A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 889/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 12 de dezembro de 2016. 
 
 
Processo nº: 48500.003087/2007-47 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica Alvorada, com Registro Ativo e Aceite 
conferidos a Rodrigo Pedroso Energia Ltda., por meio, 
respectivamente, dos Despachos nº 1.935, de 26 de junho 
de 2007, e nº 2.997, de 28 de setembro de 2007, c/c 
Despacho nº 1.225, de 4 de maio de 2010, localizada nos 
municípios de Simolândia e Alvorada do Norte, no estado 
de Goiás. 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Alvorada, com 12.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.GO.037196-3.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos a Rodrigo 
Pedroso Energia Ltda. (Rodrigo Pedroso Energia), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 1.935, de 26 de 
junho de 2007, e nº 2.997, de 28 de setembro de 2007, c/c Despacho nº 1.225, de 4 de maio de 2010, localizada no 
rio Corrente, sub-bacia 21, na bacia hidrográfica do Rio Tocantins, nos municípios de Simolândia e Alvorada do Norte, 
no estado de Goiás. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 3 de dezembro de 2001, o Despacho n° 973 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico 
Simplificado do rio Corrente, onde foram identificados 4 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH 
Alvorada. 
 
3. 
Em 26 de junho de 2007, por meio do Despacho nº 1.935, foi conferido o Registro Ativo a Rodrigo 
Pedroso Investimentos e Participações Ltda., o qual foi Aceito em 28 de setembro de 2007 por meio do Despacho nº 
2.997. 
 
4. 
Em 4 de maio de 2010, por meio do Despacho nº 1.225, foi registrada a alteração da razão social 
para Rodrigo Pedroso Energia Ltda. 
 
5. 
Em 21 de outubro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento e em 9 de dezembro de 2016, complementou2 as informações necessárias à instrução deste 
processo. 
 
 
                                                          
1 Por meio de correspondência s/nº, SIC 48513.029740/2016-00 e 48513.029746/2016-00. 
2 Por meio de resposta ao email encaminhado em 28 de novembro de 2016, SIC 48524.012540/2016-00

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 889/2016–SCG/ANEEL, de 12/12/2016 
III – DA ANÁLISE 
 
6. 
Trata-se da solicitação formulada por Rodrigo Pedroso Energia para emissão do Despacho de 
Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da 
PCH Alvorada. 
 
7. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado, 
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015: 
 
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o 
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não 
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA, 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas 
do empreendimento. 
 
8. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
9. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 973, de 3 de dezembro de 2001. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH ALVORADA 
PCH ALVORADA 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
14°28'6"S 
46°27'25"W 
14°28'6"S 
46°27'25"W 
NA Montante (m) 
510 
510 
NA Jusante (m) 
490 
490 
Queda Bruta (m) 
20 
20 
Área do Reservatório (km²) 
5,9 
5,9 
Potência (kW) 
10.300 
12.000 
Energia Média (kWméd) 
7.242 
8.300 
Vazão QMLT3 (m³/s) 
54,3 
54,23 
 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Corrente 
ESTADO: 
GO 
SUB-
BACIA: 
21 
DESPACHO: 
973 
DATA: 
3/12/2001 
AUTOR: 
Consórcio de Produtores de Energia – CPE junto à MEK Engenharia e Consultoria Ltda. 
POTÊNCIA: 
34 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
4 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
                                                          
3 Vazão Média de Longo Termo.
  PCH ALVORADA      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do Barramento      14°28'6"S
46°27'25"W      14°28'6"S
46°27'25"W    
NA Montante (m)      510      510    
NA Jusante (m)      490      490    
Queda Bruta (m)      20      20    
Área do Reservatório (km²)      5,9      5,9    
Potência (kW)      10.300      12.000    
Energia Média (kWméd)      7.242      8.300    
Vazão Q 3 (m³/s)
MLT      54,3      54,23    
NOME DO RIO:  Corrente  ESTADO:  GO  SUB-
BACIA:  21
DESPACHO:  973  DATA:  3/12/2001    
AUTOR:  Consórcio de Produtores de Energia – CPE junto à MEK Engenharia e Consultoria Ltda.        
POTÊNCIA:  34 kW  EIXOS
IDENTIFICADOS:  4    
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise          

