A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 708/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 10 de outubro de 2016. 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.006762/2011-76 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica PCH Cananéia, 
com Registro Ativo e Aceite conferidos à 
empresa Rio Ligeiro Energia Ltda., por meio, 
respectivamente, dos Despachos nº 525, de 
13 de fevereiro de 2012, e nº 1.192, de 23 de 
abril de 2013, localizada nos municípios de 
Jussara e Cianorte, no estado Paraná. 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Cananéia, com 3.500 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o 
Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) , com Registro Ativo e Aceite conferidos à 
empresa Rio Ligeiro Energética Ltda. (Rio Ligeiro), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 525, 
de 13 de fevereiro de 2012, e nº 1.192, de 23 de abril de 2013, localizada no rio Ligeiro, sub-bacia 64, 
na bacia hidrográfica do Rio Paraná, nos municípios de Jussara e Cianorte, no estado do Paraná. 
 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 26 de maio de 2010, o Despacho n° 1.479 aprovou os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio Ligiero, onde foram identificados 6 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a 
PCH Cananéia. 
 
3. 
Em 13 de fevereiro de 2012, por meio do Despacho nº 525, foi conferido o Registro 
Ativo à empresa Rio Ligeiro Energia Ltda., sendo que o projeto entregue foi Aceito em 23 de abril de 
2013 por meio do Despacho nº 1.192. 
 
4. 
Em 1º de julho de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a 
esse empreendimento.  
 
 
III – DA ANÁLISE 
 
                                                          
1 Por meio da correspondência Carta RL – 003/2016, Documento nº 48513.016697/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
FL. 02 da Nota Técnica nº 708/2016–SCG/ANEEL, de 10/10/2016 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela empresa Rio Ligeiro Energia Ltda. para emissão 
do Despacho de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo 
de implantação e exploração da PCH Cananéia. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere 
na partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 1.479, de 26 de maio de 2010. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH CANANÉIA 
PCH CANANÉIA 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
23°35'58,07"S 
52°28'41,89"W 
23°36'4,2"S 
52°28'34,3"W 
NA Montante (m) 
290 
290 
NA Jusante (m) 
272 
272 
Queda Bruta (m) 
18 
18 
Área do Reservatório (km²) 
0,115 
0,0895 
Potência (kW) 
3.150 
3.500 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
13,85 
13,08 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
RIO LIGEIRO 
ESTADO: 
PR 
SUB-
BACIA: 
64 
DESPACHO: 
1.479 
DATA: 
26/05/2010 
AUTOR: 
LUIS ROBERTO DANTAS BRUEL 
POTÊNCIA: 
22.670 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
6 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH JUSSARA 
23°37'57,99"S 
52°29'50,46"W 
319 
290 
4.800 
PB Aceito 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
- 
- 
- 
- 
- 
Não existe 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo.
PCH CANANÉIA      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do barramento    23°35'58,07"S
52°28'41,89"W      23°36'4,2"S
52°28'34,3"W    
NA Montante (m)    290      290    
NA Jusante (m)    272      272    
Queda Bruta (m)    18      18    
Área do Reservatório (km²)    0,115      0,0895    
Potência (kW)    3.150      3.500    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT    13,85      13,08    
NOME DO RIO:  RIO LIGEIRO      ESTADO:        PR      SUB-
BACIA:    64
DESPACHO:  1.479      DATA:        26/05/2010          
AUTOR:  LUIS ROBERTO DANTAS BRUEL                        
POTÊNCIA:  22.670 kW      EIXOS
IDENTIFICADOS:        6          
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                          
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força    NA        NA      Potência
(kW)    Condição  
      Montante        Jusante            
      (m)        (m)            
PCH JUSSARA  23°37'57,99"S
52°29'50,46"W  319        290        4.800    PB Aceito  
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório    NA        NA      Potência
(kW)    Condição  
      Montante        Jusante            
      (m)        (m)            
-  -  -        -        -    Não existe  
Coordenadas da Casa de
Força
Potência
(kW)
Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório
Potência
(kW)

