Nota Técnica nº 792/2016-SCG/ANEEL 
 
Em 14 de novembro de 2016. 
 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.000178/2014-50. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica PCH Fazenda 
da Onça, com Registro Ativo e Aceite 
conferidos 
à 
empresa 
Ecoz 
Empreendimentos Imobiliários Ltda., por 
meio, respectivamente, dos Despachos nº 
197, de 29 de janeiro de 2014, e nº 1.226, de 
24 de abril de 2015, localizada nos 
municípios de Iguatu e Anahy, no estado  
do Paraná. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO 
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Fazenda da Onça, com 4.100 kW de Potência Instalada, 
cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.037178-5.01, 
com Registro Ativo e Aceite conferidos Ecoz Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Ecoz), por meio, 
respectivamente, dos Despachos nº 197, de 29 de janeiro de 2014, e nº 1.226, de 24 de abril de 2015, 
localizada no rio Sapucaia, sub-bacia 64, na bacia hidrográfica do rio Paraná, nos municípios de Iguatu 
e Anahy, no estado do Paraná. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 22/04/2003, o Despacho n° 220 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do 
rio Sapucaia, onde foram identificados 9 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Fazenda 
da Onça. 
 
3. 
Em 30 de janeiro de 2014, por meio do Despacho nº 197, foi conferido o Registro Ativo 
à Ecoz, o qual foi Aceito em 27 de abril de 2015 por meio do Despacho nº 1.226. 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

Fl. 02 da Nota Técnica nº 792/2016–SCG/ANEEL, de 14/11/2016. 
4. 
Em 19 de agosto de 2015, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a 
esse empreendimento, reapresentado em 17 de outubro de 20162. 
 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela Ecoz para emissão do Despacho de Registro 
de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e 
exploração da PCH Fazenda da Onça. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere 
na partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 220, de 17/04/2003. 
 
8. 
Esclarece-se que os níveis operacionais definidos no Projeto Básico da PCH Fazenda 
da Onça foram recalculados em função de erro verificado nos Estudos de Inventário, bem como em 
função do novo sistema de referência adotado, no caso o SIRGAS 2000, diferentemente do adotado 
na época do inventário (SAD 69). 
 
9. 
Dessa forma, após solicitação desta Superintendência, o interessado na implantação 
e exploração da PCH Lajeado realizou um novo levantamento topográfico do sítio da Casa de Força 
do seu empreendimento e reconheceu como nível de jusante da usina a cota 361,13m, o que 
demonstra a não existência de interferência entre a PCH Fazenda da Onça e a PCH Lajeado. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Fazenda da Onça 
PCH Fazenda da Onça 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
24°41'13"S 
53°7'21"W 
24°41'14"S 
53°7'20"W 
NA Montante (m) 
360 
361 
NA Jusante (m) 
340 
345,6 
Queda Bruta (m) 
20 
15,4 
Área do Reservatório (km²) 
0,17 
0,135 
Potência (kW) 
4.100 
4.100 
Vazão QMLT 3 (m³/s) 
20,4 
16,96 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Sapucaia 
ESTADO: 
PR 
SUB-
BACIA: 
64 
DESPACHO: 
220 
DATA: 
17/04/2003 
AUTOR: 
Jonathan Mafra Tambosi 
1 Por meio de Ofício nº 039/2015, de 17 de agosto de 2015 (Documento nº 48513.022327/2015-00). 
2 Por meio de Ofício nº 062/2016, de 7 de outubro de 2016 (documento nº 48513.026799/2016-00). 
3 Vazão Média de Longo Termo. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
  PCH Fazenda da Onça      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do barramento      24°41'13"S
53°7'21"W      24°41'14"S
53°7'20"W    
NA Montante (m)      360      361    
NA Jusante (m)      340      345,6    
Queda Bruta (m)      20      15,4    
Área do Reservatório (km²)      0,17      0,135    
Potência (kW)      4.100      4.100    
Vazão Q 3 (m³/s)
MLT      20,4      16,96    
NOME DO RIO:  Sapucaia  ESTADO:  PR  SUB-
BACIA:  64
DESPACHO:  220  DATA:  17/04/2003    
AUTOR:  Jonathan Mafra Tambosi        

