A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
Nota Técnica nº 731/2016-SCG/ANEEL 
 
Em 17 de outubro de 2016. 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.004044/2012-46 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica Samambaia, 
com Registro Ativo e Aceite conferidos à 
Samambaia Energia SPE Ltda., por meio, 
respectivamente, dos Despachos nº 2.710, 
de 30 de agosto de 2012, e nº 1.677, de 27 de 
maio de 2013, localizada nos municípios de 
Prata e Uberlândia, no estado de Minas 
Gerais. 
 
 
 
 
I – DO OBJETO 
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Samambaia, com 10.076 kW de Potência Instalada, cadastrada 
sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.MG.037160-2.01, com Registro 
Ativo e Aceite conferidos à Samambaia Energia SPE Ltda., por meio, respectivamente, dos Despachos 
nº 2.710, de 30 de agosto de 2012, e nº 1.677, de 27 de maio de 2013, localizada no rio Tijuco, sub-
bacia 60, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, nos municípios de Prata e Uberlândia, no estado de 
Minas Gerais. 
 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 11/05/2006, o Despacho n° 950 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do 
rio Tijuco, onde foram identificados 13 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH 
Samambaia. 
 
3. 
Em 30 de agosto de 2012, por meio do Despacho nº 2.710, foi conferido o Registro 
Ativo à Samambaia Energia SPE Ltda., o qual foi Aceito em 27 de maio de 2013 por meio do Despacho 
nº 1.677. 
 
4. 
Em 30 de setembro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente 
a esse empreendimento. 
III – DA ANÁLISE 
                                                          
1 Documento nº 48513.023383/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 731/2016–SCG/ANEEL, de 17/10/2016 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada por Samambaia Energia SPE Ltda. para emissão do 
Despacho de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de 
implantação e exploração da PCH Samambaia. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere 
na partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 950, de 11/05/2006. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Samambaia 
PCH Samambaia 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
19°10'39"S 
48°43'46"W 
19°10'23"S 
48°43'51"W 
NA Montante (m) 
642 
642 
NA Jusante (m) 
621 
621 
Queda Bruta (m) 
21 
20,78 
Área do Reservatório (km²) 
3,5 
1,3 
Potência (kW) 
6.600 
10.076 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
37,83 
37,19 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Tijuco 
ESTADO: 
MG 
SUB-
BACIA: 
60 
DESPACHO: 
950 
DATA: 
11/05/2006 
AUTOR: 
Construtora Metropolitana S.A. 
POTÊNCIA: 
170.800 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
13 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Bom Jardim 
19°11'51"S 
48°40'13"W 
664 
642 
7.100 
Disponível 
(inventariado) 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Da Vertente 
19°05'45"S 
48°51'09"W 
621 
600 
10.800 
Disponível 
(inventariado) 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo.
PCH Samambaia      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do barramento    19°10'39"S
48°43'46"W      19°10'23"S
48°43'51"W    
NA Montante (m)    642      642    
NA Jusante (m)    621      621    
Queda Bruta (m)    21      20,78    
Área do Reservatório (km²)    3,5      1,3    
Potência (kW)    6.600      10.076    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT    37,83      37,19    
NOME DO RIO:  Tijuco      ESTADO:        MG      SUB-
BACIA:    60
DESPACHO:  950      DATA:        11/05/2006          
AUTOR:  Construtora Metropolitana S.A.                        
POTÊNCIA:  170.800 kW      EIXOS
IDENTIFICADOS:        13          
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                          
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força    NA        NA      Potência
(kW)    Condição  
      Montante        Jusante            
      (m)        (m)            
PCH Bom Jardim  19°11'51"S
48°40'13"W  664        642        7.100    Disponível
(inventariado)  
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório    NA        NA      Potência
(kW)    Condição  
      Montante        Jusante            
      (m)        (m)            
PCH Da Vertente  19°05'45"S
48°51'09"W  621        600        10.800    Disponível
(inventariado)  
Coordenadas da Casa de
Força
Potência
(kW)
Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório
Potência
(kW)

