A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.  
 
 
Nota Técnica nº 880/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 05 de dezembro de 2016. 
 
 
Processo nº: 48500.003983/2011-92 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica Cupim, com Registro Ativo e Aceite 
conferidos 
a 
Renova 
PCH 
Ltda., 
por 
meio, 
respectivamente, dos Despachos nº 3.380, de 17 de agosto 
de 2011, e nº 3.820, de 3 de dezembro de 2012, c/c 
Despacho nº 3.693, de 10 de setembro de 2014, localizada 
no município de Buritis, estado de Minas Gerais. 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Cupim, com 10.800 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.MG.037242-0.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos a Renova 
PCH Ltda. (Renova), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 3.380, de 17 de agosto de 2011, e nº 3.820, de 3 
de dezembro de 2012, c/c Despacho nº 3.693, de 10 de setembro de 2014, localizada no rio Ribeirão do Fetal, sub-
bacia 43, na bacia hidrográfica do Rio São Francisco, no município de Buritis, estado de Minas Gerais. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 27 de junho de 2011, o Despacho n° 2.665 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio 
Ribeirão do Fetal, onde foram identificados 6 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Cupim. 
 
3. 
Em 18 de agosto de 2011, por meio do Despacho nº 3.380, foi conferido o Registro Ativo a Renova 
PCH Ltda., o qual foi Aceito em 4 de dezembro de 2012 por meio do Despacho nº 3.820. Em 11 de setembro de 2014, 
o Despacho nº 3.693 revogou o Despacho nº 3.042, de 06 de agosto de 2014, restaurando os efeitos dos despachos 
de registro ativo e de aceite do projeto básico deste empreendimento. 
 
4. 
Em 31 de outubro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento.  
 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada por Renova PCH Ltda. para emissão do Despacho de Registro de 
Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH Cupim. 
 
6. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado, 
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015: 
                                                          
1 Por meio da correspondência CT_RNVPCH_0011/2016, Documento nº 48513.028653/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 880/2016–SCG/ANEEL, de 08/12/2016 
 
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o 
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não 
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA, 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas 
do empreendimento. 
 
7. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
8. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 2.665, de 27 de junho de 2011. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Cupim 
PCH Cupim 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
15°16'19" S 
46°30'17" W 
15°16'19" S 
46°30'17" W 
NA Montante (m) 
787,00 
787,00 
NA Jusante (m) 
734,00 
734,00 
Queda Bruta (m) 
53,00 
53,00 
Área do Reservatório (km²) 
2,20 
2,01 
Potência (kW) 
10.700 
10.800 
Energia Média (kWméd) 
5,55 
5,70 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
16,89 
16,91 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Ribeirão do Fetal 
ESTADO: 
MG 
SUB-
BACIA: 
43 
DESPACHO: 
2.665 
DATA: 
27/06/2011 
AUTOR: 
Geraldo Magela Pereira 
POTÊNCIA: 
57.200 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
6 (seis) 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
- 
- 
- 
- 
- 
Não existe 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Pedras 
15°16'55,17" S 
46°28'43,14" W 
734 
645 
18,7 
PB Aceito 
 