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
FL. 03 da Nota Técnica nº 708/2016–SCG/ANEEL, de 10/10/2016 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
DESIGN HEAD ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Alberto de Andrade Pinto 
20130297862 
25.341/D CREA-PR Responsável Geral do Projeto 
Marcos Roberto Parreira 
20123465720 
28621/D CREA-PR 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Elaine Nogoseke 
20130510256 
71420/D CREA-PR 
Estudos geotécnicos 
Alvaro Zimmer Neto 
20130339166 
89434/D CREA-PR 
Estudos hidrológicos 
Alvaro Zimmer Neto 
20130339166 
89434/D CREA-PR 
Estudos energéticos 
Alberto de Andrade Pinto 
20162703653 
25.341/D CREA-PR 
Estruturas extravasoras 
 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não há 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não há 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados 
indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem 
ao uso ótimo do potencial hidráulico. 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
Os níveis operacionais que constam do projeto básico e sumário executivo são compatíveis 
com os estabelecidos no estudo de inventário. 
 
 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Cananéia 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
  Empresa Projetista:    DESIGN HEAD ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA      
  Responsável Técnico    Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Alberto de Andrade Pinto      20130297862  25.341/D CREA-PR    Responsável Geral do Projeto
Marcos Roberto Parreira      20123465720  28621/D CREA-PR    Estudos cartográficos e
topográficos
Elaine Nogoseke      20130510256  71420/D CREA-PR    Estudos geotécnicos
Alvaro Zimmer Neto      20130339166  89434/D CREA-PR    Estudos hidrológicos
Alvaro Zimmer Neto      20130339166  89434/D CREA-PR    Estudos energéticos
Alberto de Andrade Pinto      20162703653  25.341/D CREA-PR    Estruturas extravasoras
  Tipo de licença    Não há
  Número    
  Órgão emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão remanescente    
  Tipo de Licença    Não há
  Número    
  Órgão Emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão de usos consuntivos    
Queda e níveis operacionais  Os níveis operacionais que constam do projeto básico e sumário executivo são compatíveis
com os estabelecidos no estudo de inventário.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
FL. 04 da Nota Técnica nº 708/2016–SCG/ANEEL, de 10/10/2016 
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
730 
NOME DO RIO DA USINA: 
LIGEIRO 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
64682000 
JAPURÁ 
RIO DOS ÍNDIOS 
818 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
64680000 
JUSSARA 
LIGEIRO 
725 
64685000 
PORTO PARAÍSO DO NORTE 
IVAÍ 
28400 
64673000 
QUINTA DO SOL 
MOURÃO 
1530 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
232 
TR (anos): 
10000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
SOLEIRA LIVRE / CREAGER 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
ENROCAMENTO COM NÚCLEO EM ARGILA 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
ALBERTO DE ANDRADE PINTO 
25.341/D CREA-PR 
Nº DA ART 
201627036533 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
64680000 
JUSSARA 
LIGEIRO 
725 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 3.500 kW é superior à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 2 turbinas de 1.813 kW e 2 geradores de potência unitária 
nominal de 1.944 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
10. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são 
de responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para 
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a 
apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), 
desde que compatíveis com estes. 
 
                                                          
3 Documento nº 48513.016697/2016-52-2 (Anexo 2)
  730  NOME DO RIO DA USINA:    LIGEIRO  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
64682000  JAPURÁ    RIO DOS ÍNDIOS    818
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
64680000  JUSSARA    LIGEIRO    725
64685000  PORTO PARAÍSO DO NORTE    IVAÍ    28400
64673000  QUINTA DO SOL    MOURÃO    1530
          
          
          
  232  TR (anos):  10000  
  SOLEIRA LIVRE / CREAGER      
  ENROCAMENTO COM NÚCLEO EM ARGILA      
  ALBERTO DE ANDRADE PINTO
25.341/D CREA-PR    Nº DA ART  201627036533
        
NOME  RIO  A.D. (em km²):
JUSSARA  LIGEIRO  725

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
FL. 05 da Nota Técnica nº 708/2016–SCG/ANEEL, de 10/10/2016 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH CANANÉIA 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
3.500 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
1.944 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
1.813 / 3,64 
Rendimento da turbina 
91,70% 
Rendimento do gerador 
96,50% 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
1,00% 
Indisponibilidade programada (%) 
1,00% 
Perdas hidráulicas nominais (m) 
1,38 
Queda bruta nominal (m) 
18 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,56% 
Consumo Interno (kW médio) 
17,5 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
1,42 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
12. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o 
processo seria sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade 
de emissão de algum ato referente à aprovação do projeto apresentado pela empresa Rio Ligeiro 
Energia Ltda. 
 
13. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse 
sentido. O Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI-PCH), etapa já cumprida pelo empreendedor. 
 
14. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, 
do Sumário Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH CANANÉIA, nos 
termos da REN 343/2008, quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
15. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e 
que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, 
conforme excerto a seguir transcrito:  
 
 
 
 
 [...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores 
do potencial hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso 
do potencial hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro 
da Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...]
PCH CANANÉIA  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  3.500
Número de Unidades Geradoras  2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  1.944 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  1.813 / 3,64
Rendimento da turbina  91,70%
Rendimento do gerador  96,50%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  1,00%
Indisponibilidade programada (%)  1,00%
Perdas hidráulicas nominais (m)  1,38
Queda bruta nominal (m)  18
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  1,56%
Consumo Interno (kW médio)  17,5
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  1,42
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
FL. 06 da Nota Técnica nº 708/2016–SCG/ANEEL, de 10/10/2016 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração 
de Reserva de Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento 
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação 
dessas ações, quando couber, imediatamente após a publicação do DRI-PCH 
previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da 
ANEEL, caso o interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis 
por até 3 (três) anos, a critério da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]  
 
16. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser 
emitido o DRS-PCH referente à PCH Cananéia à empresa Rio Ligeiro Energia Ltda., bem como o 
encaminhamento de documento ao Instituto das Águas do Paraná, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por 
meio da emissão do DRS-PCH referente à PCH Cananéia sob a titularidade da empresa Rio Ligeiro 
Energia Ltda.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
FL. 07 da Nota Técnica nº 708/2016–SCG/ANEEL, de 10/10/2016 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
19. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento ao Instituto de Águas do Paraná, para 
fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
LEONARDO DE ARAÚJO SILVA 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
FL. 08 da Nota Técnica nº 708/2016–SCG/ANEEL, de 10/10/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH CANANÉIA 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1974 
18,43 
14,79 
13,11 
10,53 
9,80 
14,61 
11,18 
10,21 
12,65 
13,85 
15,05 
14,73 
1975 
14,21 
17,48 
14,63 
13,60 
12,55 
11,54 
11,65 
10,47 