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 731/2016–SCG/ANEEL, de 17/10/2016 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
RECOL - REZENDE & ELIAS CONSULTORIA LTDA 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Marcos Elias 
0720130000101 
19.614/D-MG 
Responsável Geral do 
Projeto  
Aguinaldo Lapa de Souza Junior 
20122523204 
23.470/D-PR 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Davi Alfredo Maranesi 
14201300000000937765 
52.750/D-MG 
Estudos geotécnicos 
Gilson de Oliveira Mota 
0720120065400 
26.553/D-MG 
Estudos hidrológicos 
Marcos Elias 
0720160054523 
19.614/D-MG 
Estudos energéticos 
Marcos Elias 
0720160053154 
19.614/D-MG 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Documento não emitido 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Documento não emitido 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados 
indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem 
ao uso ótimo do potencial hidráulico. 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis operacionais  
As informações estão iguais às do inventário 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Samambaia 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
  Empresa Projetista:  RECOL - REZENDE & ELIAS CONSULTORIA LTDA      
  Responsável Técnico  Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Marcos Elias    0720130000101  19.614/D-MG    Responsável Geral do
Projeto
Aguinaldo Lapa de Souza Junior    20122523204  23.470/D-PR    Estudos cartográficos e
topográficos
Davi Alfredo Maranesi    14201300000000937765  52.750/D-MG    Estudos geotécnicos
Gilson de Oliveira Mota    0720120065400  26.553/D-MG    Estudos hidrológicos
Marcos Elias    0720160054523  19.614/D-MG    Estudos energéticos
Marcos Elias    0720160053154  19.614/D-MG    Estruturas extravasoras
  Tipo de licença    Documento não emitido
  Número    
  Órgão emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão remanescente    
  Tipo de Licença  Documento não emitido
  Número  
  Órgão Emissor  
  Data de emissão  
  Validade  
  Vazão de usos consuntivos  
Queda e níveis operacionais  As informações estão iguais às do inventário

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 731/2016–SCG/ANEEL, de 17/10/2016 
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
2.218 
NOME DO RIO DA USINA: 
Tijuco 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
60842000 
Ponte BR 153 
Rio Tijuco 
3.770 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
60835000 
Estação Fazenda Paraíso 
Rio Tijuco 
1.543 
60845000 
Estação Ituiutaba 
Rio Tijuco 
6.318 
60381005 
Estação de Sucupira 
Rio Uberabinha 
716 
60381000 
Fazenda Letreiro 
Rio Uberabinha 
777 
 
 
 
 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
459 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Terra e Concreto 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Marcos Elias 
Nº DA ART 
07201600531543 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
60842000 
Ponte BR 153 
Rio Tijuco 
3.770 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 10.076 kW é superior à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 2 turbinas de 4.847 kW e 2 geradores de potência unitária 
nominal de 5.300 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
10. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são 
de responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para 
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a 
apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), 
desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Samambaia 
Sumário Executivo 
                                                          
3 Documento nº 48513.023383/2016-00
  2.218  NOME DO RIO DA USINA:    Tijuco  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
60842000  Ponte BR 153    Rio Tijuco    3.770
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
60835000  Estação Fazenda Paraíso    Rio Tijuco    1.543
60845000  Estação Ituiutaba    Rio Tijuco    6.318
60381005  Estação de Sucupira    Rio Uberabinha    716
60381000  Fazenda Letreiro    Rio Uberabinha    777
          
          
  459  TR (anos):  1.000  
  Soleira Livre      
  Terra e Concreto      
  Marcos Elias    Nº DA ART  07201600531543
        
NOME  RIO  A.D. (em km²):
Ponte BR 153  Rio Tijuco  3.770
PCH Samambaia  Sumário Executivo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 731/2016–SCG/ANEEL, de 17/10/2016 
Potência Instalada Total (kW) 
10.076 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
5.300 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
4.847 / 6,40 
Rendimento da turbina 
93,00% 
Rendimento do gerador 
98,00% 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
2,33% 
Indisponibilidade programada (%) 
6,85% 
Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,215 
Queda bruta nominal (m) 
20,78 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,10% 
Consumo Interno (kW médio) 
135 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
2,81 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
12. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o 
processo seria sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade 
de emissão de algum ato referente à aprovação do projeto apresentado pela Samambaia Energia SPE 
Ltda. 
 
13. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse 
sentido. O Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI-PCH), etapa já cumprida pelo empreendedor. 
 
14. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, 
do Sumário Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Samambaia, nos 
termos da REN 343/2008, quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
 
15. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e 
que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, 
conforme excerto a seguir transcrito: 
 
[...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores 
do potencial hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso 
do potencial hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro 
da Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração 
de Reserva de Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento
Número de Unidades Geradoras  2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  5.300 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  4.847 / 6,40
Rendimento da turbina  93,00%
Rendimento do gerador  98,00%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  2,33%
Indisponibilidade programada (%)  6,85%
Perdas hidráulicas nominais (m)  0,215
Queda bruta nominal (m)  20,78
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  0,10%
Consumo Interno (kW médio)  135
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  2,81
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 731/2016–SCG/ANEEL, de 17/10/2016 
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação 
dessas ações, quando couber, imediatamente após a publicação do DRI-PCH 
previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da 
ANEEL, caso o interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis 
por até 3 (três) anos, a critério da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...] 
 
16. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser 
emitido o DRS-PCH referente à PCH Samambaia à Samambaia Energia SPE Ltda., bem como o 
encaminhamento de documento à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (SEMAD), para fins da emissão da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por 
meio da emissão do DRS-PCH referente à PCH Samambaia sob a titularidade da Samambaia Energia 
SPE Ltda.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 731/2016–SCG/ANEEL, de 17/10/2016 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
19. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
YURI FERREIRA GOMES DIAS 
Especialista em Regulação 
 
