* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
\SCG\NT\144\ndsp2022198 
48524.000700/2021-00 
NOTA TÉCNICA Nº 54/2022-SCG/ANEEL 
Em 25 de janeiro de 2022. 
 
 
Processo: 48500.006884/2019-10. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena 
Central Hidrelétrica Painel, com 11.000 kW de Potência 
Instalada, com Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização – DRI-PCH conferido à Eletro Energias 
Renováveis Ltda. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica 
– PCH Painel, com 11.000 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos 
de Geração (CEG) PCH.PH.SC.031064-6.01, com Registro de Intenção à Outorga de Autorização – DRI-PCH 
conferido à Eletro Energias Renováveis Ltda., por meio do Despacho nº 1.190, de 28 de abril de 2020, 
localizada no rio Lava Tudo, sub-bacia 70, na bacia hidrográfica do Rio Uruguai, cuja casa de força localiza-
se no município de Painel, estado de Santa Catarina. 
 
II – DOS FATOS 
2. 
O Despacho nº 1.072, de 17 de dezembro de 2004, aprova os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio Lava Tudo, no qual foram identificados 6 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os 
quais a PCH Painel. 
 
3. 
O Despacho nº 1.190, de 28 de abril de 2020, confere o DRI-PCH à Msul, com o objetivo de 
desenvolver o projeto básico da PCH Painel. 
 
4. 
O Despacho 3.828, de 30 de novembro de 2021, transferi a titularidade do DRI da PCH 
Painel da empresa Msul Energias Renováveis Ltda. para a empresa Eletro Energias Renováveis Ltda., (EER 
ou Interessada). 
 
5. 
Em 27 de outubro de 2021, a Interessada protocolou1 o Sumário Executivo e o Projeto 
Básico referente ao empreendimento. 
 
1 Documentos SicNet nº 48513.029816/2021-00, 48513.029817/2021-00, 48513.029819/2021-00, 48513.029821/2021-00, 
48513.029824/2021-00, 48513.029826/2021-00 e 48513.029827/2021-00.

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 54/2022-SCG/ANEEL, de 25/01/2022. 
 
 
 
III – DA ANÁLISE 
6. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020: 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais 
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
7. 
A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico. 
 
 
Figura 1: Arranjo geral da PCH Painel

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 54/2022-SCG/ANEEL, de 25/01/2022. 
 
 
 
8. 
O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa 
de Força e do Reservatório da PCH Painel: 
 
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF2 
Barramento 
28°6'54,74" S 
50°5'36,99" W 
Painel/SC e São Joaquim/SC 
Casa de Força 
28°6'51,42" S 
50°5'36,22" W 
Painel/SC 
Limite máximo do Reservatório 
28°5'45,63" S 
50°3'47,64" W 
Painel/SC e São Joaquim/SC 
 
9. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
10. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 1.072, de 17 de dezembro de 2004. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Painel 
PCH Painel 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
28°6'46" S 
50°4'54" W 
28°6'54,74" S 
50°5'36,99" W 
NA Montante (m) 
971,00 
971,00 
NA Jusante (m) 
940,50 
940,50 
Queda Bruta (m) 
30,50 
30,50 
Área do Reservatório (km²) 
1,01 
1,71 
Potência (kW) 
8.600 
11.000 
Energia Média (kWméd) 
5.340,00 
5.866,91 
Vazão QMLT3 (m³/s) 
30,30 
33,97 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Lava Tudo 
ESTADO: 
SC 
SUB-BACIA: 
70 
DESPACHO: 
1.072 
DATA: 
17/12/2004 
 
2 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento. 
3 Vazão Média de Longo Termo.
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF2
Barramento  28°6'54,74" S
50°5'36,99" W  Painel/SC e São Joaquim/SC
Casa de Força  28°6'51,42" S
50°5'36,22" W  Painel/SC
Limite máximo do Reservatório  28°5'45,63" S
50°3'47,64" W  Painel/SC e São Joaquim/SC
Estudos de Inventário
28°6'46" S
50°4'54" W
971,00
940,50
30,50
1,01
8.600
5.340,00
30,30
NOME DO RIO:  Lava Tudo  ESTADO:  SC  SUB-BACIA:  70
DESPACHO:  1.072  DATA:  17/12/2004    

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 54/2022-SCG/ANEEL, de 25/01/2022. 
 