10,13 
18,09 
14,38 
18,92 
1976 
17,51 
16,17 
14,13 
13,17 
12,69 
15,98 
12,53 
20,04 
18,06 
17,32 
21,41 
20,68 
1977 
30,20 
26,79 
21,51 
16,94 
13,56 
14,00 
11,48 
9,58 
9,60 
9,38 
13,84 
27,90 
1978 
15,12 
10,65 
9,97 
7,90 
7,00 
6,33 
9,78 
6,66 
11,57 
6,58 
8,11 
7,42 
1979 
7,76 
11,09 
8,20 
7,22 
11,29 
7,19 
7,41 
6,90 
16,29 
15,19 
15,11 
20,59 
1980 
15,09 
17,88 
20,29 
18,02 
19,15 
16,43 
16,18 
14,72 
13,94 
13,34 
12,20 
15,08 
1981 
18,97 
17,86 
14,29 
14,85 
12,08 
12,88 
10,30 
9,06 
7,92 
13,75 
9,60 
25,72 
1982 
15,44 
14,62 
10,43 
9,60 
7,21 
20,83 
20,00 
16,15 
13,34 
15,14 
21,96 
26,99 
1983 
22,35 
19,25 
35,64 
26,76 
30,90 
45,17 
34,20 
24,80 
28,17 
27,29 
23,70 
21,62 
1984 
18,44 
14,32 
11,94 
11,58 
12,90 
9,78 
8,79 
7,28 
9,49 
10,70 
13,27 
21,99 
1985 
13,57 
12,82 
11,74 
12,24 
18,92 
16,86 
15,81 
10,18 
10,39 
8,80 
7,37 
7,44 
1986 
7,71 
9,86 
8,90 
6,99 
13,99 
10,74 
9,18 
12,49 
9,91 
8,37 
6,96 
8,67 
1987 
8,39 
13,83 
9,33 
9,79 
16,78 
14,32 
12,98 
12,20 
11,90 
14,08 
19,07 
13,07 
1988 
10,63 
14,19 
9,32 
9,99 
13,22 
13,43 
11,47 
9,06 
7,91 
8,05 
8,44 
5,87 
1989 
12,82 
15,21 
12,39 
12,54 
10,14 
9,14 
8,52 
13,66 
24,65 
13,30 
11,18 
9,55 
1990 
21,43 
8,55 
10,13 
9,54 
12,75 
10,01 
11,98 
14,89 
20,19 
23,91 
17,07 
14,77 
1991 
13,31 
16,57 
13,75 
11,76 
10,72 
12,31 
10,16 
9,40 
8,67 
9,49 
8,27 
16,80 
1992 
8,67 
8,33 
12,07 
16,55 
35,42 
25,63 
20,57 
17,40 
18,38 
18,39 
18,45 
15,38 
1993 
16,67 
16,84 
14,63 
12,18 
13,42 
15,29 
13,23 
11,66 
13,74 
18,70 
14,38 
15,28 
1994 
13,47 
14,37 
13,48 
9,66 
11,58 
15,14 
17,30 
12,23 
10,22 
10,11 
11,23 
7,87 
1995 
21,44 
15,30 
11,36 
11,48 
9,80 
9,54 
8,67 
6,19 
9,43 
16,67 
9,43 
8,94 
1996 
12,36 
15,45 
10,98 
9,55 
8,02 
7,07 
5,51 
5,22 
6,18 
11,74 
15,82 
12,62 
1997 
19,94 
31,85 
18,79 
14,08 
12,22 
20,43 
14,52 
11,59 
13,57 
17,32 
20,36 
19,06 
1998 
14,14 
18,95 
15,88 
31,37 
24,42 
18,88 
15,22 
17,22 
21,29 
27,73 
17,13 
15,73 
1999 
16,42 
17,33 
13,34 
11,71 
18,03 
15,70 
16,35 
12,32 
10,89 
10,41 
9,94 
9,91 
2000 
8,91 
13,45 
11,85 
8,69 
8,25 
9,23 
9,51 
13,26 
23,70 
14,85 
12,69 
13,91 
2001 
14,48 
15,45 
11,56 
9,86 
9,53 
9,95 
9,72 
8,66 
9,13 
8,46 
7,28 
12,56 
2002 
12,39 
11,57 
8,43 
5,99 
18,28 
11,28 
10,12 
8,97 
10,78 
8,88 
12,01 
17,54 
2003 
17,02 
15,13 
13,07 
12,59 
10,19 
10,30 
8,90 
8,18 
6,97 
7,57 
6,33 
10,12 
2004 
10,06 
8,95 
8,43 
7,51 
15,40 
15,93 
17,10 
12,10 
10,35 
17,57 
21,28 
15,79 
2005 
23,93 
15,79 
12,70 
11,53 
10,27 
9,99 
8,69 
7,38 
10,34 
15,77 
12,00 
10,09 
2006 
10,03 
9,14 
8,77 
7,98 
6,91 
6,41 
6,36 
5,35 
7,21 
6,21 
6,56 
11,49 
2007 
19,02 
13,68 
10,54 
9,36 
8,43 
6,83 
8,88 
6,82 
6,10 
5,65 
9,52 
7,70 
2008 
8,55 
7,24 
7,82 
6,66 
6,17 
6,10 
5,10 
13,47 
7,54 
8,38 
10,12 
5,74 
2009 
9,43 
7,76 
6,64 
10,89 
22,39 
5,81 
7,06 
6,08 
7,26 
17,42 
11,72 
15,81 
2010 
16,13 
15,50 
14,54 
10,65 
11,01 
9,07 
8,08 
7,04 
6,54 
9,79 
8,52 
10,88
Série de vazões médias mensais informada para a PCH CANANÉIA                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1974  18,43  14,79  13,11  10,53  9,80  14,61  11,18  10,21  12,65  13,85  15,05  14,73