 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo.
  PCH Cupim      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do Barramento      15°16'19" S
46°30'17" W      15°16'19" S
46°30'17" W    
NA Montante (m)      787,00      787,00    
NA Jusante (m)      734,00      734,00    
Queda Bruta (m)      53,00      53,00    
Área do Reservatório (km²)      2,20      2,01    
Potência (kW)      10.700      10.800    
Energia Média (kWméd)      5,55      5,70    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT      16,89      16,91    
NOME DO RIO:    Ribeirão do Fetal          ESTADO:        MG        SUB-
BACIA:      43
DESPACHO:    2.665          DATA:        27/06/2011              
AUTOR:    Geraldo Magela Pereira                                
POTÊNCIA:    57.200 kW          EIXOS
IDENTIFICADOS:        6 (seis)              
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                    
Aproveitamento a      Coordenadas da Casa de      NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  Condição  
montante      Força      (m)        (m)        (kW)        
-    -      -        -        -      Não existe    
Aproveitamento a      Coordenadas do Limite      NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  Condição  
jusante      Máximo do Reservatório      (m)        (m)        (kW)        
Pedras    15°16'55,17" S
46°28'43,14" W      734        645        18,7      PB Aceito    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 880/2016–SCG/ANEEL, de 08/12/2016 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
9. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Renova PCH Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Mauricio Eduardo Lopes 
14201200000000809620 
1407230557 
Responsável Geral do Projeto  
Jadir de Souza Moreira 
92221220110156142 
5062343692 
Estudos cartográficos e topográficos 
Renan de Oliveira Lopes 
0720120053086 
0702956198 
Estudos geotécnicos 
Ronaldo Pereira de Almeida 
14201200000000808951 
1405849797 
Estudos hidrológicos 
Gerson Leal 
BA20160148019 
CREA-BA 050454699-6 
Estudos energéticos 
Michel Sahade Darze 
BA20160148106 
CREA-BA 050519458-9 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão remanescente 
 -  
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão Emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
10. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico. 
 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
As informações estão iguais às dos Estudos de Inventário.
Empresa Projetista:  Renova PCH Ltda.        
Responsável Técnico    Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Mauricio Eduardo Lopes  14201200000000809620    1407230557    Responsável Geral do Projeto
Jadir de Souza Moreira  92221220110156142    5062343692    Estudos cartográficos e topográficos
Renan de Oliveira Lopes  0720120053086    0702956198    Estudos geotécnicos
Ronaldo Pereira de Almeida  14201200000000808951    1405849797    Estudos hidrológicos
Gerson Leal  BA20160148019    CREA-BA 050454699-6    Estudos energéticos
Michel Sahade Darze  BA20160148106    CREA-BA 050519458-9    Estruturas extravasoras
Tipo de licença    -
Número    -
Órgão emissor    -
Data de emissão    -
Validade    -
Vazão remanescente    -
Tipo de Licença    -
Número    -
Órgão Emissor    -
Data de emissão    -
Validade    -
Vazão de usos consuntivos    -
Queda e níveis operacionais  As informações estão iguais às dos Estudos de Inventário.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 880/2016–SCG/ANEEL, de 08/12/2016 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Cupim 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
976,53 
NOME DO RIO DA USINA: 
Ribeirão do Fetal 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
43300000 
Fazenda Carvalho 
São Domingos 
3.170 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
43429998 
Arinos 
Urucuia 
11.800 
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
  
 
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
517,00 
TR (anos): 
1000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Labirinto de concreto armado 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Barragem de terra 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Michel Sahade Darze 
CREA-BA 050519458-9 
Nº DA 
ART3 
BA20160148106 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
43300000 
Fazenda Carvalho 
São Domingos 
3.170 
 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 10.800 kW é superior à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 3 turbinas de 3.600 kW e 3 geradores de potência unitária 
nominal de 4.000 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
11. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
                                                          
3 Documento nº 48513.028653/2016-00.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  976,53  NOME DO RIO DA USINA:    Ribeirão do Fetal  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
43300000  Fazenda Carvalho    São Domingos    3.170
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
43429998  Arinos    Urucuia    11.800
-  -    -    -
-  -    -    -
-  -    -    -
-  -    -    -
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    517,00    TR (anos):    1000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Labirinto de concreto armado          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Barragem de terra          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Michel Sahade Darze
CREA-BA 050519458-9        Nº DA
ART3  BA20160148106
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
43300000  Fazenda Carvalho    São Domingos    3.170    
Estudos Energéticos  A potência de 10.800 kW é superior à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 3 turbinas de 3.600 kW e 3 geradores de potência unitária
nominal de 4.000 kVA, com 0,9 de fator de potência.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 880/2016–SCG/ANEEL, de 08/12/2016 
12. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Cupim 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
15°16'19" S 
46°30'17" W 
Coordenadas da casa de força 
15°16'56,4" S 
46°29'8,3" W 
Potência Instalada Total (kW) 
10.800 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência instalada por gerador (kVA) 
4.000 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,9 
Potência instalada por turbina (kW) 
3.600 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
3,1 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93,5 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,5 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 
2,5 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
2,5 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
1,06 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
53,00 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,00 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
75 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0,69 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,00 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
 
13. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Cupim conforme solicitado por Renova PCH Ltda., bem como o encaminhamento de documento 
à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD/MG, para fins da emissão da 
DRDH. O DRS-PCH também permite que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos 
órgãos competentes. 
 
