* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
\SCG\NT\144\NT_561DG0209 
48524.007627/2021-00 
NOTA TÉCNICA Nº 578/2021-SCG/ANEEL 
Em 2 de setembro de 2021. 
 
 
 
 
 
Processo: 48500.007094/2019-51. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena 
Central Hidrelétrica Bocaina, com 9.900 kW de 
Potência Instalada, com Registro de Intenção à 
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à 
Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda. e 
Frigorífico Nutribras S.A.. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) Bocaina, com 9.900 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos 
de Geração (CEG) PCH.PH.MS.036952-7-01, com Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI – 
PCH) conferido à Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda. e Frigorífico Nutribras S.A. (Enebras ou 
Interessada), por meio do Despacho nº 826, de 20 de março de 2020, localizada no rio Negrinho, sub-
bacia 66, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, cuja casa de força localiza-se no município de Rio Verde de 
Mato Grosso, estado de Mato Grosso do Sul. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
O Despacho nº 2.820, de 07 de julho de 2011, aprova os Estudos de Inventário Hidrelétrico 
do rio Negrinho, no qual foram identificados 7 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH 
Bocaina. 
 
3. 
O Despacho nº 826, de 20 de março de 2020, confere o DRI-PCH à Sigla, com o objetivo de 
desenvolver o projeto básico da PCH BOCAINA. 
 
4. 
Em 20 de maio de 2021, a Interessada protocolou, por meio da correspondência 043/2021-
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação B342BB17006046AF
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007627/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 578/2021-SCG/ANEEL, de 02/09/2021. 
 
 
PRJ/ENEBRAS1, o Sumário Executivo e o Projeto Básico referente ao empreendimento. 
 
III – DA ANÁLISE 
5. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020: 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais 
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
6. 
A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico. 
 
 
Figura 1: Arranjo geral da PCH Bocaina 
 
7. 
O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa 
de Força e do Reservatório da PCH Bocaina: 
 
 
 
1 Documento SicNet nº 48513.013691/2021-00 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação B342BB17006046AF
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007627/2021-00

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 578/2021-SCG/ANEEL, de 02/09/2021. 
 
 
 
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF2 
Barramento 
19°15'40,94" S 
55°0'17,24" W 
Rio Negro /MS e Rio Verde de 
Mato Grosso/MS 
Casa de Força 
19°18'34,69" S 
55°1'58,99" W 
Rio Verde de Mato Grosso 
/MS 
Limite máximo do Reservatório 
19°15'29,63613" S 
55°0'26,68802" W 
Rio Negro/MS e Rio Verde de 
Mato Grosso/MS 
 
8. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
9. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 2.820, de 07 de julho de 2011. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Bocaina 
PCH Bocaina 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
19°15'39,05" S 
55°0'17,46" W 
19°15'40,94" S 
55°0'17,24" W 
NA Montante (m) 
320,00 
320,00 
NA Jusante (m) 
166,00 
171,64 
Queda Bruta (m) 
154,00 
148,36 
Área do Reservatório (km²) 
0,02 
0,03 
Potência (kW) 
11.000 
9.900 
Energia Média (kWméd) 
6.120,00 
5.376,07 
Vazão QMLT3 (m³/s) 
6,9 
5,24 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Negrinho 
ESTADO: 
MS 
SUB-BACIA: 
66 
DESPACHO: 
2.820 
DATA: 
07/07/2011 
AUTOR: 
Design Head Engenharia e Construtora Ltda. 
POTÊNCIA: 
27.300,00 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
7 (sete) 
 
2 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento. 
3 Vazão Média de Longo Termo. 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação B342BB17006046AF
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007627/2021-00
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF2
Barramento  19°15'40,94" S
55°0'17,24" W  Rio Negro /MS e Rio Verde de
Mato Grosso/MS
Casa de Força  19°18'34,69" S
55°1'58,99" W  Rio Verde de Mato Grosso
/MS
Limite máximo do Reservatório  19°15'29,63613" S
55°0'26,68802" W  Rio Negro/MS e Rio Verde de
Mato Grosso/MS
Estudos de Inventário
19°15'39,05" S
55°0'17,46" W
320,00
166,00
154,00
0,02
11.000
6.120,00
6,9
NOME DO RIO:  Negrinho  ESTADO:  MS    SUB-BACIA:  66
DESPACHO:  2.820  DATA:  07/07/2011      
AUTOR:  Design Head Engenharia e Construtora Ltda.          
POTÊNCIA:  27.300,00  EIXOS
IDENTIFICADOS:    7 (sete)    
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação B342BB17006046AF

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 578/2021-SCG/ANEEL, de 02/09/2021. 
 