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 889/2016–SCG/ANEEL, de 12/12/2016 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Vermelho 1 
14°27'8,09"S 
46°20'10,87"W 
545 
519,5 
7.800 
Eixo Disponível 
(inventariado) 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Não existe4  
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
10. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Rodrigo Pedroso Engenharia Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART5 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Rodrigo Ferreira Fonseca Pedroso 
000296492007063723106 
10509/D-GO 
Responsável Geral do Projeto  
Flavio Ferreira Arrais de Morais 
10201601896087 
8548/TD-GO 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Rodrigo Ferreira Fonseca Pedroso 
10201601892616 
10509/D-GO 
Estudos geotécnicos 
Rodrigo Ferreira Fonseca Pedroso 
1020160170547 
10509/D-GO 
Estudos hidrológicos e 
energéticos 
Rodrigo Ferreira Fonseca Pedroso 
102016016114148 
10509/D-GO 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentada. 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentada. A ANEEL fará a articulação com o órgão de recursos hídricos. 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
                                                          
4 Informação validada por meio de consulta aos Despachos nº 963, de 10 de dezembro de 2003, nº 503, de 21 de novembro de 2000, e nº 
30, de 8 de janeiro de 2014 
5 SIC 48513.029740/2016-00 
6 SIC 48512.024693/2007-00 
7 SIC 48524.012540/2016-00 
8 SIC 48513.029746/2016-00
Aproveitamento a
montante      Coordenadas da Casa de      NA Montante      NA Jusante      Potência  Condição
      Força      (m)      (m)      (kW)  
PCH Vermelho 1    14°27'8,09"S
46°20'10,87"W      545      519,5      7.800    Eixo Disponível
(inventariado)
Aproveitamento a
jusante      Coordenadas do Limite      NA Montante      NA Jusante      Potência  Condição
      Máximo do Reservatório      (m)      (m)      (kW)  
Não existe4    -      -      -      -    -
Empresa Projetista:    Rodrigo Pedroso Engenharia Ltda.        
Responsável Técnico      Nº ART5    Nº Registro  Responsabilidade
Rodrigo Ferreira Fonseca Pedroso    000296492007063723106    10509/D-GO    Responsável Geral do Projeto
Flavio Ferreira Arrais de Morais    10201601896087    8548/TD-GO    Estudos cartográficos e
topográficos
Rodrigo Ferreira Fonseca Pedroso    10201601892616    10509/D-GO    Estudos geotécnicos
Rodrigo Ferreira Fonseca Pedroso    1020160170547    10509/D-GO    Estudos hidrológicos e
energéticos
Rodrigo Ferreira Fonseca Pedroso    102016016114148    10509/D-GO    Estruturas extravasoras
Tipo de licença    Não foi apresentada.
Número    
Órgão emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão remanescente    
Tipo de Licença    Não foi apresentada. A ANEEL fará a articulação com o órgão de recursos hídricos.
Número    
Órgão Emissor    
Data de emissão    
Validade    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 889/2016–SCG/ANEEL, de 12/12/2016 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
11. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico. 
 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
 
Queda e níveis operacionais  
 
A queda do Sumário Executivo é igual à do inventário. 
 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Alvorada 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
3.993 
NOME DO RIO DA USINA: 
Corrente 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
21300000 
Alvorada do Norte 
Corrente 
4.062 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
21220000 
Flores de Goiás 
Paranã 
7.277 
21500000 
Nova Roma 
Paranã 
22.834 
21600000 
Ponte Paranã 
Paranã 
29.818 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
1.797 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira livre com Perfil Creager 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Concreto 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Rodrigo Ferreira Fonseca Pedroso 
Nº DA ART 
10201601611414 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
21300000 
Alvorada do Norte 
Corrente 
4.062
Vazão de usos consuntivos    
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é igual à do inventário.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  3.993  NOME DO RIO DA USINA:    Corrente  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
21300000  Alvorada do Norte    Corrente    4.062
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
21220000  Flores de Goiás    Paranã    7.277
21500000  Nova Roma    Paranã    22.834
21600000  Ponte Paranã    Paranã    29.818
          