 
 
 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
14. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal:
PCH Cupim  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  15°16'19" S
46°30'17" W
Coordenadas da casa de força  15°16'56,4" S
46°29'8,3" W
Potência Instalada Total (kW)  10.800
Número de Unidades Geradoras  3
Potência instalada por gerador (kVA)  4.000
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,9
Potência instalada por turbina (kW)  3.600
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  3,1
Rendimento nominal por turbina (%)  93,5
Rendimento nominal por gerador (%)  97,5
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)  2,5
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  2,5
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  1,06
H : Queda bruta nominal (m)
b  53,00
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  1,00
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  75
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0,69
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,00
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 880/2016–SCG/ANEEL, de 08/12/2016 
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
15. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Cupim sob a titularidade de Renova PCH Ltda. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
16. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável – SEMAD/MG, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
ALEXANDRE VASCONCELOS BORGES NETTO 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 880/2016–SCG/ANEEL, de 08/12/2016 
ANEXO 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Cupim 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1931 
20,55 
40,79 
47,74 
41,96 
19,53 
12,03 
9,22 
7,22 
6,50 
6,99 
9,82 
13,43 
1932 
31,81 
21,56 
16,10 
9,51 
6,59 
6,33 
5,48 
4,16 
3,50 
5,25 
13,67 
26,62 
1933 
46,26 
24,93 
20,21 
15,49 
12,59 
9,60 
7,84 
6,89 
5,11 
6,75 
9,51 
33,81 
1934 
28,96 
12,11 
10,58 
8,30 
6,52 
4,30 
4,02 
3,54 
3,70 
4,09 
6,52 
11,89 
1935 
34,31 
48,57 
26,28 
31,97 
17,41 
9,51 
6,90 
5,89 
5,61 
5,41 
7,90 
19,87 
1936 
13,67 
13,43 
24,43 
14,65 
8,85 
5,48 
4,35 
3,56 
3,66 
4,21 
12,11 
19,87 
1937 
34,48 
44,77 
16,58 
12,25 
11,12 
6,76 
5,13 
4,04 
3,36 
5,76 
21,39 
44,11 
1938 
43,11 
23,25 
15,61 
8,75 
4,16 
4,81 
4,74 
4,18 
3,34 
2,32 
3,38 
14,05 
1939 
23,42 
51,87 
11,05 
5,61 
4,87 
3,93 
3,57 
3,50 
2,89 
3,88 
2,79 
5,66 
1940 
13,91 
28,96 
34,98 
11,03 
7,43 
5,03 
5,73 
4,60 
3,54 
1,73 
14,29 
15,13 
1941 
19,87 
10,34 
21,73 
28,29 
7,60 
6,55 
6,10 
4,67 
3,72 
4,94 
6,19 
10,49 
1942 
33,98 
20,72 
29,80 
12,44 
10,84 
7,77 
5,96 
4,69 
4,14 
3,73 
16,93 
35,14 
1943 
84,23 
43,61 
30,64 
17,84 
12,83 
9,60 
7,64 
5,69 
4,34 
6,50 
27,29 
57,29 
1944 
29,13 
30,80 
22,24 
16,22 
10,91 
9,30 
6,83 
5,52 
4,30 
5,54 
10,91 
25,10 