 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
- 
- 
- 
- 
- 
Não existe 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
- 
- 
- 
- 
- 
Não existe 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
10. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Daniel Zonta 
7795136-5 
097732-4-SC 
Responsável Geral do Projeto 
Daniel Zonta / Marcio Polanski 
1320210048306 / 
1720211766570 
097732-4-SC / PR-
25829/D  
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Mariele Larissa Groxko 
1320210036175 / 
1320210036162 
PR-110227 
Estudos geotécnicos 
Mauricio Perazzoli 
7800836-1 
098322-7-SC 
Estudos hidrológicos 
Daniel Zonta 
7789602-1 
097732-4-SC 
Estudos energéticos 
Daniel Zonta 
7789579-0 
097732-4-SC 
Estruturas extravasoras 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão remanescente 
 -  
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão Emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação B342BB17006046AF
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007627/2021-00
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise          
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)  Potência
(kW)  Condição
-  -  -  -  -  Não existe
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)  Potência
(kW)  Condição
-  -  -  -  -  Não existe
Empresa Projetista:  Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda.    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Daniel Zonta  7795136-5  097732-4-SC  Responsável Geral do Projeto
Daniel Zonta / Marcio Polanski  1320210048306 /
1720211766570  097732-4-SC / PR-
25829/D  Estudos cartográficos e
topográficos
Mariele Larissa Groxko  1320210036175 /
1320210036162  PR-110227  Estudos geotécnicos
Mauricio Perazzoli  7800836-1  098322-7-SC  Estudos hidrológicos
Daniel Zonta  7789602-1  097732-4-SC  Estudos energéticos
Daniel Zonta  7789579-0  097732-4-SC  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  -
Número  -
Órgão emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão remanescente  -
Tipo de Licença  -
Número  -
Órgão Emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão de usos consuntivos  -
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação B342BB17006046AF

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 578/2021-SCG/ANEEL, de 02/09/2021. 
 
 
11. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico. 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é inferior à que é apresentada no inventário, 
cerca de 5,64 m, com a alteração do nível operacional de jusante. No entanto, 
não há interferência com qualquer outro aproveitamento aprovado no estudo 
de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes ao aperfeiçoamento 
do arranjo a partir de melhores informações locacionais identificadas na etapa 
de projeto básico. 
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Bocaina 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
410,00 
NOME DO RIO DA USINA: 
Negrinho 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
66888200 
PRÓXIMO PERDIGÃO 
NEGRINHO 
409,00 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
66855000 
GARIMPAGEM 
JAURU 
6.330,00 
 -  
 -  
 -  
 -  
 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
74,88 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Vertedouro de superfície sobre o corpo da barragem 
 / em concreto / Soleira livre/ Ogiva no formato perfil de creager 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
A gravidade / Trecho central em concreto  
e ombreiras de enrocamento e argila 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Daniel Zonta 
097732-4-SC 
Nº DA 
ART 
7789579-0 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
66888200 
Próximo Perdigão 
Negrinho 
409,00 
 
12. 
Como justificativa para as alterações propostas no Projeto Básico desenvolvido, em relação 
aos estudos de inventário, a Interessada apresenta o Quadro 9 com as devidas explicações.  
 