          
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    1.797    TR (anos):    1.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira livre com Perfil Creager          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Concreto          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Rodrigo Ferreira Fonseca Pedroso        Nº DA ART  10201601611414
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
21300000  Alvorada do Norte    Corrente    4.062    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 889/2016–SCG/ANEEL, de 12/12/2016 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 12.000 kW é 1.700 kW superior à estimada no inventário e foi 
determinada com base em estudo custo/benefício incremental. O projeto 
apresentado prevê 2 turbinas de 6.000 kW e 2 geradores de potência unitária 
nominal de 6.667 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
12. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
13. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH ALVORADA 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
14°28'6"S 
46°27'25"W 
Coordenadas da casa de força 
14°28'38,87"S 
46°28'38,29"W 
Potência Instalada Total (kW) 
12.000 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
6.667 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,9 
Potência instalada por turbina (kW) 
6.000 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
14,29 
Rendimento nominal por turbina (%) 
91,0 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,0 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 
1,0 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
3,0 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,6 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
20 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,55 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
120 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
1,098 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
- 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
 
14. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Alvorada conforme solicitado por Rodrigo Pedroso Energia Ltda., bem como o encaminhamento 
de documento à Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos 
– SECIMA/GO, para fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o interessado requeira o 
Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes.
Estudos Energéticos  A potência de 12.000 kW é 1.700 kW superior à estimada no inventário e foi
determinada com base em estudo custo/benefício incremental. O projeto
apresentado prevê 2 turbinas de 6.000 kW e 2 geradores de potência unitária
nominal de 6.667 kVA, com 0,9 de fator de potência.
PCH ALVORADA  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  14°28'6"S
46°27'25"W
Coordenadas da casa de força  14°28'38,87"S
46°28'38,29"W
Potência Instalada Total (kW)  12.000
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  6.667
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,9
Potência instalada por turbina (kW)  6.000
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  14,29
Rendimento nominal por turbina (%)  91,0
Rendimento nominal por gerador (%)  97,0
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)  1,0
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  3,0
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,6
H : Queda bruta nominal (m)
b  20
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  1,55
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  120
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  1,098
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  -
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 889/2016–SCG/ANEEL, de 12/12/2016 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
15. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
16. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Alvorada sob a titularidade de Rodrigo Pedroso Energia Ltda. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
17. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à SECIMA/GO, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
 
SUZANE MUELBERT 
Analista Administrativa 
 
De acordo: 
 