1945 
47,08 
57,79 
38,80 
102,20 
25,44 
14,05 
10,51 
8,83 
7,50 
11,58 
24,26 
46,09 
1946 
82,12 
24,09 
26,95 
27,96 
16,93 
12,41 
10,29 
8,89 
6,68 
3,15 
3,56 
19,70 
1947 
19,19 
23,25 
33,64 
41,62 
13,55 
9,35 
7,53 
6,05 
5,55 
4,43 
12,96 
28,29 
1948 
36,31 
22,74 
24,77 
17,84 
9,51 
8,64 
7,46 
5,64 
5,92 
4,94 
6,82 
67,94 
1949 
27,62 
98,49 
41,29 
21,56 
15,25 
10,34 
8,11 
7,18 
6,78 
7,64 
14,41 
22,41 
1950 
21,06 
19,53 
17,29 
16,82 
7,72 
6,12 
5,78 
5,06 
4,23 
8,70 
18,34 
23,42 
1951 
19,19 
19,87 
19,02 
15,37 
6,03 
3,47 
3,63 
3,27 
2,89 
2,03 
1,51 
12,37 
1952 
17,05 
23,59 
56,65 
20,38 
8,14 
6,19 
4,51 
3,34 
2,48 
1,58 
15,01 
28,13 
1953 
21,06 
17,17 
25,27 
25,10 
8,02 
5,91 
5,38 
8,45 
7,55 
17,50 
7,34 
26,45 
1954 
26,45 
21,90 
9,70 
12,59 
9,93 
7,22 
5,96 
6,97 
5,91 
2,70 
6,62 
45,10 
1955 
10,87 
26,45 
20,21 
25,94 
9,75 
7,93 
5,73 
4,51 
2,08 
11,74 
20,55 
53,51 
1956 
42,78 
18,01 
43,78 
13,43 
11,58 
7,01 
8,36 
4,19 
3,16 
3,84 
33,31 
51,54 
1957 
65,65 
52,53 
70,55 
52,53 
19,87 
12,22 
9,65 
7,55 
6,85 
7,29 
17,84 
39,97 
1958 
26,11 
33,98 
23,25 
22,74 
11,63 
8,52 
7,79 
5,69 
6,19 
8,37 
5,20 
13,43 
1959 
39,80 
15,25 
35,64 
12,59 
6,92 
5,40 
3,80 
2,95 
2,52 
5,45 
23,92 
18,85 
1960 
34,31 
28,13 
48,57 
15,72 
10,17 
6,99 
5,36 
4,05 
2,79 
3,11 
13,07 
27,12 
1961 
41,96 
32,31 
30,64 
8,56 
9,08 
5,48 
4,46 
3,54 
2,64 
3,09 
4,87 
12,08 
1962 
24,09 
25,27 
29,13 
10,46 
10,62 
7,83 
3,91 
2,73 
1,99 
9,37 
12,95 
60,25 
1963 
47,41 
44,27 
28,13 
12,08 
7,18 
4,81 
4,04 
3,40 
2,98 
2,19 
4,04 
11,82 
1964 
52,69 
47,58 
19,02 
23,08 
9,96 
6,43 
5,24 
3,72 
2,48 
11,49 
25,61 
41,13 
1965 
30,30 
18,68 
29,80 
30,00 
11,60 
7,81 
6,08 
4,60 
3,38 
9,58 
24,26 
16,58 
1966 
32,98 
56,97 
42,29 
24,77 
13,79 
9,09 
7,27 
5,54 
4,39 
9,67 
8,80 
17,50 
1967 
15,96 
21,06 
30,97 
20,89 
9,46 
6,59 
5,15 
3,96 
3,20 
4,19 
25,27 
36,14 
1968 
20,38 
55,82 
53,02 
27,96 
13,79 
10,13 
7,58 
6,22 
6,29 
6,29 
22,74 
40,30 
1969 
20,38 
23,92 
26,28 
11,15 
10,01 
6,12 
5,01 
3,82 
3,13 
6,33 
19,53 
45,93 
1970 
62,38 
31,14 
40,13 
18,68 
10,22 
8,23 
6,92 
5,69 
5,25 
16,46 
22,24 
19,87 
1971 
9,65 
9,48 
11,98 
9,04 
4,71 
3,68 
2,91 
2,36 
2,41 
9,93 
35,31 
33,48
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Cupim                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1931  20,55  40,79  47,74  41,96  19,53  12,03  9,22  7,22  6,50  6,99  9,82  13,43
1932  31,81  21,56  16,10  9,51  6,59  6,33  5,48  4,16  3,50  5,25  13,67  26,62
1933  46,26  24,93  20,21  15,49  12,59  9,60  7,84  6,89  5,11  6,75  9,51  33,81
1934  28,96  12,11  10,58  8,30  6,52  4,30  4,02  3,54  3,70  4,09  6,52  11,89
1935  34,31  48,57  26,28  31,97  17,41  9,51  6,90  5,89  5,61  5,41  7,90  19,87
1936  13,67  13,43  24,43  14,65  8,85  5,48  4,35  3,56  3,66  4,21  12,11  19,87