 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação B342BB17006046AF
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007627/2021-00
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é inferior à que é apresentada no inventário,
cerca de 5,64 m, com a alteração do nível operacional de jusante. No entanto,
não há interferência com qualquer outro aproveitamento aprovado no estudo
de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes ao aperfeiçoamento
do arranjo a partir de melhores informações locacionais identificadas na etapa
de projeto básico.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  410,00  NOME DO RIO DA USINA:    Negrinho  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
66888200  PRÓXIMO PERDIGÃO    NEGRINHO    409,00
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
66855000  GARIMPAGEM    JAURU    6.330,00
-  -    -    -
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    74,88    TR (anos):    1.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Vertedouro de superfície sobre o corpo da barragem
/ em concreto / Soleira livre/ Ogiva no formato perfil de creager          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    A gravidade / Trecho central em concreto
e ombreiras de enrocamento e argila          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Daniel Zonta
097732-4-SC        Nº DA
ART  7789579-0
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
66888200  Próximo Perdigão    Negrinho    409,00    
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação B342BB17006046AF

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 578/2021-SCG/ANEEL, de 02/09/2021. 
 
 
Quadro 9 – Alterações em relação aos Estudos de Inventário e justificativas 
 
 
13. 
 No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
Quadro 10 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 9.900 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,54 são compatíveis aos 
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,56. Esta potência, 
está associada a uma vazão turbinada em 29% do tempo, de acordo com os estudos 
energéticos constantes do projeto básico, o que poderia indicar que há alguma margem 
para maiores motorizações. 
 
No entanto, há que salientar que o fator de capacidade adotado nessa etapa é 
ligeiramente inferior ao que foi adotado no estudo de inventário. 
Além disso, houve pequena redução da queda do aproveitamento, o que também traz 
impactos na sua produção energética. 
 
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício 
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 1.000 kW. 
 
Foi adotado um TEIF de 1,26%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor 
sugerido na Note Técnica nº 063/2012 – SRG-SGH/ANEEL. 
 
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 5.103,09 kW e 2 geradores de potência 
unitária nominal de 5.500,00 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
14. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação B342BB17006046AF
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007627/2021-00
Estudos Energéticos  A potência de 9.900 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,54 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,56. Esta potência,
está associada a uma vazão turbinada em 29% do tempo, de acordo com os estudos
energéticos constantes do projeto básico, o que poderia indicar que há alguma margem
para maiores motorizações.
No entanto, há que salientar que o fator de capacidade adotado nessa etapa é
ligeiramente inferior ao que foi adotado no estudo de inventário.
Além disso, houve pequena redução da queda do aproveitamento, o que também traz
impactos na sua produção energética.
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 1.000 kW.
Foi adotado um TEIF de 1,26%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor
sugerido na Note Técnica nº 063/2012 – SRG-SGH/ANEEL.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 5.103,09 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 5.500,00 kVA, com 0,9 de fator de potência.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação B342BB17006046AF

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 578/2021-SCG/ANEEL, de 02/09/2021. 
 
 
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação 
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que 
compatíveis com estes. 
 
Quadro 9 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH Bocaina 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
19°15'40,94" S 
55°0'17,24" W 
Coordenadas da casa de força 
19°18'34,69" S 
55°1'58,99" W 
NA Montante (m) 
320,00 
NA Jusante (m) 
171,64 
Potência Instalada Total (kW) 
9.900 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
5.500,00; 5.500,00 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
5.103,09; 5.103,09 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
1,56; 1,56 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93,0%; 93,0% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,0%; 97,0% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da 
usina (%) 
1,26% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
3,73% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
4,51 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
148,36 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,37% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
99 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0,82 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,01 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
15. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido 
o DRS-PCH referente à PCH Bocaina conforme solicitado por Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda. 
e Frigorífico Nutribras S.A., bem como o encaminhamento de documento à Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar - SEMAGRO/MS, para emissão 
da DRDH. O DRS-PCH também permite que o Interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente 
nos órgãos competentes. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
16. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
17. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação B342BB17006046AF
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007627/2021-00
PCH Bocaina  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  19°15'40,94" S
55°0'17,24" W
Coordenadas da casa de força  19°18'34,69" S
55°1'58,99" W
NA Montante (m)  320,00
NA Jusante (m)  171,64
Potência Instalada Total (kW)  9.900
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  5.500,00; 5.500,00
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW)  5.103,09; 5.103,09
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  1,56; 1,56
Rendimento nominal por turbina (%)  93,0%; 93,0%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,0%; 97,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
usina (%)  1,26%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  3,73%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  4,51
H : Queda bruta nominal (m)
b  148,36
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  1,37%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  99
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0,82
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,01
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação B342BB17006046AF