 
AUTOR: 
Energia, Transporte e Saneamento S/C Ltda. 
POTÊNCIA: 
62.000,00 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
6 (seis) 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH São Joaquim 
28°5'46,38" S 
50°3'44,22" W 
987,80 
971,00 
6.400 
DSP DRS nº 
2.905, de 
17/09/2021 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório4 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Malacara 
28°6'2,19" S 
50°1'17,39" W 
940,50 
910,00 
10.500 
DSP DRS nº 
20, de 
09/01/2017 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
11. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Msul Energias Renováveis Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Marcio José dos Santos da Silva 
8011437-4 
CREA 144592-4-SC 
Responsável Geral do Projeto 
Vagner Luiz dos Santos 
7921812-6 
CREA 059697-6-SC 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Evelyn Kleuser 
7946341-0 
CREA 102999-5-SC 
Estudos geotécnicos 
Marcio José dos Santos da Silva 
8011437-4 
CREA 144592-4-SC 
Estudos hidrológicos 
Marcio José dos Santos da Silva 
8011437-4 
CREA 144592-4-SC 
Estudos energéticos 
Marcio José dos Santos da Silva 
8011437-4 
CREA 144592-4-SC 
Estruturas extravasoras 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão remanescente 
 -  
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
 
4 Nota Técnica nº 630/2017-SCG/ANEEL, de 17/09/2017.
AUTOR:  Energia, Transporte e Saneamento S/C Ltda.          
POTÊNCIA:  62.000,00  EIXOS
IDENTIFICADOS:    6 (seis)    
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise            
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)    Potência
(kW)  Condição
PCH São Joaquim  28°5'46,38" S
50°3'44,22" W  987,80  971,00    6.400  DSP DRS nº
2.905, de
17/09/2021
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório4  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)    Potência
(kW)  Condição
PCH Malacara  28°6'2,19" S
50°1'17,39" W  940,50  910,00    10.500  DSP DRS nº
20, de
09/01/2017
Empresa Projetista:  Msul Energias Renováveis Ltda.    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Marcio José dos Santos da Silva  8011437-4  CREA 144592-4-SC  Responsável Geral do Projeto
Vagner Luiz dos Santos  7921812-6  CREA 059697-6-SC  Estudos cartográficos e
topográficos
Evelyn Kleuser  7946341-0  CREA 102999-5-SC  Estudos geotécnicos
Marcio José dos Santos da Silva  8011437-4  CREA 144592-4-SC  Estudos hidrológicos
Marcio José dos Santos da Silva  8011437-4  CREA 144592-4-SC  Estudos energéticos
Marcio José dos Santos da Silva  8011437-4  CREA 144592-4-SC  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  -
Número  -
Órgão emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão remanescente  -

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 54/2022-SCG/ANEEL, de 25/01/2022. 
 
