A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 276/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 25 de abril de 2016. 
 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.005944/2014-72 
 
Assunto: Adequação do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica Cabaçal 1, com Registro 
Ativo conferido à empresa São José Energia PCHs Ltda., 
por meio do Despacho nº 4.552, de 25 de novembro de 
2014, localizada no município de Lambari D’Oeste, no 
estado de Mato Grosso. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Cabaçal 1, com 13.500 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.MT.035486-4.01, com Registro Ativo conferido à empresa São José 
Energia PCHs Ltda (São José), por meio do Despacho nº 4.552, de 25 de novembro de 2014, localizada no rio 
Cabaçal, sub-bacia 66, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, no município de Lambari D’oeste, estado de Mato Grosso. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 19 de agosto de 2014, o Despacho n° 3.200 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico da 
bacia do rio Cabaçal, onde foram identificados 6 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Cabaçal 1. 
 
3. 
Em 25 de novembro de 2014, por meio do Despacho nº 4.552, foi conferido o Registro Ativo à 
empresa São José Energia PCHs Ltda. 
 
4. 
Em 22 de janeiro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento. 
 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela empresa São José para emissão do Despacho de Registro de 
Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH 
Cabaçal 1. 
                                                          
1 Por meio da correspondência SJE-001/2016, Documento nº 48513.001390/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 276/2016–SCG/ANEEL, de 25/04/2016 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 3.200, de 19/08/2014. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Cabaçal 1 
PCH Cabaçal 1 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
15°24'11,5"S 
58°5'54,5"W 
15°23'57,45"S 
58°5'39,27"W 
NA Montante (m) 
195 
195 
NA Jusante (m) 
160 
159,29 
Queda Bruta (m) 
35 
35,71 
Área do Reservatório (km²) 
0,687 
1,1462 
Potência (kW) 
13.500 
13.500 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
32,6 
31,56 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Cabaçal 
ESTADO: 
MT 
SUB-BACIA: 
66 
DESPACHO: 
3.200 
DATA: 
19/08/2014 
AUTOR: 
L&S Par Ltda. 
POTÊNCIA: 
50,85 MW 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
6 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamentos 
Coordenadas 
NA Montante (m) 
NA Jusante (m) 
Potência (kW) 
Condição 
PCH Cabaçal 2 
15°16'41,8"S 
58°16'29"W 
257 
228,5 
10,5 
Eixo Disponível 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo.
PCH Cabaçal 1      Estudos de Inventário    Sumário Executivo  
Localização do barramento    15°24'11,5"S
58°5'54,5"W      15°23'57,45"S
58°5'39,27"W  
NA Montante (m)    195      195  
NA Jusante (m)    160      159,29  
Queda Bruta (m)    35      35,71  
Área do Reservatório (km²)    0,687      1,1462  
Potência (kW)    13.500      13.500  
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT    32,6      31,56  
NOME DO RIO:    Cabaçal          ESTADO:        MT    SUB-BACIA:      66
DESPACHO:    3.200          DATA:        19/08/2014          
AUTOR:    L&S Par Ltda.                            
POTÊNCIA:    50,85 MW          EIXOS IDENTIFICADOS:        6          
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                
Aproveitamentos      Coordenadas      NA Montante (m)        NA Jusante (m)    Potência (kW)      Condição  
PCH Cabaçal 2    15°16'41,8"S
58°16'29"W      257        228,5      10,5    Eixo Disponível    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 276/2016–SCG/ANEEL, de 25/04/2016 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
L&S Consultores Associados Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Henrique Silveira dos Santos 
0720150066905 
4677/D-DF 
Responsável geral do Projeto, 
estudos hidrológicos e estudos 
energéticos  
Mariangela Paz Piccardo 
0720160002993 
5062949267/D-SP 
Estudos cartográficos 
Antônio Carlos Oliva Ribeiro 
0720150067952 
19425/D-DF 
Estudos geotécnicos 
Antônio Bom de Carvalho Filho 
0720150066915 
18505/D-RJ 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentada 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentada. A ANEEL fará a articulação junto ao órgão competente 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico.
Empresa Projetista:  L&S Consultores Associados Ltda.        
Responsável Técnico    Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Henrique Silveira dos Santos  0720150066905    4677/D-DF    Responsável geral do Projeto,
estudos hidrológicos e estudos
energéticos
Mariangela Paz Piccardo  0720160002993    5062949267/D-SP    Estudos cartográficos
Antônio Carlos Oliva Ribeiro  0720150067952    19425/D-DF    Estudos geotécnicos
Antônio Bom de Carvalho Filho  0720150066915    18505/D-RJ    Estruturas extravasoras
  Tipo de licença    Não foi apresentada
  Número    
  Órgão emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão remanescente    
  Tipo de Licença    Não foi apresentada. A ANEEL fará a articulação junto ao órgão competente
  Número    
  Órgão Emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão de usos consuntivos    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 276/2016–SCG/ANEEL, de 25/04/2016 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda bruta do Sumário Executivo é ligeiramente superior (0,71 m). O empreendedor 
justificou a diferença pelo valor obtido a partir da curva chave implantada no canal de fuga, 
que definiu o NA Normal de Jusante na cota 159,29. 
 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Cabaçal 1 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
1.160 
NOME DO RIO DA USINA: 
Cabaçal 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
66065000 
Estrada MT-125 
Cabaçal 
3.620 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
66072000 
Porto Esperidião  
Jauru 
5.660 
66070004 
Cáceres 
Paraguai 
32.400 
66076000 
Baia Grande  
Jauru 
8.910 
66055000 
S. J. do Sepotuba  
Sepotuba 
8.090 
66090000 
Descalvados 
Paraguai 
47.100 
  
