AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL 
 
 
DESPACHO Nº 675, DE 11 DE MARÇO DE 2022 
 
 
Texto Original 
 
O SUPERINTENDENTE DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DE TRANSMISSÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso das atribuições delegadas 
pela Portaria ANEEL nº 3.926, de 29 de março de 2016, alterada pela Portaria ANEEL nº 6.619, de 15 de 
dezembro de 2020, e considerando o que consta do Processo nº 48500.005427/2021-22, decide autorizar 
a implantação de reforços em instalações sob responsabilidade da Companhia Estadual de Geração e 
Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-T conforme Anexo, com prazo para início da operação comercial 
a contar da data de publicação deste Despacho. 
 
 
 
 
IVO SECHI NAZARENO

Anexo 
 
Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-
dade (*) 
Prazo 
(**) 
CEEE-T 
0002974/2020 
CANOAS 3 
138 
Instalação 
de 
sistema 
de 
supervisão 
e 
controle, 
composto por: 2 Módulos de 
Comunicação, 1 Módulo de 
Engenharia 
e 
Suporte 
à 
Manutenção, 1 Módulo de 
Sincronização das Informações 
e 2 Módulos de Supervisão e 
Operação 
31/12/2024 
48 
CEEE-T 
0000609/2021 
POLO 
PETROQUIMICO 
230 
Substituição do disjuntor 52-5 
da LT 230 kV Cidade Industrial 
na SE Pólo Petroquímico. 
Capacidade nominal de curto-
circuito do novo equipamento: 
40 kA. 
01/12/2022 
36 
CEEE-T 
0002998/2020 
C.INDUSTRIAL 
230 
Instalação 
de 
sistema 
de 
supervisão 
e 
controle, 
composto por: 2 Módulos de 
Comunicação, 1 Módulo de 
Engenharia 
e 
Suporte 
à 
Manutenção, 1 Módulo de 
Sincronização das Informações 
e 2 Módulos de Supervisão e 
Operação 
31/12/2023 
48 
CEEE-T 
0002175/2020 
CRUZ ALTA 1 
69 
Substituição de 1 Disjuntor do 
vão LT 69 kV Ibirubá (52-10). 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): 
31,5 kA e Capacidade nominal 
de corrente (A): 1250 A. 
Imediata 
36 
CEEE-T 
0002211/2020 
CRUZ ALTA 1 
69 
Substituição de 1 Disjuntor do 
vão LT 69 kV Tupanciretã (52-
7). 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): 
31,5 kA, Capacidade nominal 
de corrente (A): 1250 A. 
Imediata 
36
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-
dade (*)  Prazo
(**)
CEEE-T  0002974/2020  CANOAS 3  138  Instalação de sistema de
supervisão e controle,
composto por: 2 Módulos de
Comunicação, 1 Módulo de
Engenharia e Suporte à
Manutenção, 1 Módulo de
Sincronização das Informações
e 2 Módulos de Supervisão e
Operação  31/12/2024  48
CEEE-T  0000609/2021  POLO
PETROQUIMICO  230  Substituição do disjuntor 52-5
da LT 230 kV Cidade Industrial
na SE Pólo Petroquímico.
Capacidade nominal de curto-
circuito do novo equipamento:
40 kA.  01/12/2022  36
CEEE-T  0002998/2020  C.INDUSTRIAL  230  Instalação de sistema de
supervisão e controle,
composto por: 2 Módulos de
Comunicação, 1 Módulo de
Engenharia e Suporte à
Manutenção, 1 Módulo de
Sincronização das Informações
e 2 Módulos de Supervisão e
Operação  31/12/2023  48
CEEE-T  0002175/2020  CRUZ ALTA 1  69  Substituição de 1 Disjuntor do
vão LT 69 kV Ibirubá (52-10).
Capacidade do novo
equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA):
31,5 kA e Capacidade nominal
de corrente (A): 1250 A.  Imediata  36
CEEE-T  0002211/2020  CRUZ ALTA 1  69  Substituição de 1 Disjuntor do
vão LT 69 kV Tupanciretã (52-
7).
Capacidade do novo
equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA):
31,5 kA, Capacidade nominal
de corrente (A): 1250 A.  Imediata  36

Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-
dade (*) 
Prazo 
(**) 
CEEE-T 
0002202/2020 
CRUZ ALTA 1 
69 
Substituição de 3 Secionadoras 
com Chave de Terra do vão LT 
69 kV Ibirubá (29-66). 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): 
31,5 kA, Capacidade nominal 
de corrente (A): 1250 A. 
Imediata 
36 
CEEE-T 
0002248/2020 
CRUZ ALTA 1 
69 
Substituição de 3 Secionadoras 
com Chave de Terra do vão LT 
69 kV Tupanciretã (29-54) . 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): 
31,5 kA, Capacidade nominal 
de corrente (A): 1250 A. 
Imediata 
36 
CEEE-T 
0002193/2020 
CRUZ ALTA 1 
69 
Substituição de 3 Secionadoras 
sem Chave de Terra do vão LT 
69 kV Ibirubá (29-24) . 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): 
31,5 kA e Capacidade nominal 
de corrente (A): 1250 A. 
Imediata 
36 
CEEE-T 
0002197/2020 
CRUZ ALTA 1 
69 
Substituição de 3 Secionadoras 
sem Chave de Terra do vão LT 
69 kV Ibirubá (29-26) . 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): 
31,5 kA e  Capacidade nominal 
de corrente (A): 1250 A. 
Imediata 
36 
CEEE-T 
0002228/2020 
CRUZ ALTA 1 
69 
Substituição de 3 Secionadoras 
sem Chave de Terra do vão LT 
69 kV Tupanciretã (29-52) . 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): 
31,5 kA, Capacidade nominal 
de corrente (A): 1250 A. 
Imediata 
36
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-
dade (*)  Prazo
(**)
CEEE-T  0002202/2020  CRUZ ALTA 1  69  Substituição de 3 Secionadoras
com Chave de Terra do vão LT
69 kV Ibirubá (29-66).
Capacidade do novo
equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA):
31,5 kA, Capacidade nominal
de corrente (A): 1250 A.  Imediata  36
CEEE-T  0002248/2020  CRUZ ALTA 1  69  Substituição de 3 Secionadoras
com Chave de Terra do vão LT
69 kV Tupanciretã (29-54) .
Capacidade do novo
equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA):
31,5 kA, Capacidade nominal
de corrente (A): 1250 A.  Imediata  36
CEEE-T  0002193/2020  CRUZ ALTA 1  69  Substituição de 3 Secionadoras
sem Chave de Terra do vão LT
69 kV Ibirubá (29-24) .
Capacidade do novo
equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA):
31,5 kA e Capacidade nominal
de corrente (A): 1250 A.  Imediata  36
CEEE-T  0002197/2020  CRUZ ALTA 1  69  Substituição de 3 Secionadoras
sem Chave de Terra do vão LT
69 kV Ibirubá (29-26) .
Capacidade do novo
equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA):
31,5 kA e Capacidade nominal
de corrente (A): 1250 A.  Imediata  36
CEEE-T  0002228/2020  CRUZ ALTA 1  69  Substituição de 3 Secionadoras
sem Chave de Terra do vão LT
69 kV Tupanciretã (29-52) .
Capacidade do novo
equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA):
31,5 kA, Capacidade nominal
de corrente (A): 1250 A.  Imediata  36

Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-
dade (*) 
Prazo 
(**) 
CEEE-T 
0002256/2020 
CRUZ ALTA 1 
69 
Substituição de 3 Secionadoras 
sem Chave de Terra do vão LT 
69 kV Tupanciretã (29-56) . 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): 
31,5 kA, Capacidade nominal 
de corrente (A): 1250 A. 
Imediata 
36 
CEEE-T 
0003130/2020 
CRUZ ALTA 1 
69 
Substituição 
de 
3 
Transformadores de Corrente 
do vão LT 69 kV Tupanciretã (LT 
69 kV Tupanciretã). 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): 
31,5 kA, Capacidade nominal 
de corrente (A): 1000-5 A. 
Imediata 
36 
CEEE-T 
0000204/2020 
ITAUBA 
230 
Instalação de 1 unidade de 
Módulo 
Concentrador 
de 
Informações de Oscilografia 
para integrar o módulo   LT 230 
kV ITAUBA /P.PETROQUIMIC 
RS   ao sistema de oscilografia 
da subestação. 
Imediata 
60 
 