 
Tipo de Licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão Emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
12. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico. 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é a mesma que é apresentada no inventário, 
sem alteração dos níveis operacionais. As diferenças apresentadas a maior 
(área do reservatório, potência instalada, energia média e vazão QMLT) são 
inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações 
locacionais identificadas na etapa de projeto básico. 
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Painel 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
1.186,12 
NOME DO RIO DA USINA: 
Lava Tudo 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
70300000 
Fazenda Mineira 
Lava Tudo 
1.157,70 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
70200000 
Invernada Velha 
Pelotas 
2.823,79 
70350000 
Passo da Cadeia 
Lava Tudo 
2.322,72 
70500000 
Coxilha Rica 
Pelotinhas 
552,29 
70700000 
Passo Socorro 
Pelotas 
8.435,86 
71300000 
Rio Bonito 
Canoas 
1.994,34 
 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
4.514,25 
TR (anos): 
10.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Perfil tipo "Creager" 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
CCV / CCR 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Marcio José dos Santos da Silva 
Nº DA 
8011437-4
Tipo de Licença  -
Número  -
Órgão Emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão de usos consuntivos  -
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é a mesma que é apresentada no inventário,
sem alteração dos níveis operacionais. As diferenças apresentadas a maior
(área do reservatório, potência instalada, energia média e vazão Q ) são
MLT
inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações
locacionais identificadas na etapa de projeto básico.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  1.186,12  NOME DO RIO DA USINA:    Lava Tudo  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
70300000  Fazenda Mineira    Lava Tudo    1.157,70
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
70200000  Invernada Velha    Pelotas    2.823,79
70350000  Passo da Cadeia    Lava Tudo    2.322,72
70500000  Coxilha Rica    Pelotinhas    552,29
70700000  Passo Socorro    Pelotas    8.435,86
71300000  Rio Bonito    Canoas    1.994,34
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):  4.514,25  TR (anos):  10.000  
TIPO DE VERTEDOURO:  Perfil tipo "Creager"      
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:  CCV / CCR      
NOME DO RESP. TÉCNICO:  Marcio José dos Santos da Silva    Nº DA  8011437-4

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 54/2022-SCG/ANEEL, de 25/01/2022. 
 
 
CREA 144592-4-SC 
ART 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
70300000 
Fazenda Mineira 
Lava Tudo 
1.157,70 
 
13. 
Em relação ao Projeto Básico apresentado pela Interessada seguem algumas considerações 
trazidas na documentação encaminhada. 
 
[...] 
De início, para a elaboração do projeto básico, fora adotado os estudos de viabilidade 
econômica do aproveitamento no local selecionado, viabilidade esta desenvolvida através 
dos estudos de inventário hidrelétrico do rio Lava Tudo. 
Os levantamentos e estudos básicos forneceram todos os subsídios necessários para a 
etapa seguinte de trabalhos, relativa aos estudos de alternativas de arranjo, tipo das 
estruturas do aproveitamento e definição prévia da potência instalada. 
Selecionado o arranjo do aproveitamento foi realizado um pré-dimensionamento das 
estruturas com base nos diversos parâmetros determinados ou estimados, atestado a 
viabilidade econômica do arranjo, passou-se para a fase de projeto das obras civis e dos 
equipamentos eletromecânicos. Nessa fase, foi realizado o dimensionamento final das 
estruturas, o que possibilitou a determinação da queda líquida com maior precisão. 
A partir desse instante, conhecida a série de vazões médias mensais e a queda disponível, 
foi elaborado o estudo energético definitivo através da análise técnica econômica para a 
determinação da potência a ser instalada na PCH. Com base na potência a ser realmente 
instalada, foi realizado o dimensionamento final dos equipamentos eletromecânicos 
principais. Dessa forma, o arranjo final do projeto da PCH foi caracterizado. O arranjo sofreu 
pequenas alterações à medida que houve a definição das máquinas. 
A partir da definição do arranjo final do projeto, foram realizados os estudos de 
planejamento da construção e montagem, os estudos ambientais definitivos, os estudos de 
manutenção e operação. 
[...] 
Observa-se que para o arranjo definido para a PCH Painel nas potências instaladas 
estudadas, em nenhum dos casos a curva anual cruzou o limite < 1. 
Cumpre destacar que existe certo receio de que as vazões médias mensais disponibilizadas 
pela Agência Nacional de Águas – ANA, nesta última atualização, estejam 
superdimensionadas, conforme descrito no item 2.3.3 – Hidrologia deste relatório, uma vez 
que mesmo realizando as consistências necessárias as vazões ainda apresentam uma vazão 
específica superior aos dados disponibilizados pela ANA anteriormente. Tal fato já foi 
comunicado àquela Agência para verificação. 
[...] 
 