 
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
321 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Ogiva 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Concreto 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Antônio Bom de Carvalho Filho 
Nº DA ART 
0720150066915 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
66065000 
Estrada MT-125  
Cabaçal 
3.620 
 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 13.500 kW é igual à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 2 turbinas de 6.995 kW e 2 geradores de potência unitária 
nominal de 7.500 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
10. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
Queda e níveis operacionais  A queda bruta do Sumário Executivo é ligeiramente superior (0,71 m). O empreendedor
justificou a diferença pelo valor obtido a partir da curva chave implantada no canal de fuga,
que definiu o NA Normal de Jusante na cota 159,29.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  1.160  NOME DO RIO DA USINA:    Cabaçal  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
66065000  Estrada MT-125    Cabaçal    3.620
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
66072000  Porto Esperidião    Jauru    5.660
66070004  Cáceres    Paraguai    32.400
66076000  Baia Grande    Jauru    8.910
66055000  S. J. do Sepotuba    Sepotuba    8.090
66090000  Descalvados    Paraguai    47.100
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):      321    TR (anos):    1.000    
TIPO DE VERTEDOURO:      Ogiva            
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:      Concreto            
NOME DO RESP. TÉCNICO:      Antônio Bom de Carvalho Filho        Nº DA ART  0720150066915  
                  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA                  
CÓDIGO    NOME    RIO    A.D. (em km²):      
66065000    Estrada MT-125    Cabaçal    3.620      
Estudos Energéticos  A potência de 13.500 kW é igual à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 2 turbinas de 6.995 kW e 2 geradores de potência unitária
nominal de 7.500 kVA, com 0,9 de fator de potência.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 276/2016–SCG/ANEEL, de 25/04/2016 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Cabaçal 1 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
13.500 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
7.500 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
6.995 / 10,78 
Rendimento da turbina (%) 
92,5 
Rendimento do gerador (%) 
96,5 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
2,00 
Indisponibilidade programada (%) 
1,50 
Perdas hidraúlicas nominais (m) 
1,96 
Queda bruta nominal (m) 
35,71 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,10 
Consumo Interno (kW médio) 
20,97 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
3,16 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
12. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o processo seria 
sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade de emissão de algum ato 
referente à aprovação do projeto apresentado pela empresa São José Energia PCHs Ltda. 
 
13. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse sentido. O 
Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI-PCH), etapa já 
cumprida pelo empreendedor. 
 
14. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, do Sumário 
Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Cabaçal 1, nos termos da REN 343/2008, 
quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
15. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e que o 
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, conforme excerto a seguir 
transcrito:  
 
 
 
 
 [...]
PCH Cabaçal 1  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  13.500
Número de Unidades Geradoras  2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  7.500 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  6.995 / 10,78
Rendimento da turbina (%)  92,5
Rendimento do gerador (%)  96,5
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  2,00
Indisponibilidade programada (%)  1,50
Perdas hidraúlicas nominais (m)  1,96
Queda bruta nominal (m)  35,71
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  0,10
Consumo Interno (kW médio)  20,97
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  3,16
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 276/2016–SCG/ANEEL, de 25/04/2016 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores do potencial 
hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso do potencial 
hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário 
Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos 
órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação dessas ações, quando couber, imediatamente 
após a publicação do DRI-PCH previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da ANEEL, caso o 
interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério 
da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]  
 
16. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Cabaçal 1 conforme solicitado pela empresa São José Energia PCHs Ltda., bem como o 
encaminhamento de documento à Superintendência de Recursos Hídricos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
de Mato Grosso, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Cabaçal 1 sob a titularidade da empresa São José Energia PCHs Ltda.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 276/2016–SCG/ANEEL, de 25/04/2016 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
19. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à SEMA-MT, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
SUZANE MUELBERT 
Analista Administrativa 
 
De acordo: 
 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 276/2016–SCG/ANEEL, de 25/04/2016 
ANEXO 
 