De acordo: 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 731/2016–SCG/ANEEL, de 17/10/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Samambaia 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1949 
77,03 
92,06 
56,54 
43,74 
39,56 
25,64 
20,40 
15,48 
11,92 
43,25 
23,87 
38,75 
1950 
66,84 
82,54 
74,11 
39,56 
31,53 
24,12 
18,57 
13,55 
11,68 
16,51 
47,03 
53,59 
1951 
88,01 
85,31 
81,06 
42,22 
32,62 
28,37 
22,41 
17,81 
13,21 
16,94 
15,39 
24,35 
1952 
43,09 
52,99 
67,29 
35,42 
21,78 
21,08 
15,85 
12,31 
16,96 
22,15 
29,04 
20,92 
1953 
24,69 
28,88 
47,91 
29,62 
18,18 
13,58 
11,93 
9,76 
11,32 
28,61 
23,69 
25,89 
1954 
29,76 
45,17 
24,67 
25,62 
25,23 
15,44 
10,54 
5,55 
4,73 
5,80 
5,99 
19,05 
1955 
21,78 
19,30 
32,88 
23,51 
10,46 
8,70 
6,22 
4,76 
3,13 
8,90 
23,05 
39,74 
1956 
22,00 
31,41 
41,38 
25,65 
37,89 
29,22 
20,89 
18,91 
11,12 
10,05 
22,07 
32,30 
1957 
61,81 
80,51 
46,85 
49,79 
32,74 
21,50 
20,07 
14,99 
17,15 
13,88 
18,29 
44,24 
1958 
62,66 
44,10 
40,77 
31,61 
28,72 
23,02 
27,99 
18,14 
20,62 
21,05 
19,44 
32,63 
1959 
68,92 
63,51 
95,14 
48,70 
25,27 
24,70 
19,09 
18,06 
13,33 
19,57 
33,01 
40,12 
1960 
57,00 
52,69 
52,04 
29,24 
23,94 
22,42 
17,17 
12,78 
10,43 
15,11 
28,33 
57,41 
1961 144,60 143,60 115,04 
52,50 
52,40 
13,10 
41,65 
41,48 
41,83 
39,13 
70,70 
49,11 
1962 134,59 
59,92 
102,60 
50,97 
36,66 
36,11 
25,36 
20,51 
17,15 
30,95 
29,92 
75,31 
1963 
62,41 
63,21 
28,18 
10,96 
20,76 
17,69 
17,13 
16,38 
15,06 
15,40 
24,50 
13,08 
1964 
38,21 
60,85 
41,48 
27,00 
18,28 
11,87 
11,64 
8,60 
6,42 
15,90 
25,95 
46,36 
1965 
47,78 
69,52 
126,35 
33,41 
28,30 
24,24 
30,71 
28,83 
16,07 
23,20 
25,96 
36,22 
1966 
51,89 
73,24 
106,67 
49,63 
38,96 
32,04 
20,04 
18,55 
15,58 
30,50 
54,99 
46,76 
1967 
54,56 
62,76 
47,12 
46,00 
54,75 
46,37 
23,31 
19,69 
26,00 
29,74 
42,81 
98,21 
1968 
66,09 
71,62 
90,18 
40,49 
30,90 
22,08 
20,09 
17,07 
17,12 
24,89 
21,74 
60,41 
1969 
53,05 
55,38 
39,42 
27,20 
18,10 
14,99 
9,40 
8,81 
8,61 
19,92 
30,95 
36,82 
1970 
41,66 
49,78 
36,22 
30,68 
29,88 
22,08 
17,76 
13,23 
13,87 
26,48 
19,71 
17,67 
1971 
20,52 
28,44 
28,14 
27,97 
12,43 
10,64 
7,84 
8,41 
8,24 
25,10 
19,56 
58,43 
1972 
44,07 
86,00 
57,00 
38,54 
22,67 
17,39 
18,29 
13,23 
15,51 
71,43 
66,49 
52,34 
1973 
60,21 
84,02 
66,42 
69,19 
30,75 
31,00 
25,93 
19,38 
15,58 
30,62 
37,73 
73,23 
1974 
63,77 
43,26 
78,32 
49,17 
35,92 
26,28 