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 578/2021-SCG/ANEEL, de 02/09/2021. 
 
 
emissão do DRS-PCH referente à PCH Bocaina sob a titularidade de Enebras Projetos de Usinas 
Hidrelétricas Ltda. e Frigorífico Nutribras S.A.. 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
18. 
Emitir o Despacho. 
 
(Assinado digitalmente) 
DENESMAR GOMES PIMENTA 
Especialista em Regulação 
(Assinado digitalmente) 
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO 
Analista Administrativo 
 
 
De acordo: 
 
 
(Assinado digitalmente) 
RENATO MARQUES BATISTA 
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação B342BB17006046AF
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007627/2021-00

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Bocaina 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1983 
13,06 
9,97 
7,72 
6,56 
6,09 
5,36 
5,11 
4,04 
3,68 
4,38 
5,85 
6,22 
1984 
11,52 
9,20 
7,01 
6,41 
4,91 
3,99 
3,30 
3,71 
3,22 
3,06 
5,28 
9,93 
1985 
9,18 
9,03 
10,21 
7,05 
5,50 
4,72 
4,51 
3,84 
3,45 
3,45 
3,77 
3,79 
1986 
4,03 
4,34 
5,06 
3,95 
3,59 
2,94 
2,66 
3,59 
2,85 
2,26 
3,01 
5,24 
1987 
5,63 
7,35 
6,99 
6,68 
4,69 
4,01 
2,96 
2,66 
2,35 
3,49 
3,37 
3,88 
1988 
8,70 
9,57 
15,39 
9,27 
6,69 
5,29 
4,36 
3,60 
3,20 
3,09 
4,37 
7,45 
1989 
8,55 
9,93 
9,22 
7,29 
5,06 
5,22 
4,56 
4,45 
4,05 
3,66 
4,34 
5,93 
1990 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1991 
9,31 
9,85 
7,70 
6,79 
5,10 
4,40 
3,85 
3,24 
3,49 
3,67 
4,47 
5,93 
1992 
4,93 
4,64 
4,78 
6,27 
6,01 
4,63 
3,93 
3,85 
4,30 
5,18 
6,04 
5,94 
1993 
7,69 
8,79 
6,91 
5,90 
5,27 
4,67 
4,27 
3,87 
3,69 
3,42 
3,31 
8,66 
1994 
7,36 
10,83 
6,47 
5,47 
11,15 
5,10 
4,50 
3,40 
2,79 
4,16 
3,94 
6,20 
1995 
12,25 
12,38 
8,51 
6,11 
5,09 
4,46 
3,92 
3,53 
3,57 
4,23 
3,88 
4,91 
1996 
7,17 
5,88 
6,21 
4,65 
3,99 
3,49 
3,28 