1975  14,21  17,48  14,63  13,60  12,55  11,54  11,65  10,47  10,13  18,09  14,38  18,92
1976  17,51  16,17  14,13  13,17  12,69  15,98  12,53  20,04  18,06  17,32  21,41  20,68
1977  30,20  26,79  21,51  16,94  13,56  14,00  11,48  9,58  9,60  9,38  13,84  27,90
1978  15,12  10,65  9,97  7,90  7,00  6,33  9,78  6,66  11,57  6,58  8,11  7,42
1979  7,76  11,09  8,20  7,22  11,29  7,19  7,41  6,90  16,29  15,19  15,11  20,59
1980  15,09  17,88  20,29  18,02  19,15  16,43  16,18  14,72  13,94  13,34  12,20  15,08
1981  18,97  17,86  14,29  14,85  12,08  12,88  10,30  9,06  7,92  13,75  9,60  25,72
1982  15,44  14,62  10,43  9,60  7,21  20,83  20,00  16,15  13,34  15,14  21,96  26,99
1983  22,35  19,25  35,64  26,76  30,90  45,17  34,20  24,80  28,17  27,29  23,70  21,62
1984  18,44  14,32  11,94  11,58  12,90  9,78  8,79  7,28  9,49  10,70  13,27  21,99
1985  13,57  12,82  11,74  12,24  18,92  16,86  15,81  10,18  10,39  8,80  7,37  7,44
1986  7,71  9,86  8,90  6,99  13,99  10,74  9,18  12,49  9,91  8,37  6,96  8,67
1987  8,39  13,83  9,33  9,79  16,78  14,32  12,98  12,20  11,90  14,08  19,07  13,07
1988  10,63  14,19  9,32  9,99  13,22  13,43  11,47  9,06  7,91  8,05  8,44  5,87
1989  12,82  15,21  12,39  12,54  10,14  9,14  8,52  13,66  24,65  13,30  11,18  9,55
1990  21,43  8,55  10,13  9,54  12,75  10,01  11,98  14,89  20,19  23,91  17,07  14,77
1991  13,31  16,57  13,75  11,76  10,72  12,31  10,16  9,40  8,67  9,49  8,27  16,80
1992  8,67  8,33  12,07  16,55  35,42  25,63  20,57  17,40  18,38  18,39  18,45  15,38
1993  16,67  16,84  14,63  12,18  13,42  15,29  13,23  11,66  13,74  18,70  14,38  15,28
1994  13,47  14,37  13,48  9,66  11,58  15,14  17,30  12,23  10,22  10,11  11,23  7,87
1995  21,44  15,30  11,36  11,48  9,80  9,54  8,67  6,19  9,43  16,67  9,43  8,94
1996  12,36  15,45  10,98  9,55  8,02  7,07  5,51  5,22  6,18  11,74  15,82  12,62
1997  19,94  31,85  18,79  14,08  12,22  20,43  14,52  11,59  13,57  17,32  20,36  19,06
1998  14,14  18,95  15,88  31,37  24,42  18,88  15,22  17,22  21,29  27,73  17,13  15,73
1999  16,42  17,33  13,34  11,71  18,03  15,70  16,35  12,32  10,89  10,41  9,94  9,91
2000  8,91  13,45  11,85  8,69  8,25  9,23  9,51  13,26  23,70  14,85  12,69  13,91
2001  14,48  15,45  11,56  9,86  9,53  9,95  9,72  8,66  9,13  8,46  7,28  12,56
2002  12,39  11,57  8,43  5,99  18,28  11,28  10,12  8,97  10,78  8,88  12,01  17,54
2003  17,02  15,13  13,07  12,59  10,19  10,30  8,90  8,18  6,97  7,57  6,33  10,12
2004  10,06  8,95  8,43  7,51  15,40  15,93  17,10  12,10  10,35  17,57  21,28  15,79
2005  23,93  15,79  12,70  11,53  10,27  9,99  8,69  7,38  10,34  15,77  12,00  10,09
2006  10,03  9,14  8,77  7,98  6,91  6,41  6,36  5,35  7,21  6,21  6,56  11,49
2007  19,02  13,68  10,54  9,36  8,43  6,83  8,88  6,82  6,10  5,65  9,52  7,70
2008  8,55  7,24  7,82  6,66  6,17  6,10  5,10  13,47  7,54  8,38  10,12  5,74
2009  9,43  7,76  6,64  10,89  22,39  5,81  7,06  6,08  7,26  17,42  11,72  15,81
2010  16,13  15,50  14,54  10,65  11,01  9,07  8,08  7,04  6,54  9,79  8,52  10,88