21,62 
21,34 
15,49 
20,38 
21,45 
57,77 
1975 
65,77 
44,44 
35,59 
50,34 
32,37 
17,59 
24,50 
13,92 
9,79 
30,21 
35,63 
58,26 
1976 
57,63 
61,53 
54,00 
34,91 
21,74 
19,98 
17,93 
17,57 
24,23 
24,15 
35,61 
70,42 
1977 
61,04 
39,43 
31,32 
37,73 
22,98 
21,39 
15,25 
11,48 
13,09 
15,45 
33,65 
58,11 
1978 
83,10 
54,74 
42,12 
32,95 
25,58 
27,32 
18,91 
13,84 
15,45 
18,35 
43,15 
52,93 
1979 
64,09 
72,26 
47,94 
33,01 
26,24 
24,96 
20,13 
16,17 
21,15 
22,77 
33,14 
49,13 
1980 
83,52 
101,12 
46,03 
38,10 
25,99 
22,11 
18,60 
15,39 
15,63 
17,03 
30,31 
54,71 
1981 
77,92 
47,92 
35,12 
27,94 
24,02 
21,86 
16,03 
14,57 
11,44 
29,31 
40,68 
67,98 
1982 
98,37 
85,52 
92,52 
59,79 
41,94 
35,76 
30,83 
28,77 
23,07 
36,46 
39,34 
75,15 
1983 108,55 
99,57 
94,23 
87,21 
56,70 
48,91 
40,09 
29,84 
39,69 
57,67 
49,63 
85,49 
1984 
63,45 
50,82 
48,00 
49,61 
42,72 
26,88 
21,83 
21,42 
28,05 
24,21 
22,01 
59,08 
1985 106,03 
93,04 
95,37 
57,83 
37,97 
30,75 
26,67 
22,05 
18,86 
16,70 
24,11 
30,63 
1986 
57,48 
56,53 
56,88 
36,94 
36,26 
23,28 
23,85 
24,26 
16,91 
19,50 
19,02 
53,44 
1987 
62,55 
74,09 
70,09 
44,12 
37,51 
27,91 
22,19 
18,32 
17,26 
16,30 
39,31 
53,06 
1988 
48,92 
92,59 
55,81 
61,52 
38,96 
30,15 
23,04 
19,11 
15,77 
27,70 
35,33 
46,61
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Samambaia                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1949  77,03  92,06  56,54  43,74  39,56  25,64  20,40  15,48  11,92  43,25  23,87  38,75
1950  66,84  82,54  74,11  39,56  31,53  24,12  18,57  13,55  11,68  16,51  47,03  53,59
1951  88,01  85,31  81,06  42,22  32,62  28,37  22,41  17,81  13,21  16,94  15,39  24,35
1952  43,09  52,99  67,29  35,42  21,78  21,08  15,85  12,31  16,96  22,15  29,04  20,92
1953  24,69  28,88  47,91  29,62  18,18  13,58  11,93  9,76  11,32  28,61  23,69  25,89
1954  29,76  45,17  24,67  25,62  25,23  15,44  10,54  5,55  4,73  5,80  5,99  19,05
1955  21,78  19,30  32,88  23,51  10,46  8,70  6,22  4,76  3,13  8,90  23,05  39,74
1956  22,00  31,41  41,38  25,65  37,89  29,22  20,89  18,91  11,12  10,05  22,07  32,30
1957  61,81  80,51  46,85  49,79  32,74  21,50  20,07  14,99  17,15  13,88  18,29  44,24
1958  62,66  44,10  40,77  31,61  28,72  23,02  27,99  18,14  20,62  21,05  19,44  32,63
1959  68,92  63,51  95,14  48,70  25,27  24,70  19,09  18,06  13,33  19,57  33,01  40,12
1960  57,00  52,69  52,04  29,24  23,94  22,42  17,17  12,78  10,43  15,11  28,33  57,41