Fl. 03 da Nota Técnica nº 792/2016–SCG/ANEEL, de 14/11/2016. 
POTÊNCIA: 
32.700 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
9 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Lajeado 
24°41'58,09"S 
53°8'39,95"W 
382 
360 
4.600 
PB Aceito 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Fazenda do Salto 
24°39'11,87"S 
53°5'39,28"W 
335 
298,6 
8.000 
DRS-PCH4 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
10. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Vertente Engenharia Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Rodrigo Rigatti 
5375071-7 
073814-7/SC 
Responsável Geral do 
Projeto  
Dauri Valdemar Garcia 
20150941678 
018248-0/SC 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Eduardo Gabriel de Pauli Baptista 
20151147606 
094145-0/SC 
Estudos geotécnicos 
Claudia d'Avila Bastos 
5380289-4 
088306-4/SC 
Estudos hidrológicos 
Rodrigo Rigatti 
5969962-0 
073814-7/SC 
Estudos energéticos 
Rodrigo Rigatti 
5969962-0 
073814-7/SC 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentada. 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentada. 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
4 Despacho nº 4.079, de 18 de dezembro de 2015. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
POTÊNCIA:  32.700 kW      EIXOS
IDENTIFICADOS:        9    
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                    
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força    NA        NA
Jusante
(m)    Potência
(kW)  Condição
      Montante              
      (m)              
Lajeado  24°41'58,09"S
53°8'39,95"W  382        360      4.600  PB Aceito
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório    NA        NA
Jusante
(m)    Potência
(kW)  Condição
      Montante              
      (m)              
Fazenda do Salto  24°39'11,87"S
53°5'39,28"W  335        298,6      8.000  DRS-PCH4
Aproveitamento a
montante
Coordenadas da Casa de
Força
Aproveitamento a
jusante
Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório
Empresa Projetista:  Vertente Engenharia Ltda.        
Responsável Técnico    Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Rodrigo Rigatti  5375071-7    073814-7/SC    Responsável Geral do
Projeto
Dauri Valdemar Garcia  20150941678    018248-0/SC    Estudos cartográficos e
topográficos
Eduardo Gabriel de Pauli Baptista  20151147606    094145-0/SC    Estudos geotécnicos
Claudia d'Avila Bastos  5380289-4    088306-4/SC    Estudos hidrológicos
Rodrigo Rigatti  5969962-0    073814-7/SC    Estudos energéticos
Rodrigo Rigatti  5969962-0    073814-7/SC    Estruturas extravasoras
Tipo de licença    Não foi apresentada.
Número    
Órgão emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão remanescente    
Tipo de Licença    Não foi apresentada.
Número    
Órgão Emissor    
Data de emissão    

Fl. 04 da Nota Técnica nº 792/2016–SCG/ANEEL, de 14/11/2016. 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
11. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados 
indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem 
ao uso ótimo do potencial hidráulico. 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Projeto Básico é inferior, mas a empresa apresentou justificativas técnicas e 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Fazenda da Onça 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
 
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
663 
NOME DO RIO DA USINA: 
Sapucaia 
 
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
64790000 
Salto Sapucaí 
Sapucaia 
692 
 
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
64830000 
Balsa Santa Maria 
Piquiri 
20.900 
64800000 
Porto 2 
Piquiri 
13.100 
 
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
574 
TR (anos): 
10.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Creager 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Gravidade/Concreto Ciclópico 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Rodrigo Rigatti 
073814-7/SC 
Nº DA ART 
5969962-05 
 
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
64790000 
Salto do Sapucaí 
Sapucaia 
692 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 4.100 kW é igual à estimada no inventário. 
 
5 Documento nº 48513.026799/2016-00. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
V  alidade    
V  azão de usos consuntivos    
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  663  NOME DO RIO DA USINA:    Sapucaia  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
64790000  Salto Sapucaí    Sapucaia    692
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
64830000  Balsa Santa Maria    Piquiri    20.900
64800000  Porto 2    Piquiri    13.100
          
  574  TR (anos):  10.000  
  Creager      
  Gravidade/Concreto Ciclópico      
  Rodrigo Rigatti
073814-7/SC    Nº DA ART  5969962-05
        
NOME  RIO  A.D. (em km²):
Salto do Sapucaí  Sapucaia  692

Fl. 05 da Nota Técnica nº 792/2016–SCG/ANEEL, de 14/11/2016. 
• 
Analisando a curva de permanência de vazões do Projeto Básico 
em relação à curva do inventário, constatou-se que elas 
apresentam a mesma grandeza e o mesmo comportamento. 
Adicionalmente, verificou-se que a vazão de engolimento máximo 
da turbina (31,67) atende ao critério do Q30 (20,24), bem como o 
Fator de Capacidade do Projeto Básico (0,45) é menor que 0,55. 
 
12. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
13. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são 
de responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para 
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a 
apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), 
desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Fazenda da Onça 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
4.100 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
2.300 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
2.340 / 4,75 
Rendimento da turbina 
93,00% 
Rendimento do gerador 
97,00% 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
1,00% 
Indisponibilidade programada (%) 
2,00% 
Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,77 
Queda bruta nominal (m) 
15,4 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
2,117% 
Consumo Interno (kW médio) 
67 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
1,37 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
14. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o 
processo seria sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade 
de emissão de algum ato referente à aprovação do projeto apresentado pela Ecoz. 
 
15. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse 
sentido. O Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI-PCH), etapa já cumprida pelo empreendedor. 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
  • Analisando a curva de permanência de vazões do Projeto Básico
em relação à curva do inventário, constatou-se que elas
apresentam a mesma grandeza e o mesmo comportamento.
Adicionalmente, verificou-se que a vazão de engolimento máximo
da turbina (31,67) atende ao critério do Q30 (20,24), bem como o
Fator de Capacidade do Projeto Básico (0,45) é menor que 0,55.
PCH Fazenda da Onça  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  4.100
Número de Unidades Geradoras  2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  2.300 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  2.340 / 4,75
Rendimento da turbina  93,00%
Rendimento do gerador  97,00%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  1,00%
Indisponibilidade programada (%)  2,00%
Perdas hidráulicas nominais (m)  0,77
Queda bruta nominal (m)  15,4
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  2,117%
Consumo Interno (kW médio)  67
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  1,37
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

Fl. 06 da Nota Técnica nº 792/2016–SCG/ANEEL, de 14/11/2016. 
16. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, 
do Sumário Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Fazenda da Onça, 
nos termos da REN 343/2008, quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
17. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e 
que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, 
conforme excerto a seguir transcrito:  
 
[...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores 
do potencial hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso 
do potencial hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro 
da Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração 
de Reserva de Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento 
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação 
dessas ações, quando couber, imediatamente após a publicação do DRI-PCH 
previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da 
ANEEL, caso o interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis 
por até 3 (três) anos, a critério da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...] 
 
18. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser 
emitido o DRS-PCH referente à PCH Fazenda da Onça à Ecoz, bem como o encaminhamento de 
documento ao Instituto das Águas do Paraná, para fins da emissão da DRDH. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
19. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
20. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por 
meio da emissão do DRS-PCH referente à PCH Fazenda da Onça sob a titularidade da Ecoz.
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

Fl. 07 da Nota Técnica nº 792/2016–SCG/ANEEL, de 14/11/2016. 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
21. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento ao Instituto de Águas do Paraná, para 
fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
 
LEILA DE MOURA CARVALHO 
Especialista em Regulação 
 
 
 
De acordo: 
 
 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração  
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