CEEE-T 
0000208/2020 
ITAUBA 
230 
Instalação 
de 
Módulo 
de 
Comunicação (2 unidades), 
Módulo 
de 
Engenharia 
e 
Suporte à Manutenção (1 
unidade), 
Módulo 
de 
Sincronização das Informações 
(1 
unidade), 
Módulo 
de 
Supervisão e Operação (2 
unidades) 
Imediata 
60  
CEEE-T 
0000203/2020 NOVA STA RITA 
230 
Instalação de 1 unidade de 
Módulo 
Concentrador 
de 
Informações de Oscilografia 
para integrar os módulos   LT 
230 
kV 
P.PETROQUIMIC 
/NOVA STA RITA C-1 RS   ao 
sistema de oscilografia da 
subestação. 
Imediata 
60
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-
dade (*)  Prazo
(**)
CEEE-T  0002256/2020  CRUZ ALTA 1  69  Substituição de 3 Secionadoras
sem Chave de Terra do vão LT
69 kV Tupanciretã (29-56) .
Capacidade do novo
equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA):
31,5 kA, Capacidade nominal
de corrente (A): 1250 A.  Imediata  36
CEEE-T  0003130/2020  CRUZ ALTA 1  69  Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão LT 69 kV Tupanciretã (LT
69 kV Tupanciretã).
Capacidade do novo
equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA):
31,5 kA, Capacidade nominal
de corrente (A): 1000-5 A.  Imediata  36
CEEE-T  0000204/2020  ITAUBA  230  Instalação de 1 unidade de
Módulo Concentrador de
Informações de Oscilografia
para integrar o módulo LT 230
kV ITAUBA /P.PETROQUIMIC
RS ao sistema de oscilografia
da subestação.  Imediata  60
CEEE-T  0000208/2020  ITAUBA  230  Instalação de Módulo de
Comunicação (2 unidades),
Módulo de Engenharia e
Suporte à Manutenção (1
unidade), Módulo de
Sincronização das Informações
(1 unidade), Módulo de
Supervisão e Operação (2
unidades)  Imediata  60
CEEE-T  0000203/2020  NOVA STA RITA  230  Instalação de 1 unidade de
Módulo Concentrador de
Informações de Oscilografia
para integrar os módulos LT
230 kV P.PETROQUIMIC
/NOVA STA RITA C-1 RS ao
sistema de oscilografia da
subestação.  Imediata  60

Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-
dade (*) 
Prazo 
(**) 
CEEE-T 
0003019/2020 NOVA STA RITA 
230 
Instalação 
de 
sistema 
de 
supervisão 
e 
controle, 
composto por: 2 Módulos de 
Comunicação, 1 Módulo de 
Engenharia 
e 
Suporte 
à 
Manutenção, 1 Módulo de 
Sincronização das Informações 
e 2 Módulos de Supervisão e 
Operação 
31/12/2023 
48 
CEEE-T 
0000269/2021 
POLO 
PETROQUIMICO 
230 
Substituição de 1 Disjuntor do 
vão LT UHE Itaúba (DJ52-3). 
Capacidade nominal de curto-
circuito do novo equipamento 
(kA): no mínimo 40 kA. 
01/12/2022 
36 
  
CEEE-T 
0000196/2020 
POLO 
PETROQUIMICO 
230 
Instalação de 2 unidades de 
Módulo 
Concentrador 
de 
Informações de Oscilografia 
para integrar o módulos  EL 
230 kV C.INDUSTRIAL C-1 ao 
sistema de oscilografia da 
subestação. 
Imediata 
60 
CEEE-T 
0000946/2021 
POLO 
PETROQUIMICO 
69 
Substituição de 1 Disjuntor do 
vão LT Esteio (DJ52-11). 
Capacidade nominal de curto-
circuito do novo equipamento 
(kA): no mínimo 31,5 kA. 
Imediata 
36 
* A obra não pode receber Termo de Liberação ou constar nos relatórios de integração de reforços sem 
receita prévia do ONS com data de entrada em operação comercial anterior a sua Data de Necessidade. 
** O Prazo pode ser apresentado em meses ou apresentado como data para entrada em operação 
comercial.
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-
dade (*)  Prazo
(**)
CEEE-T  0003019/2020  NOVA STA RITA  230  Instalação de sistema de
supervisão e controle,
composto por: 2 Módulos de
Comunicação, 1 Módulo de
Engenharia e Suporte à
Manutenção, 1 Módulo de
Sincronização das Informações
e 2 Módulos de Supervisão e
Operação  31/12/2023  48
CEEE-T  0000269/2021  POLO
PETROQUIMICO  230  Substituição de 1 Disjuntor do
vão LT UHE Itaúba (DJ52-3).
Capacidade nominal de curto-
circuito do novo equipamento
(kA): no mínimo 40 kA.  01/12/2022  36
CEEE-T  0000196/2020  POLO
PETROQUIMICO  230  Instalação de 2 unidades de
Módulo Concentrador de
Informações de Oscilografia
para integrar o módulos EL
230 kV C.INDUSTRIAL C-1 ao
sistema de oscilografia da
subestação.  Imediata  60
CEEE-T  0000946/2021  POLO
PETROQUIMICO  69  Substituição de 1 Disjuntor do
vão LT Esteio (DJ52-11).
Capacidade nominal de curto-
circuito do novo equipamento
(kA): no mínimo 31,5 kA.  Imediata  36
* A obra não pode receber Termo de Liberação ou constar nos relatórios de integração de reforços sem            
receita prévia do ONS com data de entrada em operação comercial anterior a sua Data de Necessidade.            
** O Prazo pode ser apresentado em meses ou apresentado como data para entrada em operação            
comercial.