SÉRIE DE VAZÕES MÉDIAS MENSAIS INFORMADA PARA A PCH CABAÇAL 1 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1966 
17,30 
22,70 
24,80 
24,80 
26,30 
10,70 
8,90 
7,80 
7,20 
9,90 
9,90 
8,90 
1967 
10,80 
15,90 
43,20 
18,00 
9,90 
8,50 
7,20 
6,40 
6,40 
7,10 
9,00 
9,90 
1968 
14,70 
37,70 
31,80 
21,00 
12,60 
8,70 
7,60 
7,70 
7,70 
8,20 
7,40 
10,80 
1969 
18,20 
12,70 
13,00 
14,40 
8,60 
7,00 
6,30 
6,00 
6,00 
8,10 
16,10 
25,40 
1970 
23,50 
36,30 
55,40 
28,80 
21,90 
11,00 
8,70 
7,10 
7,10 
7,20 
6,60 
9,20 
1971 
18,80 
23,10 
34,00 
19,60 
23,10 
11,40 
9,50 
7,70 
7,60 
8,40 
11,60 
13,80 
1972 
18,10 
54,10 
36,90 
26,10 
20,10 
14,90 
10,90 
9,10 
8,70 
7,70 
14,20 
28,10 
1973 
44,10 
43,70 
40,20 
21,60 
15,50 
11,70 
9,60 
8,00 
7,50 
9,40 
23,40 
39,90 
1974 
77,00 
85,70 
74,00 
53,70 
36,00 
22,20 
14,90 
12,20 
11,10 
11,90 
11,40 
33,00 
1975 
68,40 
51,50 
51,10 
51,50 
34,60 
18,70 
17,30 
12,80 
11,20 
12,90 
25,10 
47,60 
1976 
52,40 
59,70 
76,60 
55,80 
33,30 
25,70 
16,90 
12,90 
12,90 
15,80 
21,30 
38,40 
1977 
59,70 
48,00 
45,90 
42,50 
24,30 
21,90 
13,30 
11,70 
12,70 
11,30 
16,20 
28,60 
1978 
34,90 
40,50 
33,60 
27,80 
18,40 
14,30 
10,20 
8,90 
10,20 
23,50 
22,60 
60,20 
1979 
81,40 
64,50 
61,90 
55,80 
41,60 
22,60 
16,80 
13,90 
16,30 
15,50 
21,70 
41,80 
1980 
63,20 
61,50 
77,50 
65,80 
55,80 
28,00 
20,20 
15,50 
15,10 
15,20 
23,20 
27,40 
1981 
61,00 
62,30 
59,70 
30,80 
18,70 
16,00 
12,10 
10,60 
10,50 
14,40 
22,10 
45,40 
1982 
55,80 
79,60 
82,70 
44,10 
42,40 
22,80 
15,70 
16,80 
21,20 
31,90 
45,90 
67,90 
1983 
68,40 
58,40 
63,60 
66,60 
43,70 
33,60 
20,50 
16,40 
13,80 
15,30 
28,70 
51,50 
1984 
52,40 
55,80 
61,00 
57,60 
31,20 
20,10 
15,00 
13,60 
14,50 
18,70 
48,00 
56,70 
1985 
58,40 
38,20 
75,70 
57,60 
37,50 
24,40 
19,60 
16,20 
13,00 
15,20 
21,20 
14,30 
1986 
40,10 
54,10 
66,80 
51,10 
46,30 
25,40 
18,60 
17,10 
18,60 
18,40 
20,20 
29,70 
1987 
31,70 
41,10 
48,90 
31,80 
20,70 
22,00 
12,30 
8,20 
6,60 
11,20 
22,50 
33,80 
1988 
66,60 
82,20 
75,70 
64,10 
39,40 
23,90 
21,70 
17,10 
14,80 
28,70 
19,00 
43,90 
1989 
61,10 
54,10 
58,40 
56,00 
48,30 
34,10 
26,70 
23,10 
23,90 
17,50 
21,30 
27,50 
1990 
38,60 
49,80 
44,60 
44,50 
41,50 
31,20 
21,40 
17,10 
19,30 
23,20 
25,90 
31,40 
1991 
41,40 
52,30 
62,80 
64,70 
48,00 
32,30 
22,70 
17,30 
18,80 
18,70 
22,80 
30,80 
1992 
48,90 
43,70 
30,40 
22,60 
35,10 
26,00 
18,20 
15,70 
26,20 
32,80 
43,50 
89,50 
1993 
61,50 
83,10 
68,40 
64,10 
35,10 
26,00 
26,60 
20,90 
17,60 
21,10 
21,20 
28,30 
1994 
42,10 
75,30 
56,30 
42,00 
28,20 
24,50 
18,90 
15,40 
14,80 
17,80 
28,00 
46,70 
1995 
66,20 
90,50 
75,30 
53,20 
35,50 
23,40 
18,80 
15,70 
14,40 
15,70 
19,70 
39,40 
1996 
60,20 
59,30 
74,90 
75,30 
35,20 
22,70 
18,10 
16,50 
16,80 
15,80 
38,00 
38,70 
1997 
63,20 
84,80 
63,60 
52,80 
31,60 
23,00 
17,40 
16,40 
15,50 
16,60 
21,20 
39,00 
1998 
50,60 
100,40 
96,50 
52,80 
28,70 
20,70 
16,30 
17,60 
15,30 
21,60 
48,00 
73,10 
1999 
37,10 
40,40 
87,00 
48,50 
29,70 
20,00 
16,70 
13,70 
15,10 
13,20 
23,40 
29,90 
2000 
28,30 
48,50 
84,40 
48,90 
29,80 
18,80 
16,10 
14,30 
13,10 
13,40 
24,90 
42,30 
2001 
51,90 
65,40 
84,00 
40,50 
24,10 
18,60 
15,40 
12,70 
12,30 
14,20 
30,20 
64,50 
2002 
64,50 
93,50 
67,50 
48,00 
28,60 
19,10 
15,90 
13,90 
13,50 
12,00 
12,80 
33,90 
2003 
58,90 
75,30 
64,10 
58,00 
24,00 
18,60 
14,50 
13,80 
12,80 
16,40 
24,80 
42,90 
2004 
51,10 
60,60 
45,00 
39,50 
29,80 
19,90 
17,40 
13,00 
11,50 
12,80 
24,50 
34,20 
2005 
68,80 
60,20 
52,40 
31,60 
23,40 
15,70 
13,20 
11,50 
13,20 
15,40 