14. 
No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais
    CREA 144592-4-SC      ART  
            
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA            
CÓDIGO  NOME    RIO  A.D. (em km²):    
70300000  Fazenda Mineira    Lava Tudo  1.157,70    

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 54/2022-SCG/ANEEL, de 25/01/2022. 
 
 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
15. 
Dadas as constatações feitas pela projetista com relação aos estudos hidrológicos, caso de 
fato sejam confirmadas tais inconsistências, após verificação dos dados por parte da ANA, os estudos 
poderão ser revisados posteriormente e reapresentados como revisão do projeto básico.  
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 11.000 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,53 são diferem dos 
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,62., Esta potência, 
está associada à alterações nos estudos hidrológicos que encontram-se retratados no 
projeto básico.  
 
O fator de capacidade adotado nessa etapa é inferior ao que foi adotado no estudo de 
inventário. Não houve alteração da queda do aproveitamento.  
 
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício 
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 200 kW. 
 
Foi adotado um TEIF de 1,26%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor 
sugerido na Note Técnica nº 063/2012 – SRG-SGH/ANEEL. 
 
O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 3.780,07 kW e 3 geradores de potência 
unitária nominal de 4.074,07 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
16. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo 
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação 
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que 
compatíveis com estes. 
 
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH Painel 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
28°6'54,74" S 
50°5'36,99" W 
Coordenadas da casa de força 
28°6'51,42" S 
50°5'36,22" W 
NA Montante (m) 
971,00 
NA Jusante (m) 
940,50 
Potência Instalada Total (kW) 
11.000 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência instalada por gerador (kVA) 
4.074,07; 4.074,07; 
4.074,07 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90; 0,90
Estudos Energéticos  A potência de 11.000 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,53 são diferem dos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,62., Esta potência,
está associada à alterações nos estudos hidrológicos que encontram-se retratados no
projeto básico.
O fator de capacidade adotado nessa etapa é inferior ao que foi adotado no estudo de
inventário. Não houve alteração da queda do aproveitamento.
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 200 kW.
Foi adotado um TEIF de 1,26%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor
sugerido na Note Técnica nº 063/2012 – SRG-SGH/ANEEL.
O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 3.780,07 kW e 3 geradores de potência
unitária nominal de 4.074,07 kVA, com 0,9 de fator de potência.
PCH Painel  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  28°6'54,74" S
50°5'36,99" W
Coordenadas da casa de força  28°6'51,42" S
50°5'36,22" W
NA Montante (m)  971,00
NA Jusante (m)  940,50
Potência Instalada Total (kW)  11.000
Número de Unidades Geradoras  3
Potência instalada por gerador (kVA)  4.074,07; 4.074,07;
4.074,07
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90; 0,90

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 54/2022-SCG/ANEEL, de 25/01/2022. 
 
 
Potência instalada por turbina (kW) 
3.780,07; 3.780,07; 
3.780,07 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
4,15; 4,15; 4,15 
Rendimento nominal por turbina (%) 
91,0%; 91,0%; 91,0% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,0%; 97,0%; 97,0% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da 
usina (%) 
1,26% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
3,73% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,51 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
30,50 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,78% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
33,00s 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0,00 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
1,00 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
17. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da Resolução Normativa nº 
875/2020, deve ser emitido o DRS-PCH referente à PCH Painel conforme solicitado por Eletro Energias 
Renováveis Ltda., bem como o encaminhamento de documento à Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico Sustentável - SDS/SC, para emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite 
que o Interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos competentes. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
18. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
19. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à PCH Painel sob a titularidade de Eletro Energias Renováveis Ltda.. 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
20. 
Emitir o Despacho. 
 