1937  34,48  44,77  16,58  12,25  11,12  6,76  5,13  4,04  3,36  5,76  21,39  44,11
1938  43,11  23,25  15,61  8,75  4,16  4,81  4,74  4,18  3,34  2,32  3,38  14,05
1939  23,42  51,87  11,05  5,61  4,87  3,93  3,57  3,50  2,89  3,88  2,79  5,66
1940  13,91  28,96  34,98  11,03  7,43  5,03  5,73  4,60  3,54  1,73  14,29  15,13
1941  19,87  10,34  21,73  28,29  7,60  6,55  6,10  4,67  3,72  4,94  6,19  10,49
1942  33,98  20,72  29,80  12,44  10,84  7,77  5,96  4,69  4,14  3,73  16,93  35,14
1943  84,23  43,61  30,64  17,84  12,83  9,60  7,64  5,69  4,34  6,50  27,29  57,29
1944  29,13  30,80  22,24  16,22  10,91  9,30  6,83  5,52  4,30  5,54  10,91  25,10
1945  47,08  57,79  38,80  102,20  25,44  14,05  10,51  8,83  7,50  11,58  24,26  46,09
1946  82,12  24,09  26,95  27,96  16,93  12,41  10,29  8,89  6,68  3,15  3,56  19,70
1947  19,19  23,25  33,64  41,62  13,55  9,35  7,53  6,05  5,55  4,43  12,96  28,29
1948  36,31  22,74  24,77  17,84  9,51  8,64  7,46  5,64  5,92  4,94  6,82  67,94
1949  27,62  98,49  41,29  21,56  15,25  10,34  8,11  7,18  6,78  7,64  14,41  22,41
1950  21,06  19,53  17,29  16,82  7,72  6,12  5,78  5,06  4,23  8,70  18,34  23,42
1951  19,19  19,87  19,02  15,37  6,03  3,47  3,63  3,27  2,89  2,03  1,51  12,37
1952  17,05  23,59  56,65  20,38  8,14  6,19  4,51  3,34  2,48  1,58  15,01  28,13
1953  21,06  17,17  25,27  25,10  8,02  5,91  5,38  8,45  7,55  17,50  7,34  26,45
1954  26,45  21,90  9,70  12,59  9,93  7,22  5,96  6,97  5,91  2,70  6,62  45,10
1955  10,87  26,45  20,21  25,94  9,75  7,93  5,73  4,51  2,08  11,74  20,55  53,51
1956  42,78  18,01  43,78  13,43  11,58  7,01  8,36  4,19  3,16  3,84  33,31  51,54
1957  65,65  52,53  70,55  52,53  19,87  12,22  9,65  7,55  6,85  7,29  17,84  39,97
1958  26,11  33,98  23,25  22,74  11,63  8,52  7,79  5,69  6,19  8,37  5,20  13,43
1959  39,80  15,25  35,64  12,59  6,92  5,40  3,80  2,95  2,52  5,45  23,92  18,85
1960  34,31  28,13  48,57  15,72  10,17  6,99  5,36  4,05  2,79  3,11  13,07  27,12
1961  41,96  32,31  30,64  8,56  9,08  5,48  4,46  3,54  2,64  3,09  4,87  12,08
1962  24,09  25,27  29,13  10,46  10,62  7,83  3,91  2,73  1,99  9,37  12,95  60,25
1963  47,41  44,27  28,13  12,08  7,18  4,81  4,04  3,40  2,98  2,19  4,04  11,82
1964  52,69  47,58  19,02  23,08  9,96  6,43  5,24  3,72  2,48  11,49  25,61  41,13
1965  30,30  18,68  29,80  30,00  11,60  7,81  6,08  4,60  3,38  9,58  24,26  16,58
1966  32,98  56,97  42,29  24,77  13,79  9,09  7,27  5,54  4,39  9,67  8,80  17,50
1967  15,96  21,06  30,97  20,89  9,46  6,59  5,15  3,96  3,20  4,19  25,27  36,14
1968  20,38  55,82  53,02  27,96  13,79  10,13  7,58  6,22  6,29  6,29  22,74  40,30
1969  20,38  23,92  26,28  11,15  10,01  6,12  5,01  3,82  3,13  6,33  19,53  45,93
1970  62,38  31,14  40,13  18,68  10,22  8,23  6,92  5,69  5,25  16,46  22,24  19,87
1971  9,65  9,48  11,98  9,04  4,71  3,68  2,91  2,36  2,41  9,93  35,31  33,48