 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 889/2016–SCG/ANEEL, de 12/12/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH ALVORADA 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1940 
71,40 
105,70 
106,40 
70,80 
54,60 
48,10 
42,60 
38,40 
39,40 
43,40 
60,80 
68,60 
1941 
64,30 
70,80 
76,20 
72,80 
42,30 
38,30 
36,00 
30,90 
33,10 
46,30 
52,30 
61,30 
1942 
75,40 
103,30 
79,50 
66,10 
47,60 
41,80 
37,10 
33,30 
48,50 
46,50 
63,40 
97,30 
1943 
130,50 
111,90 
113,60 
85,50 
63,70 
57,70 
49,70 
46,20 
44,00 
50,50 
71,70 
93,90 
1944 
76,60 
83,50 
75,10 
66,50 
43,60 
40,40 
35,60 
32,30 
29,50 
40,30 
47,40 
77,20 
1945 
111,70 
114,70 
126,30 
122,60 
93,30 
71,10 
62,70 
56,30 
52,80 
64,20 
76,00 
89,60 
1946 
103,80 
87,30 
84,30 
61,70 
50,70 
41,10 
36,50 
33,60 
34,50 
33,70 
49,40 
53,00 
1947 
63,00 
71,10 
101,60 
81,90 
55,50 
49,80 
44,30 
44,70 
43,40 
52,10 
68,30 
91,00 
1948 
86,40 
75,30 
80,30 
61,30 
42,00 
38,60 
34,10 
30,60 
31,80 
36,40 
53,40 
108,10 
1949 
88,50 
105,10 
77,90 
68,00 
50,40 
41,80 
37,10 
33,00 
30,90 
34,60 
46,90 
54,40 
1950 
57,20 
60,30 
72,30 
56,10 
39,70 
33,40 
29,80 
27,80 
28,00 
31,20 
44,50 
43,60 
1951 
41,50 
37,20 
53,10 
55,00 
34,10 
30,80 
27,20 
24,80 
24,20 
26,30 
26,80 
58,30 
1952 
51,20 
55,90 
88,50 
59,10 
45,70 
37,10 
33,00 
30,30 
30,90 
28,50 
47,40 
69,50 
1953 
48,80 
48,30 
57,60 
52,30 
31,70 
27,40 
24,80 
23,70 
25,00 
34,60 
45,50 
69,00 
1954 
61,30 
84,10 
59,20 
59,80 
38,30 
34,80 
31,50 
29,50 
26,30 
25,50 
39,70 
68,90 
1955 
69,80 
69,90 
58,60 
67,70 
37,50 
35,00 
30,60 
28,70 
27,80 
38,00 
49,00 
76,90 
1956 
71,90 
53,50 
79,10 
46,80 
44,40 
32,90 
30,90 
27,40 
26,30 
31,70 
67,00 
92,20 
1957 
109,40 
100,10 
114,40 
98,60 
58,80 
52,30 
45,50 
39,50 
34,90 
37,30 
43,50 
62,50 
1958 
71,70 
99,30 
81,50 
93,70 
58,80 
48,70 
44,90 
38,40 
36,30 
38,50 
38,80 
50,70 
1959 
91,40 
65,00 
63,40 
42,40 
31,80 
28,80 
26,10 
23,30 
23,00 
27,60 
40,00 
42,00 
1960 
72,30 
78,40 
89,20 
66,00 
45,80 
39,60 
34,80 
31,20 
26,70 
28,30 
44,00 
62,60 
1961 
73,20 
83,30 
70,10 
51,50 
50,70 
36,90 
33,30 
31,40 
29,50 
27,00 
24,00 
45,20 
1962 
48,70 
61,20 
64,40 
42,00 
35,80 
29,50 
27,40 
26,70 
29,80 
36,00 
42,80 
69,90 
1963 
70,90 
76,80 
50,80 
40,60 
39,00 
30,80 
28,70 
27,20 
26,70 
25,70 
33,00 
39,90 
1964 
96,00 
98,70 
69,60 
65,20 
48,00 
37,90 
34,80 
31,70 
31,50 
34,40 
49,20 
67,70 
1965 
66,80 
65,40 
68,40 
84,00 
45,90 
37,90 
33,80 
30,60 
30,90 
38,80 
40,80 
50,10 
1966 
70,20 
101,80 
98,20 
75,20 
49,40 
43,20 
38,70 
35,80 
36,40 
37,20 