Fl. 08 da Nota Técnica nº 792/2016–SCG/ANEEL, de 14/11/2016. 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Fazenda da Onça 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1966 20,50 
17,44 
12,93 
8,51 
6,52 
6,34 
6,23 
5,00 
5,81 
9,96 
10,63 
7,20 
1967 9,58 
11,59 
11,78 
8,02 
5,32 
6,74 
7,07 
7,57 
7,18 
6,19 
7,13 
7,43 
1968 11,78 
11,69 
9,17 
6,94 
7,69 
6,34 
5,51 
5,54 
4,68 
9,77 
9,77 
8,70 
1969 11,11 
9,87 
9,01 
8,99 
10,48 
22,98 
12,48 
8,09 
9,45 
33,91 
20,90 
12,87 
1970 8,73 
8,63 
10,57 
6,60 
5,12 
6,45 
13,51 
8,16 
10,73 
15,81 
11,40 
17,82 
1971 36,50 
17,72 
13,80 
9,77 
11,78 
16,67 
23,19 
15,23 
16,00 
14,85 
9,87 
8,71 
1972 9,58 
12,07 
14,37 
16,77 
11,21 
10,00 
20,17 
25,84 
30,56 
34,59 
24,53 
19,64 
1973 32,77 
37,84 
22,13 
11,53 
16,67 
15,52 
12,17 
11,31 
13,32 
24,53 
17,05 
12,17 
1974 12,17 
11,11 
11,21 
7,41 
6,38 
7,20 
6,02 
12,63 
10,25 
11,02 
16,24 
20,12 
1975 12,07 
22,42 
23,76 
14,47 
13,89 
17,15 
11,02 
11,11 
9,77 
19,45 
20,89 
22,52 
1976 17,53 
13,41 
9,49 
8,91 
9,13 
16,48 
11,69 
9,77 
10,92 
12,26 
25,39 
21,46 
1977 24,05 
15,43 
10,35 
8,06 
5,88 
6,67 
5,67 
4,84 
4,75 
5,00 
11,88 
24,81 
1978 10,35 
5,84 
4,49 
3,07 
2,70 
2,59 
5,63 
5,75 
7,20 
5,07 
5,17 
4,69 
1979 4,21 
5,37 
4,39 
4,51 
23,47 
12,55 
9,20 
19,45 
19,55 
22,34 
37,84 
30,37 
1980 24,62 
13,32 
21,56 
11,02 
18,11 
14,75 
15,47 
14,83 
26,10 
20,47 
14,67 
18,74 
1981 14,95 
10,83 
10,83 
13,99 
18,30 
11,59 
7,72 
6,08 
5,74 
12,46 
10,83 
35,55 
1982 30,47 
21,17 
13,60 
6,63 
5,03 
14,18 
31,52 
19,45 
11,02 
12,55 
27,59 
22,80 
1983 11,98 
14,08 
32,67 
21,65 
60,36 
84,50 
73,77 
50,68 
33,15 
29,03 
27,69 
21,17 
1984 15,14 
15,33 
10,54 
11,40 
10,35 
7,83 
7,21 
11,31 
7,90 
12,93 
20,60 
18,30 
1985 12,26 
9,57 
8,74 
8,94 
12,07 
10,25 
9,68 
8,55 
5,13 
5,22 
6,12 
4,31 
1986 4,67 
8,98 
12,65 
11,59 
30,85 
19,55 
12,74 
17,05 
12,55 
17,82 
15,81 
24,81 
1987 15,71 
23,38 
12,46 
16,38 
68,41 
36,60 
22,90 
12,46 
7,10 
7,58 
21,75 
16,00 
1988 10,73 
8,16 
4,73 
5,79 
17,92 
29,89 
13,41 
7,35 
4,31 
3,76 
3,67 
2,97 
1989 8,41 
20,79 
15,62 
19,55 
20,31 
11,02 
21,65 
28,07 
34,30 
13,13 
12,46 
11,88 
1990 30,66 
18,11 
10,16 
9,54 
10,16 
19,74 
23,28 
25,77 
39,86 
32,96 
35,26 
21,46 
1991 11,21 
22,99 
9,36 
6,54 
6,47 
13,03 
14,47 
8,07 
5,68 
20,60 
15,33 
25,96 
1992 15,90 
11,98 
14,85 
21,56 
34,01 
32,67 
33,92 
35,16 
43,69 
49,53 
32,96 
30,56 
1993 20,60 
14,75 
18,01 
15,81 
31,14 
29,22 
17,25 
15,14 
14,75 
47,04 
19,07 
21,37 
1994 11,98 
15,52 
14,75 
11,98 
15,23 
39,38 
36,98 
31,43 
10,16 
15,71 
23,76 
13,60 
1995 74,54 
32,48 
18,59 
16,67 
12,36 
11,50 
19,74 
11,98 
8,53 
26,16 
22,90 
14,95 
1996 21,65 
25,68 
26,16 
24,91 
14,95 
9,49 
7,34 
6,13 
5,26 
23,09 
28,93 
38,13 
1997 33,53 
31,52 
16,77 
8,96 
14,47 
35,16 
24,05 
21,37 
24,14 
34,78 
51,16 
26,83 
1998 13,80 
18,20 
36,22 
83,07 
57,01 
23,28 
12,93 
24,14 
46,08 
58,35 
23,28 
14,28 
1999 12,65 
14,08 
12,84 
23,57 
23,47 
22,42 
20,50 
11,78 
10,92 
7,10 
5,83 
9,06 
2000 8,93 
22,32 
17,15 
12,17 
10,16 
10,25 
15,23 
12,55 
27,50 
32,86 
24,81 
25,58 
2001 25,87 
47,52 
32,86 
19,74 
17,05 
17,53 
16,48 
13,32 
16,29 
19,64 
14,95 
14,75 
2002 11,69 
10,54 
8,43 
5,21 
31,81 
21,94 
10,54 
7,97 
9,58 
14,85 
24,91 
31,90 
2003 19,64 
23,57 
27,21 
17,53 
12,84 
14,56 
12,55 
8,71 
7,95 
9,23 
15,90 
30,28 
2004 17,05 
16,29 
7,75 
4,49 
16,96 
16,67 
23,09 
15,52 
9,47 
22,90 
35,55 
19,64 
2005 14,75 
7,18 
5,11 
4,24 
10,35 
29,26 
19,11 
10,50 
13,70 