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 880/2016–SCG/ANEEL, de 08/12/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Cupim 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1972 
13,07 
16,34 
17,50 
20,21 
7,15 
5,31 
4,69 
3,27 
2,70 
10,17 
18,18 
41,13 
1973 
25,27 
19,02 
31,47 
25,94 
9,34 
5,99 
4,62 
3,22 
2,55 
6,66 
24,14 
25,66 
1974 
26,26 
28,42 
60,56 
38,34 
20,19 
12,72 
8,08 
7,06 
4,55 
12,09 
16,97 
23,28 
1975 
23,50 
22,09 
12,85 
26,09 
10,88 
5,78 
4,20 
3,12 
3,81 
7,86 
22,90 
13,22 
1976 
6,84 
19,78 
16,37 
8,22 
4,98 
2,93 
2,27 
1,73 
5,60 
8,87 
15,64 
20,65 
1977 
20,53 
19,77 
9,13 
12,66 
5,81 
4,81 
2,78 
1,98 
1,67 
5,28 
13,50 
14,35 
1978 
40,67 
30,07 
35,62 
48,98 
17,63 
13,10 
8,36 
7,09 
4,03 
5,98 
8,86 
22,92 
1979 
83,11 
60,42 
42,72 
36,26 
17,85 
11,54 
9,54 
5,28 
7,29 
7,57 
27,70 
36,54 
1980 
52,85 
75,04 
27,85 
39,41 
22,67 
12,51 
8,46 
6,28 
7,70 
8,38 
15,05 
36,58 
1981 
42,92 
22,00 
25,44 
22,17 
11,79 
11,60 
6,59 
4,88 
3,72 
19,43 
91,00 
40,35 
1982 
79,56 
34,50 
48,25 
26,84 
16,05 
11,72 
8,30 
11,69 
6,24 
7,02 
18,35 
13,36 
1983 
42,69 
57,29 
38,10 
35,72 
15,96 
10,30 
7,91 
6,12 
5,79 
8,73 
20,00 
41,28 
1984 
29,70 
25,11 
28,42 
40,80 
12,60 
7,74 
6,07 
6,09 
7,13 
13,35 
11,72 
26,32 
1985 
38,53 
22,35 
31,28 
19,88 
10,49 
6,55 
5,22 
3,86 
4,59 
17,49 
19,12 
36,90 
1986 
43,94 
37,03 
28,29 
12,52 
9,55 
6,21 
5,11 
4,58 
3,78 
5,43 
7,45 
10,44 
1987 
12,60 
15,07 
25,28 
20,26 
14,39 
5,93 
3,75 
3,53 
3,87 
6,44 
23,35 
45,01 
1988 
36,08 
32,38 
72,28 
22,49 
14,28 
9,80 
5,86 
5,55 
4,16 
14,92 
20,09 
36,07 
1989 
29,09 
25,93 
19,64 
10,67 
6,87 
5,53 
4,34 
3,49 
4,00 
9,77 
21,71 
73,17 
1990 
38,03 
28,52 
26,12 
14,05 
10,57 
7,21 
6,95 
4,87 
7,27 
5,95 
8,62 
14,84 
1991 
32,25 
31,95 
39,57 
31,22 
14,19 
9,02 
6,76 
4,99 
4,93 
7,13 
18,46 
25,52 
1992 
46,39 
79,27 
40,49 
21,43 
22,79 
12,50 
8,71 
6,44 
6,90 
14,43 
33,41 
37,12 
1993 
26,20 
56,75 
22,03 
20,23 
11,56 
8,02 
5,98 
4,93 
7,38 
7,38 
12,25 
21,01 
1994 
48,75 
24,20 
65,88 
34,73 
14,55 
10,94 
8,03 
5,68 
4,36 
7,47 
17,57 
24,35 
1995 
20,24 
21,06 
25,01 
25,05 
15,58 
9,26 
6,34 
4,43 
3,23 
4,80 
20,84 
19,12 
1996 
12,91 
9,05 
18,51 
18,13 
7,32 
4,77 
3,23 
2,48 
1,82 
6,09 
14,95 
12,62 
1997 
18,41 
10,90 
35,86 
25,37 