41,50 
58,50 
1967 
62,50 
69,00 
71,40 
66,50 
41,80 
35,80 
32,00 
30,90 
31,20 
32,70 
53,40 
63,20 
1968 
59,90 
85,70 
99,70 
69,80 
41,80 
39,50 
35,90 
33,70 
33,30 
33,40 
63,20 
86,20 
1969 
61,00 
70,70 
79,80 
51,10 
47,60 
37,90 
34,40 
32,00 
30,80 
35,00 
51,50 
96,90 
1970 
108,20 
85,10 
91,20 
56,20 
45,30 
39,70 
36,30 
33,60 
33,30 
42,30 
53,60 
49,40 
1971 
43,20 
45,80 
53,20 
49,20 
36,90 
33,20 
30,90 
29,30 
29,20 
40,40 
72,00 
81,80 
1972 
49,90 
54,70 
67,40 
58,60 
40,30 
35,60 
33,20 
30,50 
29,60 
38,60 
47,00 
92,90 
1973 
76,10 
64,50 
67,40 
62,80 
41,00 
36,00 
33,90 
31,00 
29,10 
63,80 
72,70 
95,70 
1974 
66,70 
64,50 
105,30 
91,30 
60,30 
46,10 
41,20 
38,00 
34,70 
42,70 
45,70 
56,80 
1975 
58,50 
55,90 
47,10 
51,20 
42,10 
38,70 
34,20 
29,90 
28,80 
41,90 
50,10 
49,20 
1976 
42,20 
49,10 
45,60 
32,80 
33,80 
32,20 
31,70 
30,30 
34,80 
34,90 
44,70 
52,60 
1977 
80,50 
45,10 
27,20 
39,10 
36,40 
31,60 
31,20 
29,10 
33,20 
38,70 
33,60 
66,70 
1978 
101,10 
47,20 
119,40 
69,50 
51,60 
40,60 
39,30 
35,00 
32,80 
42,40 
51,60 
71,10 
1979 
135,70 
119,00 
87,00 
68,90 
50,20 
43,80 
40,30 
37,60 
41,20 
40,90 
65,60 
54,10 
1980 
109,10 
182,90 
66,50 
74,70 
51,50 
44,60 
43,60 
38,30 
37,40 
39,80 
56,20 
97,50 
1981 
93,10 
66,10 
73,80 
81,60 
50,70 
54,40 
40,20 
39,90 
35,90 
40,50 
70,40 
67,20
Série de vazões médias mensais informada para a PCH ALVORADA                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1940  71,40  105,70  106,40  70,80  54,60  48,10  42,60  38,40  39,40  43,40  60,80  68,60
1941  64,30  70,80  76,20  72,80  42,30  38,30  36,00  30,90  33,10  46,30  52,30  61,30
1942  75,40  103,30  79,50  66,10  47,60  41,80  37,10  33,30  48,50  46,50  63,40  97,30
1943  130,50  111,90  113,60  85,50  63,70  57,70  49,70  46,20  44,00  50,50  71,70  93,90
1944  76,60  83,50  75,10  66,50  43,60  40,40  35,60  32,30  29,50  40,30  47,40  77,20
1945  111,70  114,70  126,30  122,60  93,30  71,10  62,70  56,30  52,80  64,20  76,00  89,60
1946  103,80  87,30  84,30  61,70  50,70  41,10  36,50  33,60  34,50  33,70  49,40  53,00
1947  63,00  71,10  101,60  81,90  55,50  49,80  44,30  44,70  43,40  52,10  68,30  91,00
1948  86,40  75,30  80,30  61,30  42,00  38,60  34,10  30,60  31,80  36,40  53,40  108,10
1949  88,50  105,10  77,90  68,00  50,40  41,80  37,10  33,00  30,90  34,60  46,90  54,40
1950  57,20  60,30  72,30  56,10  39,70  33,40  29,80  27,80  28,00  31,20  44,50  43,60
1951  41,50  37,20  53,10  55,00  34,10  30,80  27,20  24,80  24,20  26,30  26,80  58,30
1952  51,20  55,90  88,50  59,10  45,70  37,10  33,00  30,30  30,90  28,50  47,40  69,50