2,97 
3,64 
3,80 
5,91 
5,20 
1997 
11,02 
8,53 
5,78 
5,72 
5,12 
7,52 
4,56 
3,93 
3,68 
4,92 
6,13 
8,91 
1998 
6,57 
9,61 
9,36 
7,29 
5,58 
4,75 
4,17 
4,41 
4,61 
5,82 
4,70 
8,93 
1999 
8,65 
7,42 
8,13 
5,66 
5,24 
4,59 
4,21 
3,63 
4,30 
4,70 
4,77 
4,87 
2000 
5,14 
6,59 
8,69 
5,22 
4,42 
3,99 
3,87 
3,88 
4,33 
3,96 
4,45 
5,76 
2001 
5,97 
5,64 
5,67 
4,25 
4,59 
3,80 
3,47 
3,15 
3,68 
4,30 
6,77 
8,84 
2002 
7,01 
7,93 
8,57 
5,14 
5,21 
4,22 
4,32 
3,95 
3,84 
3,85 
4,15 
4,14 
2003 
7,11 
6,62 
5,61 
6,76 
4,22 
3,95 
3,52 
3,31 
3,66 
4,68 
4,42 
5,19 
2004 
5,87 
6,35 
4,48 
4,83 
4,79 
3,91 
3,58 
3,02 
2,57 
3,75 
4,84 
4,86 
2005 
9,44 
5,75 
5,51 
4,23 
4,00 
3,53 
3,47 
2,80 
3,22 
3,67 
5,30 
6,63 
2006 
7,09 
7,08 
6,85 
5,44 
4,25 
3,64 
3,37 
3,04 
3,43 
4,26 
5,01 
5,78 
2007 
8,27 
7,47 
5,33 
4,21 
4,26 
3,61 
3,43 
3,01 
2,61 
3,17 
4,63 
4,69 
2008 
7,96 
7,29 
7,10 
6,10 
4,95 
4,00 
3,42 
3,11 
2,85 
4,30 
4,05 
3,95 
2009 
4,40 
6,18 
5,13 
4,21 
3,33 
3,37 
3,11 
2,76 
2,95 
3,72 
4,66 
8,14 
2010 
8,64 
8,38 
7,26 
5,33 
4,36 
3,80 
3,51 
3,13 
2,78 
3,44 
4,42 
4,31 
2011 
5,87 
5,92 
12,10 
6,39 
5,00 
4,19 
3,77 
3,34 
2,89 
3,76 
4,09 
4,52 
2012 
6,32 
5,10 
5,04 
4,96 
5,32 
4,74 
3,55 
2,95 
2,90 
3,83 
5,75 
5,02 
2013 
6,36 
8,20 
7,44 
6,02 
4,01 
4,43 
3,95 
3,16 
3,39 
3,46 
4,09 
4,98 
2014 
5,76 
6,28 
7,19 
5,87 
4,46 
4,07 
4,61 
3,56 
3,51 
3,79 
4,82 
6,48 
2015 
5,62 
5,17 
6,47 
5,89 
5,95 
4,55 
3,97 
3,23 
3,30 
3,25 
4,16 
4,67 
2016 
10,87 
10,13 
6,64 
4,18 
3,42 
3,46 
3,40 
3,65 
3,65 
3,39 
5,12 
4,42 
2017 
5,95 
6,91 
7,40 
5,99 
5,55 
4,44 
3,75 
4,05 
3,23 
4,69 
6,30 
8,27 
2018 
9,66 
9,15 
8,22 
6,79 
4,94 
4,33 
4,10 
3,52 
3,88 
4,43 
5,75 
7,49 
2019 
5,85 
6,31 
6,47 
4,97 
4,55 
3,65 
3,38 
3,16 
2,74 
2,92 
3,35 
5,78 
2020 
5,45 
8,02 
5,03 
4,24 
4,20 
3,37 
 
 
 
 
 