15,10 
38,70
SÉRIE DE VAZÕES MÉDIAS MENSAIS INFORMADA PARA A PCH CABAÇAL 1                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1966  17,30  22,70  24,80  24,80  26,30  10,70  8,90  7,80  7,20  9,90  9,90  8,90
1967  10,80  15,90  43,20  18,00  9,90  8,50  7,20  6,40  6,40  7,10  9,00  9,90
1968  14,70  37,70  31,80  21,00  12,60  8,70  7,60  7,70  7,70  8,20  7,40  10,80
1969  18,20  12,70  13,00  14,40  8,60  7,00  6,30  6,00  6,00  8,10  16,10  25,40
1970  23,50  36,30  55,40  28,80  21,90  11,00  8,70  7,10  7,10  7,20  6,60  9,20
1971  18,80  23,10  34,00  19,60  23,10  11,40  9,50  7,70  7,60  8,40  11,60  13,80
1972  18,10  54,10  36,90  26,10  20,10  14,90  10,90  9,10  8,70  7,70  14,20  28,10
1973  44,10  43,70  40,20  21,60  15,50  11,70  9,60  8,00  7,50  9,40  23,40  39,90
1974  77,00  85,70  74,00  53,70  36,00  22,20  14,90  12,20  11,10  11,90  11,40  33,00
1975  68,40  51,50  51,10  51,50  34,60  18,70  17,30  12,80  11,20  12,90  25,10  47,60
1976  52,40  59,70  76,60  55,80  33,30  25,70  16,90  12,90  12,90  15,80  21,30  38,40
1977  59,70  48,00  45,90  42,50  24,30  21,90  13,30  11,70  12,70  11,30  16,20  28,60
1978  34,90  40,50  33,60  27,80  18,40  14,30  10,20  8,90  10,20  23,50  22,60  60,20
1979  81,40  64,50  61,90  55,80  41,60  22,60  16,80  13,90  16,30  15,50  21,70  41,80
1980  63,20  61,50  77,50  65,80  55,80  28,00  20,20  15,50  15,10  15,20  23,20  27,40
1981  61,00  62,30  59,70  30,80  18,70  16,00  12,10  10,60  10,50  14,40  22,10  45,40
1982  55,80  79,60  82,70  44,10  42,40  22,80  15,70  16,80  21,20  31,90  45,90  67,90
1983  68,40  58,40  63,60  66,60  43,70  33,60  20,50  16,40  13,80  15,30  28,70  51,50
1984  52,40  55,80  61,00  57,60  31,20  20,10  15,00  13,60  14,50  18,70  48,00  56,70
1985  58,40  38,20  75,70  57,60  37,50  24,40  19,60  16,20  13,00  15,20  21,20  14,30
1986  40,10  54,10  66,80  51,10  46,30  25,40  18,60  17,10  18,60  18,40  20,20  29,70
1987  31,70  41,10  48,90  31,80  20,70  22,00  12,30  8,20  6,60  11,20  22,50  33,80
1988  66,60  82,20  75,70  64,10  39,40  23,90  21,70  17,10  14,80  28,70  19,00  43,90
1989  61,10  54,10  58,40  56,00  48,30  34,10  26,70  23,10  23,90  17,50  21,30  27,50
1990  38,60  49,80  44,60  44,50  41,50  31,20  21,40  17,10  19,30  23,20  25,90  31,40
1991  41,40  52,30  62,80  64,70  48,00  32,30  22,70  17,30  18,80  18,70  22,80  30,80
1992  48,90  43,70  30,40  22,60  35,10  26,00  18,20  15,70  26,20  32,80  43,50  89,50
1993  61,50  83,10  68,40  64,10  35,10  26,00  26,60  20,90  17,60  21,10  21,20  28,30
1994  42,10  75,30  56,30  42,00  28,20  24,50  18,90  15,40  14,80  17,80  28,00  46,70
1995  66,20  90,50  75,30  53,20  35,50  23,40  18,80  15,70  14,40  15,70  19,70  39,40
1996  60,20  59,30  74,90  75,30  35,20  22,70  18,10  16,50  16,80  15,80  38,00  38,70
1997  63,20  84,80  63,60  52,80  31,60  23,00  17,40  16,40  15,50  16,60  21,20  39,00
1998  50,60  100,40  96,50  52,80  28,70  20,70  16,30  17,60  15,30  21,60  48,00  73,10
1999  37,10  40,40  87,00  48,50  29,70  20,00  16,70  13,70  15,10  13,20  23,40  29,90
2000  28,30  48,50  84,40  48,90  29,80  18,80  16,10  14,30  13,10  13,40  24,90  42,30
2001  51,90  65,40  84,00  40,50  24,10  18,60  15,40  12,70  12,30  14,20  30,20  64,50
2002  64,50  93,50  67,50  48,00  28,60  19,10  15,90  13,90  13,50  12,00  12,80  33,90
2003  58,90  75,30  64,10  58,00  24,00  18,60  14,50  13,80  12,80  16,40  24,80  42,90
2004  51,10  60,60  45,00  39,50  29,80  19,90  17,40  13,00  11,50  12,80  24,50  34,20
2005  68,80  60,20  52,40  31,60  23,40  15,70  13,20  11,50  13,20  15,40  15,10  38,70