1953  48,80  48,30  57,60  52,30  31,70  27,40  24,80  23,70  25,00  34,60  45,50  69,00
1954  61,30  84,10  59,20  59,80  38,30  34,80  31,50  29,50  26,30  25,50  39,70  68,90
1955  69,80  69,90  58,60  67,70  37,50  35,00  30,60  28,70  27,80  38,00  49,00  76,90
1956  71,90  53,50  79,10  46,80  44,40  32,90  30,90  27,40  26,30  31,70  67,00  92,20
1957  109,40  100,10  114,40  98,60  58,80  52,30  45,50  39,50  34,90  37,30  43,50  62,50
1958  71,70  99,30  81,50  93,70  58,80  48,70  44,90  38,40  36,30  38,50  38,80  50,70
1959  91,40  65,00  63,40  42,40  31,80  28,80  26,10  23,30  23,00  27,60  40,00  42,00
1960  72,30  78,40  89,20  66,00  45,80  39,60  34,80  31,20  26,70  28,30  44,00  62,60
1961  73,20  83,30  70,10  51,50  50,70  36,90  33,30  31,40  29,50  27,00  24,00  45,20
1962  48,70  61,20  64,40  42,00  35,80  29,50  27,40  26,70  29,80  36,00  42,80  69,90
1963  70,90  76,80  50,80  40,60  39,00  30,80  28,70  27,20  26,70  25,70  33,00  39,90
1964  96,00  98,70  69,60  65,20  48,00  37,90  34,80  31,70  31,50  34,40  49,20  67,70
1965  66,80  65,40  68,40  84,00  45,90  37,90  33,80  30,60  30,90  38,80  40,80  50,10
1966  70,20  101,80  98,20  75,20  49,40  43,20  38,70  35,80  36,40  37,20  41,50  58,50
1967  62,50  69,00  71,40  66,50  41,80  35,80  32,00  30,90  31,20  32,70  53,40  63,20
1968  59,90  85,70  99,70  69,80  41,80  39,50  35,90  33,70  33,30  33,40  63,20  86,20
1969  61,00  70,70  79,80  51,10  47,60  37,90  34,40  32,00  30,80  35,00  51,50  96,90
1970  108,20  85,10  91,20  56,20  45,30  39,70  36,30  33,60  33,30  42,30  53,60  49,40
1971  43,20  45,80  53,20  49,20  36,90  33,20  30,90  29,30  29,20  40,40  72,00  81,80
1972  49,90  54,70  67,40  58,60  40,30  35,60  33,20  30,50  29,60  38,60  47,00  92,90
1973  76,10  64,50  67,40  62,80  41,00  36,00  33,90  31,00  29,10  63,80  72,70  95,70
1974  66,70  64,50  105,30  91,30  60,30  46,10  41,20  38,00  34,70  42,70  45,70  56,80
1975  58,50  55,90  47,10  51,20  42,10  38,70  34,20  29,90  28,80  41,90  50,10  49,20
1976  42,20  49,10  45,60  32,80  33,80  32,20  31,70  30,30  34,80  34,90  44,70  52,60
1977  80,50  45,10  27,20  39,10  36,40  31,60  31,20  29,10  33,20  38,70  33,60  66,70
1978  101,10  47,20  119,40  69,50  51,60  40,60  39,30  35,00  32,80  42,40  51,60  71,10
1979  135,70  119,00  87,00  68,90  50,20  43,80  40,30  37,60  41,20  40,90  65,60  54,10
1980  109,10  182,90  66,50  74,70  51,50  44,60  43,60  38,30  37,40  39,80  56,20  97,50
1981  93,10  66,10  73,80  81,60  50,70  54,40  40,20  39,90  35,90  40,50  70,40  67,20