 
 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação B342BB17006046AF
 DENESMAR GOMES PIMENTA, RENATO MARQUES BATISTA, RENATO DE OLIVEIRA FALCAO
 DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR:
Número: 48524.007627/2021-00
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Bocaina                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1983  13,06  9,97  7,72  6,56  6,09  5,36  5,11  4,04  3,68  4,38  5,85  6,22
1984  11,52  9,20  7,01  6,41  4,91  3,99  3,30  3,71  3,22  3,06  5,28  9,93
1985  9,18  9,03  10,21  7,05  5,50  4,72  4,51  3,84  3,45  3,45  3,77  3,79
1986  4,03  4,34  5,06  3,95  3,59  2,94  2,66  3,59  2,85  2,26  3,01  5,24
1987  5,63  7,35  6,99  6,68  4,69  4,01  2,96  2,66  2,35  3,49  3,37  3,88
1988  8,70  9,57  15,39  9,27  6,69  5,29  4,36  3,60  3,20  3,09  4,37  7,45
1989  8,55  9,93  9,22  7,29  5,06  5,22  4,56  4,45  4,05  3,66  4,34  5,93
1990                        
1991  9,31  9,85  7,70  6,79  5,10  4,40  3,85  3,24  3,49  3,67  4,47  5,93
1992  4,93  4,64  4,78  6,27  6,01  4,63  3,93  3,85  4,30  5,18  6,04  5,94
1993  7,69  8,79  6,91  5,90  5,27  4,67  4,27  3,87  3,69  3,42  3,31  8,66
1994  7,36  10,83  6,47  5,47  11,15  5,10  4,50  3,40  2,79  4,16  3,94  6,20
1995  12,25  12,38  8,51  6,11  5,09  4,46  3,92  3,53  3,57  4,23  3,88  4,91
1996  7,17  5,88  6,21  4,65  3,99  3,49  3,28  2,97  3,64  3,80  5,91  5,20
1997  11,02  8,53  5,78  5,72  5,12  7,52  4,56  3,93  3,68  4,92  6,13  8,91
1998  6,57  9,61  9,36  7,29  5,58  4,75  4,17  4,41  4,61  5,82  4,70  8,93
1999  8,65  7,42  8,13  5,66  5,24  4,59  4,21  3,63  4,30  4,70  4,77  4,87
2000  5,14  6,59  8,69  5,22  4,42  3,99  3,87  3,88  4,33  3,96  4,45  5,76
2001  5,97  5,64  5,67  4,25  4,59  3,80  3,47  3,15  3,68  4,30  6,77  8,84
2002  7,01  7,93  8,57  5,14  5,21  4,22  4,32  3,95  3,84  3,85  4,15  4,14
2003  7,11  6,62  5,61  6,76  4,22  3,95  3,52  3,31  3,66  4,68  4,42  5,19
2004  5,87  6,35  4,48  4,83  4,79  3,91  3,58  3,02  2,57  3,75  4,84  4,86
2005  9,44  5,75  5,51  4,23  4,00  3,53  3,47  2,80  3,22  3,67  5,30  6,63
2006  7,09  7,08  6,85  5,44  4,25  3,64  3,37  3,04  3,43  4,26  5,01  5,78
2007  8,27  7,47  5,33  4,21  4,26  3,61  3,43  3,01  2,61  3,17  4,63  4,69
2008  7,96  7,29  7,10  6,10  4,95  4,00  3,42  3,11  2,85  4,30  4,05  3,95
2009  4,40  6,18  5,13  4,21  3,33  3,37  3,11  2,76  2,95  3,72  4,66  8,14
2010  8,64  8,38  7,26  5,33  4,36  3,80  3,51  3,13  2,78  3,44  4,42  4,31
2011  5,87  5,92  12,10  6,39  5,00  4,19  3,77  3,34  2,89  3,76  4,09  4,52
2012  6,32  5,10  5,04  4,96  5,32  4,74  3,55  2,95  2,90  3,83  5,75  5,02
2013  6,36  8,20  7,44  6,02  4,01  4,43  3,95  3,16  3,39  3,46  4,09  4,98
2014  5,76  6,28  7,19  5,87  4,46  4,07  4,61  3,56  3,51  3,79  4,82  6,48
2015  5,62  5,17  6,47  5,89  5,95  4,55  3,97  3,23  3,30  3,25  4,16  4,67
2016  10,87  10,13  6,64  4,18  3,42  3,46  3,40  3,65  3,65  3,39  5,12  4,42
2017  5,95  6,91  7,40  5,99  5,55  4,44  3,75  4,05  3,23  4,69  6,30  8,27
2018  9,66  9,15  8,22  6,79  4,94  4,33  4,10  3,52  3,88  4,43  5,75  7,49
2019  5,85  6,31  6,47  4,97  4,55  3,65  3,38  3,16  2,74  2,92  3,35  5,78
2020  5,45  8,02  5,03  4,24  4,20  3,37            
  
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR:  
DENESMAR GOMES PIMENTA, RENATO MARQUES BATISTA, RENATO DE OLIVEIRA FALCAO  
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação B342BB17006046AF