1961  144,60  143,60  115,04  52,50  52,40  13,10  41,65  41,48  41,83  39,13  70,70  49,11
1962  134,59  59,92  102,60  50,97  36,66  36,11  25,36  20,51  17,15  30,95  29,92  75,31
1963  62,41  63,21  28,18  10,96  20,76  17,69  17,13  16,38  15,06  15,40  24,50  13,08
1964  38,21  60,85  41,48  27,00  18,28  11,87  11,64  8,60  6,42  15,90  25,95  46,36
1965  47,78  69,52  126,35  33,41  28,30  24,24  30,71  28,83  16,07  23,20  25,96  36,22
1966  51,89  73,24  106,67  49,63  38,96  32,04  20,04  18,55  15,58  30,50  54,99  46,76
1967  54,56  62,76  47,12  46,00  54,75  46,37  23,31  19,69  26,00  29,74  42,81  98,21
1968  66,09  71,62  90,18  40,49  30,90  22,08  20,09  17,07  17,12  24,89  21,74  60,41
1969  53,05  55,38  39,42  27,20  18,10  14,99  9,40  8,81  8,61  19,92  30,95  36,82
1970  41,66  49,78  36,22  30,68  29,88  22,08  17,76  13,23  13,87  26,48  19,71  17,67
1971  20,52  28,44  28,14  27,97  12,43  10,64  7,84  8,41  8,24  25,10  19,56  58,43
1972  44,07  86,00  57,00  38,54  22,67  17,39  18,29  13,23  15,51  71,43  66,49  52,34
1973  60,21  84,02  66,42  69,19  30,75  31,00  25,93  19,38  15,58  30,62  37,73  73,23
1974  63,77  43,26  78,32  49,17  35,92  26,28  21,62  21,34  15,49  20,38  21,45  57,77
1975  65,77  44,44  35,59  50,34  32,37  17,59  24,50  13,92  9,79  30,21  35,63  58,26
1976  57,63  61,53  54,00  34,91  21,74  19,98  17,93  17,57  24,23  24,15  35,61  70,42
1977  61,04  39,43  31,32  37,73  22,98  21,39  15,25  11,48  13,09  15,45  33,65  58,11
1978  83,10  54,74  42,12  32,95  25,58  27,32  18,91  13,84  15,45  18,35  43,15  52,93
1979  64,09  72,26  47,94  33,01  26,24  24,96  20,13  16,17  21,15  22,77  33,14  49,13
1980  83,52  101,12  46,03  38,10  25,99  22,11  18,60  15,39  15,63  17,03  30,31  54,71
1981  77,92  47,92  35,12  27,94  24,02  21,86  16,03  14,57  11,44  29,31  40,68  67,98
1982  98,37  85,52  92,52  59,79  41,94  35,76  30,83  28,77  23,07  36,46  39,34  75,15
1983  108,55  99,57  94,23  87,21  56,70  48,91  40,09  29,84  39,69  57,67  49,63  85,49
1984  63,45  50,82  48,00  49,61  42,72  26,88  21,83  21,42  28,05  24,21  22,01  59,08
1985  106,03  93,04  95,37  57,83  37,97  30,75  26,67  22,05  18,86  16,70  24,11  30,63
1986  57,48  56,53  56,88  36,94  36,26  23,28  23,85  24,26  16,91  19,50  19,02  53,44
1987  62,55  74,09  70,09  44,12  37,51  27,91  22,19  18,32  17,26  16,30  39,31  53,06
1988  48,92  92,59  55,81  61,52  38,96  30,15  23,04  19,11  15,77  27,70  35,33  46,61

