,92 
84,44 
113,83 
146,07 
1997 
182,35 
145,48 
127,61 
118,49 
114,80 
126,88 
97,61 
86,80 
82,85 
91,87 
120,95 
162,13 
1998 
128,14 
177,85 
173,67 
171,62 
109,76 
109,28 
96,34 
100,02 
91,46 
106,96 
111,79 
139,18 
1999 
177,83 
141,60 
163,85 
128,65 
104,58 
95,80 
87,56 
78,06 
79,20 
77,14 
98,37 
103,75 
2000 
147,67 
174,26 
186,81 
134,19 
111,82 
95,33 
89,16 
86,42 
104,93 
86,44 
94,86 
148,95 
2001 
126,38 
138,76 
134,84 
115,36 
105,09 
97,40 
82,80 
74,78 
79,59 
82,25 
95,85 
135,10 
2002 
160,59 
185,36 
171,54 
122,35 
109,25 
93,17 
91,11 
86,71 
86,43 
77,91 
90,86 
106,01 
2003 
127,79 
159,45 
151,58 
165,93 
101,45 
96,99 
84,80 
83,85 
77,23 
84,20 
94,07 
119,57 
2004 
127,85 
139,98 
128,80 
138,36 
113,20 
94,60 
85,82 
74,19 
66,56 
89,07 
126,73 
123,19 
2005 
212,97 
149,61 
163,74 
127,94 
111,48 
105,04 
92,04 
84,09 
84,17 
86,74 
111,25 
169,70 
2006 
164,99 
167,10 
190,11 
167,64 
95,60 
60,21 
67,24 
82,33 
98,97 
113,53 
142,93 
135,36 
2007 
229,11 
188,85 
158,86 
120,41 
121,95 
105,77 
99,42 
96,08 
92,92 
101,81 
106,72 
116,90 
2008 
161,82 
216,49 
199,86 
185,91 
125,73 
109,34 
104,32 
92,21 
82,63 
99,88 
105,07 
119,40 
2009 
120,90 
161,27 
163,32 
149,07 
99,05 
99,14 
89,14 
81,21 
106,26 
106,07 
124,26 
167,50 
2010 
185,23 
185,29 
182,31 
154,25 
119,15 
107,31 
68,98 
78,53 
76,37 
93,38 
98,75 
122,35 
2011 
130,64 
118,34 
215,34 
147,04 
114,21 
113,82 
95,37 
86,96 
90,97 
99,11 
95,64 
56,65 
2012 
107,92 
106,63 
101,82 
99,20 
94,79 
98,12 
88,28 
91,79 
82,62 
75,64 
84,78 
119,37 
2013 
117,68 
144,68 
145,91 
115,37 
93,32 
98,60 
90,53 
80,79 
74,17 
81,97 
79,12 
84,95 
2014 
73,81 
86,40 
97,98 
87,17 
80,68 
81,26 
84,00 
65,00 
67,06 
64,41 
86,54 
126,41 
2015 
104,21 
119,66 
156,81 
119,40 
112,33 
97,14 
88,66 
69,03 
70,31 
67,63 
96,28 
111,80 
2016 
126,58 
122,66 
131,39 
92,94 
85,84 
88,50 
64,37 
73,81 
84,06 
72,46 
85,78 
98,96
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Alvorada I                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1972                45,13  44,22  59,67  83,67  93,02
1973  87,24  89,84  81,12  83,59  68,76  59,21  54,60  47,68  45,80  68,03  76,61  84,19
1974  107,72  97,27  144,76  125,40  100,19  82,21  68,49  63,94  59,89  70,51  61,26  100,75
1975  130,11  107,09  113,01  113,66  87,93  67,64  67,86  61,75  56,83  69,17  93,80  98,69
1976  92,80  141,34  143,99  111,68  95,23  85,74  69,75  67,96  72,26  71,30  91,64  113,17
1977  141,39  162,58  119,54  118,50  94,78  92,56  73,63  65,18  82,68  79,71  106,68  119,70
1978  174,03  114,03  141,03  107,04  100,87  98,08  81,47  69,05  82,41  75,43  106,70  137,94
1979  196,67  160,08  136,45  111,06  98,15  82,23  81,60  76,01  98,08  78,78  90,54  129,64
1980  159,57  150,77  127,97  120,16  90,93  84,34  77,08  69,78  74,72  73,40  87,07  108,25
1981  133,11  106,87  112,70  92,57  82,24  76,34  67,26  64,22  59,81  71,68  100,99  129,53
1982  132,67  138,23  207,99  156,43  115,91  106,77  90,39  86,78  86,22  100,03  99,84  132,26
1983  171,74  179,14  164,73  138,43  106,88  100,85  90,01  79,53  85,37  101,87  113,23  138,70
1984  144,72  131,91  127,84  138,78  127,06  91,31  83,85  89,33  91,45  88,30  91,91  129,22
1985  135,08  158,14  198,17  150,36  107,80  96,10  94,08  83,95  74,05  75,20  80,14  75,54