12,61 
8,21 
5,32 
3,79 
5,26 
6,15 
9,82 
23,20 
1998 
20,26 
26,70 
23,21 
10,04 
8,29 
4,20 
2,92 
2,08 
1,49 
7,72 
24,46 
27,57 
1999 
23,63 
15,82 
22,76 
8,22 
5,57 
3,83 
2,83 
2,17 
1,75 
4,11 
18,03 
33,09 
2000 
18,50 
28,60 
41,60 
16,68 
8,73 
6,06 
4,45 
3,30 
3,24 
3,42 
12,75 
23,31 
2001 
9,47 
10,16 
26,62 
8,51 
5,39 
3,51 
2,58 
1,93 
1,62 
9,44 
19,13 
18,19 
2002 
29,12 
30,75 
21,34 
14,07 
7,55 
5,27 
4,07 
2,96 
3,17 
2,14 
13,40 
13,82 
2003 
18,52 
17,73 
31,13 
24,79 
10,71 
6,97 
4,96 
3,69 
2,61 
2,30 
12,32 
16,38 
2004 
40,43 
72,97 
53,78 
41,57 
18,40 
12,72 
9,55 
7,40 
5,31 
7,60 
7,07 
18,07 
2005 
23,20 
26,71 
42,08 
21,54 
13,60 
9,03 
6,46 
4,60 
4,72 
3,04 
18,25 
52,52 
2006 
25,90 
27,74 
63,58 
36,68 
18,87 
12,30 
9,25 
6,91 
6,54 
18,18 
26,15 
31,77 
2007 
36,94 
54,49 
26,47 
15,95 
10,21 
7,66 
6,14 
4,78 
3,70 
3,84 
7,89 
14,44 
2008 
11,95 
21,74 
35,31 
23,91 
10,37 
7,08 
5,36 
3,77 
3,58 
2,43 
10,65 
21,75 
2009 
23,90 
28,80 
22,07 
35,77 
16,22 
10,68 
7,09 
5,95 
6,43 
14,45 
18,89 
25,09 
2010 
24,16 
13,52 
21,01 
22,13 
9,92 
6,47 
4,50 
3,24 
2,37 
3,72 
17,37 
21,90 
2011 
26,67 
18,38 
36,19 
36,19 
10,49 
7,32 
5,23 
3,59 
2,50 
7,97 
14,03 
28,78
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Cupim                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1972  13,07  16,34  17,50  20,21  7,15  5,31  4,69  3,27  2,70  10,17  18,18  41,13
1973  25,27  19,02  31,47  25,94  9,34  5,99  4,62  3,22  2,55  6,66  24,14  25,66
1974  26,26  28,42  60,56  38,34  20,19  12,72  8,08  7,06  4,55  12,09  16,97  23,28
1975  23,50  22,09  12,85  26,09  10,88  5,78  4,20  3,12  3,81  7,86  22,90  13,22
1976  6,84  19,78  16,37  8,22  4,98  2,93  2,27  1,73  5,60  8,87  15,64  20,65
1977  20,53  19,77  9,13  12,66  5,81  4,81  2,78  1,98  1,67  5,28  13,50  14,35
1978  40,67  30,07  35,62  48,98  17,63  13,10  8,36  7,09  4,03  5,98  8,86  22,92
1979  83,11  60,42  42,72  36,26  17,85  11,54  9,54  5,28  7,29  7,57  27,70  36,54
1980  52,85  75,04  27,85  39,41  22,67  12,51  8,46  6,28  7,70  8,38  15,05  36,58
1981  42,92  22,00  25,44  22,17  11,79  11,60  6,59  4,88  3,72  19,43  91,00  40,35
1982  79,56  34,50  48,25  26,84  16,05  11,72  8,30  11,69  6,24  7,02  18,35  13,36
1983  42,69  57,29  38,10  35,72  15,96  10,30  7,91  6,12  5,79  8,73  20,00  41,28