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 09 da Nota Técnica nº 276/2016–SCG/ANEEL, de 25/04/2016 
SÉRIE DE VAZÕES MÉDIAS MENSAIS INFORMADA PARA A PCH CABAÇAL 1 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2006 
71,00 
113,00 
110,80 
92,20 
33,00 
21,00 
17,90 
13,60 
15,20 
25,40 
19,10 
39,30 
2007 
61,90 
80,90 
57,60 
34,90 
22,10 
16,10 
14,60 
12,10 
11,00 
14,00 
18,30 
25,90 
2008 
44,50 
79,50 
66,30 
53,50 
29,20 
19,50 
15,30 
12,50 
11,10 
12,00 
13,30 
17,00 
2009 
21,70 
26,90 
45,70 
67,50 
27,30 
18,00 
14,40 
11,90 
11,60 
12,00 
17,70 
27,60 
2010 
52,10 
89,20 
82,10 
55,80 
23,00 
17,50 
14,10 
11,90 
10,20 
11,90 
16,90 
15,90 
2011 
33,40 
69,90 
94,90 
77,40 
28,40 
18,90 
15,40 
12,60 
10,90 
11,60 
12,50 
16,10 
2012 
25,10 
35,10 
46,10 
36,40 
25,40 
24,90 
14,70 
11,10 
9,50 
10,30 
12,80 
17,40 
2013 
23,00 
47,20 
50,00 
39,90 
21,00 
17,00 
14,00 
10,80 
10,30 
12,10 
14,90 
24,00 
2014 
38,10 
75,60 
82,50 
64,30 
64,60 
29,10 
19,70 
14,80 
16,40 
15,50 
29,00 
47,10
SÉRIE DE VAZÕES MÉDIAS MENSAIS INFORMADA PARA A PCH CABAÇAL 1                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2006  71,00  113,00  110,80  92,20  33,00  21,00  17,90  13,60  15,20  25,40  19,10  39,30
2007  61,90  80,90  57,60  34,90  22,10  16,10  14,60  12,10  11,00  14,00  18,30  25,90
2008  44,50  79,50  66,30  53,50  29,20  19,50  15,30  12,50  11,10  12,00  13,30  17,00
2009  21,70  26,90  45,70  67,50  27,30  18,00  14,40  11,90  11,60  12,00  17,70  27,60
2010  52,10  89,20  82,10  55,80  23,00  17,50  14,10  11,90  10,20  11,90  16,90  15,90
2011  33,40  69,90  94,90  77,40  28,40  18,90  15,40  12,60  10,90  11,60  12,50  16,10
2012  25,10  35,10  46,10  36,40  25,40  24,90  14,70  11,10  9,50  10,30  12,80  17,40
2013  23,00  47,20  50,00  39,90  21,00  17,00  14,00  10,80  10,30  12,10  14,90  24,00
2014  38,10  75,60  82,50  64,30  64,60  29,10  19,70  14,80  16,40  15,50  29,00  47,10