36,08 
31,94 
13,02 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Fazenda da Onça                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1966  20,50  17,44  12,93  8,51  6,52  6,34  6,23  5,00  5,81  9,96  10,63  7,20
1967  9,58  11,59  11,78  8,02  5,32  6,74  7,07  7,57  7,18  6,19  7,13  7,43
1968  11,78  11,69  9,17  6,94  7,69  6,34  5,51  5,54  4,68  9,77  9,77  8,70
1969  11,11  9,87  9,01  8,99  10,48  22,98  12,48  8,09  9,45  33,91  20,90  12,87
1970  8,73  8,63  10,57  6,60  5,12  6,45  13,51  8,16  10,73  15,81  11,40  17,82
1971  36,50  17,72  13,80  9,77  11,78  16,67  23,19  15,23  16,00  14,85  9,87  8,71
1972  9,58  12,07  14,37  16,77  11,21  10,00  20,17  25,84  30,56  34,59  24,53  19,64
1973  32,77  37,84  22,13  11,53  16,67  15,52  12,17  11,31  13,32  24,53  17,05  12,17
1974  12,17  11,11  11,21  7,41  6,38  7,20  6,02  12,63  10,25  11,02  16,24  20,12
1975  12,07  22,42  23,76  14,47  13,89  17,15  11,02  11,11  9,77  19,45  20,89  22,52
1976  17,53  13,41  9,49  8,91  9,13  16,48  11,69  9,77  10,92  12,26  25,39  21,46
1977  24,05  15,43  10,35  8,06  5,88  6,67  5,67  4,84  4,75  5,00  11,88  24,81
1978  10,35  5,84  4,49  3,07  2,70  2,59  5,63  5,75  7,20  5,07  5,17  4,69
1979  4,21  5,37  4,39  4,51  23,47  12,55  9,20  19,45  19,55  22,34  37,84  30,37
1980  24,62  13,32  21,56  11,02  18,11  14,75  15,47  14,83  26,10  20,47  14,67  18,74
1981  14,95  10,83  10,83  13,99  18,30  11,59  7,72  6,08  5,74  12,46  10,83  35,55
1982  30,47  21,17  13,60  6,63  5,03  14,18  31,52  19,45  11,02  12,55  27,59  22,80
1983  11,98  14,08  32,67  21,65  60,36  84,50  73,77  50,68  33,15  29,03  27,69  21,17
1984  15,14  15,33  10,54  11,40  10,35  7,83  7,21  11,31  7,90  12,93  20,60  18,30
1985  12,26  9,57  8,74  8,94  12,07  10,25  9,68  8,55  5,13  5,22  6,12  4,31
1986  4,67  8,98  12,65  11,59  30,85  19,55  12,74  17,05  12,55  17,82  15,81  24,81
1987  15,71  23,38  12,46  16,38  68,41  36,60  22,90  12,46  7,10  7,58  21,75  16,00
1988  10,73  8,16  4,73  5,79  17,92  29,89  13,41  7,35  4,31  3,76  3,67  2,97
1989  8,41  20,79  15,62  19,55  20,31  11,02  21,65  28,07  34,30  13,13  12,46  11,88
1990  30,66  18,11  10,16  9,54  10,16  19,74  23,28  25,77  39,86  32,96  35,26  21,46
1991  11,21  22,99  9,36  6,54  6,47  13,03  14,47  8,07  5,68  20,60  15,33  25,96
1992  15,90  11,98  14,85  21,56  34,01  32,67  33,92  35,16  43,69  49,53  32,96  30,56
1993  20,60  14,75  18,01  15,81  31,14  29,22  17,25  15,14  14,75  47,04  19,07  21,37
1994  11,98  15,52  14,75  11,98  15,23  39,38  36,98  31,43  10,16  15,71  23,76  13,60
1995  74,54  32,48  18,59  16,67  12,36  11,50  19,74  11,98  8,53  26,16  22,90  14,95
1996  21,65  25,68  26,16  24,91  14,95  9,49  7,34  6,13  5,26  23,09  28,93  38,13
1997  33,53  31,52  16,77  8,96  14,47  35,16  24,05  21,37  24,14  34,78  51,16  26,83
1998  13,80  18,20  36,22  83,07  57,01  23,28  12,93  24,14  46,08  58,35  23,28  14,28
1999  12,65  14,08  12,84  23,57  23,47  22,42  20,50  11,78  10,92  7,10  5,83  9,06
2000  8,93  22,32  17,15  12,17  10,16  10,25  15,23  12,55  27,50  32,86  24,81  25,58
2001  25,87  47,52  32,86  19,74  17,05  17,53  16,48  13,32  16,29  19,64  14,95  14,75
2002  11,69  10,54  8,43  5,21  31,81  21,94  10,54  7,97  9,58  14,85  24,91  31,90
2003  19,64  23,57  27,21  17,53  12,84  14,56  12,55  8,71  7,95  9,23  15,90  30,28
2004  17,05  16,29  7,75  4,49  16,96  16,67  23,09  15,52  9,47  22,90  35,55  19,64
2005  14,75  7,18  5,11  4,24  10,35  29,26  19,11  10,50  13,70  36,08  31,94  13,02