1984  29,70  25,11  28,42  40,80  12,60  7,74  6,07  6,09  7,13  13,35  11,72  26,32
1985  38,53  22,35  31,28  19,88  10,49  6,55  5,22  3,86  4,59  17,49  19,12  36,90
1986  43,94  37,03  28,29  12,52  9,55  6,21  5,11  4,58  3,78  5,43  7,45  10,44
1987  12,60  15,07  25,28  20,26  14,39  5,93  3,75  3,53  3,87  6,44  23,35  45,01
1988  36,08  32,38  72,28  22,49  14,28  9,80  5,86  5,55  4,16  14,92  20,09  36,07
1989  29,09  25,93  19,64  10,67  6,87  5,53  4,34  3,49  4,00  9,77  21,71  73,17
1990  38,03  28,52  26,12  14,05  10,57  7,21  6,95  4,87  7,27  5,95  8,62  14,84
1991  32,25  31,95  39,57  31,22  14,19  9,02  6,76  4,99  4,93  7,13  18,46  25,52
1992  46,39  79,27  40,49  21,43  22,79  12,50  8,71  6,44  6,90  14,43  33,41  37,12
1993  26,20  56,75  22,03  20,23  11,56  8,02  5,98  4,93  7,38  7,38  12,25  21,01
1994  48,75  24,20  65,88  34,73  14,55  10,94  8,03  5,68  4,36  7,47  17,57  24,35
1995  20,24  21,06  25,01  25,05  15,58  9,26  6,34  4,43  3,23  4,80  20,84  19,12
1996  12,91  9,05  18,51  18,13  7,32  4,77  3,23  2,48  1,82  6,09  14,95  12,62
1997  18,41  10,90  35,86  25,37  12,61  8,21  5,32  3,79  5,26  6,15  9,82  23,20
1998  20,26  26,70  23,21  10,04  8,29  4,20  2,92  2,08  1,49  7,72  24,46  27,57
1999  23,63  15,82  22,76  8,22  5,57  3,83  2,83  2,17  1,75  4,11  18,03  33,09
2000  18,50  28,60  41,60  16,68  8,73  6,06  4,45  3,30  3,24  3,42  12,75  23,31
2001  9,47  10,16  26,62  8,51  5,39  3,51  2,58  1,93  1,62  9,44  19,13  18,19
2002  29,12  30,75  21,34  14,07  7,55  5,27  4,07  2,96  3,17  2,14  13,40  13,82
2003  18,52  17,73  31,13  24,79  10,71  6,97  4,96  3,69  2,61  2,30  12,32  16,38
2004  40,43  72,97  53,78  41,57  18,40  12,72  9,55  7,40  5,31  7,60  7,07  18,07
2005  23,20  26,71  42,08  21,54  13,60  9,03  6,46  4,60  4,72  3,04  18,25  52,52
2006  25,90  27,74  63,58  36,68  18,87  12,30  9,25  6,91  6,54  18,18  26,15  31,77
2007  36,94  54,49  26,47  15,95  10,21  7,66  6,14  4,78  3,70  3,84  7,89  14,44
2008  11,95  21,74  35,31  23,91  10,37  7,08  5,36  3,77  3,58  2,43  10,65  21,75
2009  23,90  28,80  22,07  35,77  16,22  10,68  7,09  5,95  6,43  14,45  18,89  25,09
2010  24,16  13,52  21,01  22,13  9,92  6,47  4,50  3,24  2,37  3,72  17,37  21,90
2011  26,67  18,38  36,19  36,19  10,49  7,32  5,23  3,59  2,50  7,97  14,03  28,78