1986  129,13  135,49  145,86  123,75  107,39  84,09  76,52  84,69  80,16  72,41  73,03  118,63
1987  143,50  204,31  181,01  138,96  123,22  99,02  87,11  80,70  78,42  95,51  94,58  124,62
1988  138,65  183,32  217,07  178,99  133,82  111,98  98,65  89,10  79,17  83,14  99,57  120,46
1989  168,30  184,08  189,92  152,30  133,24  111,66  102,13  96,17  99,73  80,36  129,63  179,88
1990  146,05  128,06  124,77  106,95  116,77  96,63  91,82  88,38  100,48  123,64  113,07  110,53
1991  130,94  172,67  187,20  160,77  129,29  115,33  105,13  96,27  91,99  116,32  100,25  111,74
1992  149,94  119,12  129,93  127,07  108,18  94,10  88,43  83,74  108,63  110,45  122,51  127,81
1993  116,99  141,18  139,64  137,19  98,21  101,22  83,74  79,43  90,71  91,41  82,38  121,57
1994  146,51  134,76  143,32  136,69  97,72  95,44  86,06  79,00  70,41  72,37  102,08  110,72
1995  109,58  189,22  144,52  128,40  114,30  94,89  87,36  77,23  72,98  84,69  87,54  95,72
1996  141,11  147,49  182,81  132,90  103,31  93,77  86,99  77,84  95,92  84,44  113,83  146,07
1997  182,35  145,48  127,61  118,49  114,80  126,88  97,61  86,80  82,85  91,87  120,95  162,13
1998  128,14  177,85  173,67  171,62  109,76  109,28  96,34  100,02  91,46  106,96  111,79  139,18
1999  177,83  141,60  163,85  128,65  104,58  95,80  87,56  78,06  79,20  77,14  98,37  103,75
2000  147,67  174,26  186,81  134,19  111,82  95,33  89,16  86,42  104,93  86,44  94,86  148,95
2001  126,38  138,76  134,84  115,36  105,09  97,40  82,80  74,78  79,59  82,25  95,85  135,10
2002  160,59  185,36  171,54  122,35  109,25  93,17  91,11  86,71  86,43  77,91  90,86  106,01
2003  127,79  159,45  151,58  165,93  101,45  96,99  84,80  83,85  77,23  84,20  94,07  119,57
2004  127,85  139,98  128,80  138,36  113,20  94,60  85,82  74,19  66,56  89,07  126,73  123,19
2005  212,97  149,61  163,74  127,94  111,48  105,04  92,04  84,09  84,17  86,74  111,25  169,70
2006  164,99  167,10  190,11  167,64  95,60  60,21  67,24  82,33  98,97  113,53  142,93  135,36
2007  229,11  188,85  158,86  120,41  121,95  105,77  99,42  96,08  92,92  101,81  106,72  116,90
2008  161,82  216,49  199,86  185,91  125,73  109,34  104,32  92,21  82,63  99,88  105,07  119,40
2009  120,90  161,27  163,32  149,07  99,05  99,14  89,14  81,21  106,26  106,07  124,26  167,50
2010  185,23  185,29  182,31  154,25  119,15  107,31  68,98  78,53  76,37  93,38  98,75  122,35
2011  130,64  118,34  215,34  147,04  114,21  113,82  95,37  86,96  90,97  99,11  95,64  56,65
2012  107,92  106,63  101,82  99,20  94,79  98,12  88,28  91,79  82,62  75,64  84,78  119,37
2013  117,68  144,68  145,91  115,37  93,32  98,60  90,53  80,79  74,17  81,97  79,12  84,95
2014  73,81  86,40  97,98  87,17  80,68  81,26  84,00  65,00  67,06  64,41  86,54  126,41
2015  104,21  119,66  156,81  119,40  112,33  97,14  88,66  69,03  70,31  67,63  96,28  111,80
2016  126,58  122,66  131,39  92,94  85,84  88,50  64,37  73,81  84,06  72,46  85,78  98,96

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Alvorada I 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2017 
126,03 
122,39 
140,52 
107,76 
105,96 
90,55 
82,16 
86,85 
79,99 
72,69 
101,31 
137,78
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Alvorada I                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2017  126,03  122,39  140,52  107,76  105,96  90,55  82,16  86,85  79,99  72,69  101,31  137,78