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 889/2016–SCG/ANEEL, de 12/12/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH ALVORADA 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1982 
143,60 
114,40 
78,30 
73,80 
55,30 
10,60 
42,50 
69,70 
48,80 
42,40 
44,60 
58,50 
1983 
66,50 
91,60 
102,30 
145,50 
120,90 
85,00 
27,80 
39,40 
39,00 
40,40 
96,20 
104,20 
1984 
76,10 
64,20 
62,20 
80,80 
46,20 
40,90 
39,50 
38,70 
39,30 
44,40 
52,20 
53,70 
1985 
97,40 
59,50 
56,80 
42,20 
41,50 
40,70 
39,70 
39,50 
43,20 
55,40 
40,00 
112,10 
1986 
107,70 
63,40 
49,40 
45,30 
41,50 
39,30 
38,20 
37,50 
34,90 
41,20 
39,30 
55,40 
1987 
56,80 
48,10 
52,40 
63,50 
43,80 
35,90 
33,60 
32,60 
32,50 
36,50 
55,00 
137,60 
1988 
79,50 
67,60 
144,50 
64,10 
47,90 
43,90 
41,50 
38,50 
35,30 
50,90 
53,60 
89,90 
1989 
75,50 
71,00 
65,20 
42,10 
40,30 
39,10 
38,20 
36,50 
35,50 
42,50 
54,70 
243,80 
1990 
54,10 
59,50 
60,70 
46,80 
46,10 
39,90 
37,30 
36,80 
35,00 
33,50 
47,60 
49,40 
1991 
73,20 
71,50 
86,30 
81,70 
54,30 
40,60 
39,30 
35,50 
32,70 
36,00 
45,20 
64,00 
1992 
91,60 
235,00 
41,30 
38,50 
38,80 
36,00 
34,70 
33,20 
36,20 
55,10 
69,30 
91,90 
1993 
68,30 
85,50 
49,90 
53,30 
44,10 
41,30 
37,80 
37,00 
41,60 
45,90 
42,70 
53,40 
1994 
106,20 
71,70 
169,10 
83,10 
49,40 
44,70 
43,00 
37,00 
32,90 
37,80 
60,40 
69,40 
1995 
49,10 
84,20 
64,50 
80,40 
53,60 
39,80 
36,30 
32,70 
31,50 
37,60 
47,70 
46,00 
1996 
37,40 
35,30 
47,60 
41,10 
33,00 
30,80 
29,70 
28,90 
28,20 
38,60 
57,90 
50,70 
1997 
63,40 
47,90 
88,50 
58,70 
46,40 
38,90 
33,30 
30,60 
32,60 
40,00 
43,10 
69,20 
1998 
64,10 
77,10 
51,50 
36,70 
34,30 
31,00 
29,80 
28,30 
27,20 
30,40 
58,10 
74,30 
1999 
54,90 
46,90 
78,60 
38,60 
34,40 
29,70 
29,30 
27,90 
28,40 
36,40 
54,80 
131,70 
2000 
165,20 
95,90 
88,70 
50,20 
47,60 
37,00 
34,40 
33,80 
32,60 
29,70 
59,50 
120,90 
2001 
49,40 
44,40 
88,90 
44,70 
37,70 
34,80 
32,70 
30,80 
30,10 
40,70 
58,90 
59,40 
2002 
113,10 
84,40 
59,00 
45,50 
37,00 
35,40 
32,40 
29,10 
29,90 
28,80 
43,00 
46,60 
2003 
63,10 
55,70 
68,80 
75,80 
40,50 
36,00 
33,10 
30,50 
28,30 
28,00 
46,10 
44,90 
2004 
111,10 
173,00 
132,70 
87,10 
52,20 
45,10 
41,20 
38,10 
34,10 
36,00 
39,00 
49,50 
2005 
58,40 
61,50 
89,30 
52,60 
42,80 
37,20 
35,90 
33,70 
33,20 
38,70 
51,50 
72,30
Série de vazões médias mensais informada para a PCH ALVORADA                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1982  143,60  114,40  78,30  73,80  55,30  10,60  42,50  69,70  48,80  42,40  44,60  58,50
1983  66,50  91,60  102,30  145,50  120,90  85,00  27,80  39,40  39,00  40,40  96,20  104,20
1984  76,10  64,20  62,20  80,80  46,20  40,90  39,50  38,70  39,30  44,40  52,20  53,70
1985  97,40  59,50  56,80  42,20  41,50  40,70  39,70  39,50  43,20  55,40  40,00  112,10
1986  107,70  63,40  49,40  45,30  41,50  39,30  38,20  37,50  34,90  41,20  39,30  55,40
1987  56,80  48,10  52,40  63,50  43,80  35,90  33,60  32,60  32,50  36,50  55,00  137,60
1988  79,50  67,60  144,50  64,10  47,90  43,90  41,50  38,50  35,30  50,90  53,60  89,90
1989  75,50  71,00  65,20  42,10  40,30  39,10  38,20  36,50  35,50  42,50  54,70  243,80
1990  54,10  59,50  60,70  46,80  46,10  39,90  37,30  36,80  35,00  33,50  47,60  49,40
1991  73,20  71,50  86,30  81,70  54,30  40,60  39,30  35,50  32,70  36,00  45,20  64,00
1992  91,60  235,00  41,30  38,50  38,80  36,00  34,70  33,20  36,20  55,10  69,30  91,90
1993  68,30  85,50  49,90  53,30  44,10  41,30  37,80  37,00  41,60  45,90  42,70  53,40
1994  106,20  71,70  169,10  83,10  49,40  44,70  43,00  37,00  32,90  37,80  60,40  69,40
1995  49,10  84,20  64,50  80,40  53,60  39,80  36,30  32,70  31,50  37,60  47,70  46,00
1996  37,40  35,30  47,60  41,10  33,00  30,80  29,70  28,90  28,20  38,60  57,90  50,70
1997  63,40  47,90  88,50  58,70  46,40  38,90  33,30  30,60  32,60  40,00  43,10  69,20
1998  64,10  77,10  51,50  36,70  34,30  31,00  29,80  28,30  27,20  30,40  58,10  74,30
1999  54,90  46,90  78,60  38,60  34,40  29,70  29,30  27,90  28,40  36,40  54,80  131,70
2000  165,20  95,90  88,70  50,20  47,60  37,00  34,40  33,80  32,60  29,70  59,50  120,90
2001  49,40  44,40  88,90  44,70  37,70  34,80  32,70  30,80  30,10  40,70  58,90  59,40
2002  113,10  84,40  59,00  45,50  37,00  35,40  32,40  29,10  29,90  28,80  43,00  46,60
2003  63,10  55,70  68,80  75,80  40,50  36,00  33,10  30,50  28,30  28,00  46,10  44,90
2004  111,10  173,00  132,70  87,10  52,20  45,10  41,20  38,10  34,10  36,00  39,00  49,50
2005  58,40  61,50  89,30  52,60  42,80  37,20  35,90  33,70  33,20  38,70  51,50  72,30