Fl. 09 da Nota Técnica nº 792/2016–SCG/ANEEL, de 14/11/2016. 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Fazenda da Onça 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2006 8,93 
6,51 
4,57 
7,89 
6,32 
6,02 
4,95 
4,85 
6,36 
8,54 
11,15 
18,22 
2007 23,52 
19,94 
17,41 
22,34 
31,94 
20,26 
11,01 
6,55 
4,33 
3,53 
6,95 
11,26 
2008 8,43 
8,57 
9,69 
11,06 
14,62 
13,85 
13,52 
21,91 
13,53 
28,37 
33,25 
16,13 
2009 11,70 
6,41 
4,83 
3,28 
5,85 
9,28 
25,55 
18,50 
25,46 
37,26 
34,12 
32,41 
2010 26,28 
18,77 
20,73 
24,70 
28,40 
15,74 
12,23 
6,52 
4,92 
8,26 
8,31 
21,36 
2011 20,70 
37,55 
20,75 
13,08 
8,36 
6,39 
18,06 
45,34 
28,70 
16,34 
24,62 
14,80 
2012 9,97 
5,76 
4,70 
10,51 
14,74 
36,73 
21,24 
10,73 
6,06 
13,39 
8,40 
7,24 
2013 13,40 
23,65 
42,88 
34,87 
22,58 
41,04 
39,27 
15,77 
  
  
  
  
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Fazenda da Onça                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2006  8,93  6,51  4,57  7,89  6,32  6,02  4,95  4,85  6,36  8,54  11,15  18,22
2007  23,52  19,94  17,41  22,34  31,94  20,26  11,01  6,55  4,33  3,53  6,95  11,26
2008  8,43  8,57  9,69  11,06  14,62  13,85  13,52  21,91  13,53  28,37  33,25  16,13
2009  11,70  6,41  4,83  3,28  5,85  9,28  25,55  18,50  25,46  37,26  34,12  32,41
2010  26,28  18,77  20,73  24,70  28,40  15,74  12,23  6,52  4,92  8,26  8,31  21,36
2011  20,70  37,55  20,75  13,08  8,36  6,39  18,06  45,34  28,70  16,34  24,62  14,80
2012  9,97  5,76  4,70  10,51  14,74  36,73  21,24  10,73  6,06  13,39  8,40  7,24
2013  13,40  23,65  42,88  34,87  22,58  41,04  39,27  15,77