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
FL. 09 da Nota Técnica nº 731/2016–SCG/ANEEL, de 17/10/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Samambaia 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1989 
52,87 
80,97 
60,81 
35,47 
28,23 
24,17 
20,79 
23,43 
21,63 
15,80 
23,68 
43,74 
1990 
48,33 
28,94 
32,86 
37,12 
27,21 
18,77 
17,08 
16,06 
18,34 
21,68 
25,95 
27,95 
1991 
63,12 
97,83 
97,06 
100,14 42,18 
32,04 
26,73 
20,74 
19,71 
23,64 
23,76 
31,74 
1992 
63,41 
65,72 
63,22 
44,34 
31,05 
24,55 
20,04 
16,86 
21,95 
48,79 
66,99 
49,56 
1993 
37,08 
79,73 
56,93 
51,11 
33,38 
33,38 
25,48 
24,23 
26,89 
30,02 
29,08 
50,34 
1994 108,97 
65,72 
63,22 
44,34 
31,05 
24,55 
28,30 
23,44 
18,85 
20,22 
29,63 
54,60 
1995 
38,26 
90,58 
74,01 
41,56 
18,21 
1,46 
3,32 
20,02 
17,36 
23,78 
27,06 
35,01 
1996 
52,18 
47,66 
60,33 
36,27 
28,08 
26,91 
20,42 
17,95 
21,54 
16,50 
32,24 
37,59 
1997 
86,04 
45,51 
58,30 
36,69 
27,94 
41,26 
22,36 
17,84 
15,14 
21,66 
29,83 
58,39 
1998 
47,14 
60,55 
46,04 
33,32 
31,33 
25,46 
17,75 
18,12 
11,61 
18,36 
30,55 
72,90 
1999 
64,91 
47,21 
81,28 
40,12 
22,19 
20,27 
17,04 
13,23 
15,69 
10,80 
12,39 
22,77 
2000 
68,69 
92,87 
90,18 
44,39 
27,96 
22,49 
20,20 
17,08 
26,80 
13,48 
29,81 
43,53 
2001 
30,00 
25,34 
31,34 
26,67 
18,36 
14,70 
11,68 
10,21 
10,71 
18,24 
20,68 
25,32 
2002 
61,04 
79,63 
56,90 
25,61 
21,69 
16,50 
14,26 
10,98 
11,36 
8,12 
19,55 
32,10 
2003 
78,62 
79,91 
75,39 
57,42 
32,95 
24,73 
20,34 
17,30 
14,60 
16,44 
24,18 
34,32 
2004 
46,63 
81,42 
54,80 
45,72 
30,41 
25,49 
21,58 
16,36 
11,61 
14,71 
21,42 
70,50 
2005 
98,60 
61,65 
66,38 
36,90 
37,69 
29,31 
22,82 
18,54 
18,45 
16,56 
27,75 
55,58 
2006 
47,68 
62,70 
83,27 
58,03 
33,70 
26,56 
21,94 
18,63 
19,37 
35,58 
37,50 
66,72 
2007 
94,42 
87,73 
44,72 
38,16 
25,89 
21,90 
19,91 
15,81 
11,12 
13,14 
21,69 
31,46 
2008 
38,58 
50,78 
55,61 
80,40 
44,09 
29,35 
22,69 
18,62 
15,40 
19,22 
20,63 
49,44 
2009 
61,95 
86,19 
86,19 
66,88 
52,13 
36,35 
28,35 
23,52 
19,29 
26,82 
23,94 
58,02 
2010 
55,81 
43,14 
50,62 
44,93 
24,72 
21,61 
16,95 
13,42 
10,41 
20,33 
30,42 109,99 
2011 
61,04 
43,93 
123,52 
70,48 
43,88 
33,78 
22,83 
22,70 
15,31 
28,63 
35,47 
84,97
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Samambaia                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1989  52,87  80,97  60,81  35,47  28,23  24,17  20,79  23,43  21,63  15,80  23,68  43,74
1990  48,33  28,94  32,86  37,12  27,21  18,77  17,08  16,06  18,34  21,68  25,95  27,95
1991  63,12  97,83  97,06  100,14  42,18  32,04  26,73  20,74  19,71  23,64  23,76  31,74
1992  63,41  65,72  63,22  44,34  31,05  24,55  20,04  16,86  21,95  48,79  66,99  49,56
1993  37,08  79,73  56,93  51,11  33,38  33,38  25,48  24,23  26,89  30,02  29,08  50,34
1994  108,97  65,72  63,22  44,34  31,05  24,55  28,30  23,44  18,85  20,22  29,63  54,60
1995  38,26  90,58  74,01  41,56  18,21  1,46  3,32  20,02  17,36  23,78  27,06  35,01
1996  52,18  47,66  60,33  36,27  28,08  26,91  20,42  17,95  21,54  16,50  32,24  37,59
1997  86,04  45,51  58,30  36,69  27,94  41,26  22,36  17,84  15,14  21,66  29,83  58,39
1998  47,14  60,55  46,04  33,32  31,33  25,46  17,75  18,12  11,61  18,36  30,55  72,90
1999  64,91  47,21  81,28  40,12  22,19  20,27  17,04  13,23  15,69  10,80  12,39  22,77
2000  68,69  92,87  90,18  44,39  27,96  22,49  20,20  17,08  26,80  13,48  29,81  43,53
2001  30,00  25,34  31,34  26,67  18,36  14,70  11,68  10,21  10,71  18,24  20,68  25,32
2002  61,04  79,63  56,90  25,61  21,69  16,50  14,26  10,98  11,36  8,12  19,55  32,10
2003  78,62  79,91  75,39  57,42  32,95  24,73  20,34  17,30  14,60  16,44  24,18  34,32
2004  46,63  81,42  54,80  45,72  30,41  25,49  21,58  16,36  11,61  14,71  21,42  70,50
2005  98,60  61,65  66,38  36,90  37,69  29,31  22,82  18,54  18,45  16,56  27,75  55,58
2006  47,68  62,70  83,27  58,03  33,70  26,56  21,94  18,63  19,37  35,58  37,50  66,72
2007  94,42  87,73  44,72  38,16  25,89  21,90  19,91  15,81  11,12  13,14  21,69  31,46
2008  38,58  50,78  55,61  80,40  44,09  29,35  22,69  18,62  15,40  19,22  20,63  49,44
2009  61,95  86,19  86,19  66,88  52,13  36,35  28,35  23,52  19,29  26,82  23,94  58,02
2010  55,81  43,14  50,62  44,93  24,72  21,61  16,95  13,42  10,41  20,33  30,42  109,99
2011  61,04  43,93  123,52  70,48  43,88  33,78  22,83  22,70  15,31  28,63  35,47  84,97