(Assinado digitalmente) 
DENESMAR GOMES PIMENTA 
Especialista em Regulação 
(Assinado digitalmente) 
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO 
Analista Administrativo 
 
 
De acordo: 
 
 
(Assinado digitalmente)
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  4,15; 4,15; 4,15
Rendimento nominal por turbina (%)  91,0%; 91,0%; 91,0%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,0%; 97,0%; 97,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
usina (%)  1,26%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  3,73%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,51
H : Queda bruta nominal (m)
b  30,50
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  0,78%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  33,00s
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0,00
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  1,00
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

P. 9 da NOTA TÉCNICA Nº 54/2022-SCG/ANEEL, de 25/01/2022. 
 
 
RENATO MARQUES BATISTA 
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Painel 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1943 
1,13 
1,79 
1,75 
1,33 
11,07 
26,28 
37,96 
74,05 
39,85 
7,99 
4,32 
2,67 
1944 
9,25 
2,80 
4,88 
1,72 
1,06 
13,58 
7,67 
2,42 
4,24 
2,46 
6,54 
0,80 
1945 
0,61 
23,05 
2,55 
1,53 
1,00 
2,12 
4,72 
7,33 
17,33 
6,22 
2,12 
2,39 
1946 
28,24 
22,18 
10,83 
4,02 
5,32 
143,48 
44,44 
21,54 
5,33 
6,51 
1,91 
35,67 
1947 
6,14 
18,11 
6,04 
1,53 
20,84 
14,08 
15,73 
12,82 
36,03 
15,15 
6,16 
21,12 
1948 
12,14 
10,91 
9,94 
24,20 
49,22 
5,48 
29,78 
75,32 
7,41 
10,66 
4,34 
9,09 
1949 
8,47 
2,50 
8,15 
8,60 
8,95 
19,44 
9,99 
14,28 
18,68 
24,16 
10,43 
4,84 
1950 
6,92 
12,63 
8,77 
7,24 
15,73 
10,57 
6,59 
69,28 
49,40 
80,82 
23,73 
10,30 
1951 
25,27 
20,55 
13,76 
8,14 
5,33 
5,96 
9,04 
4,68 
8,75 
63,86 
41,75 
12,21 
1952 
14,14 
10,02 
6,24 
6,07 
3,16 
40,80 
26,42 
17,92 
40,28 
47,57 
17,58 
13,90 
1953 
6,57 
12,80 
9,35 
7,65 
8,04 
8,75 
17,06 
17,23 
76,39 
58,97 
28,66 
9,59 
1954 
16,57 
11,36 
17,17 
21,16 
16,79 
55,51 
88,03 
17,17 
152,12 
148,77 
12,42 
14,24 
1955 
10,34 
8,06 
9,34 
15,08 
77,28 
25,28 
114,21 
21,61 
40,88 
18,97 
10,43 
10,15 
1956 
104,98 
32,61 
16,47 
23,39 
19,58 
14,71 
21,40 
27,32 
79,59 
17,56 
8,35 
14,80 
1957 
18,47 
25,91 
23,26 
18,65 
16,24 
18,48 
29,49 
182,54 
154,35 
21,14 
18,62 
8,41 
1958 
17,38 
18,09 
37,80 
17,59 
12,06 
37,13 
12,29 
38,36 
54,04 
36,83 
129,47 
29,81 
1959 
14,76 
45,75 
14,56 
66,41 
21,43 
18,04 
18,10 
38,83 
43,11 
50,79 
10,70 
6,07 
1960 
10,41 
28,41 
12,65 
13,43 
54,87 
15,10 
42,90 
95,78 
84,12 
33,98 
18,33 
10,93 
1961 
5,61 
5,24 
7,49 
44,32 
4,90 
14,47 
47,29 
12,98 
93,86 
87,03 
166,44 
19,94 
1962 
7,28 
5,38 
5,51 
6,56 
11,07 
42,83 
18,64 
20,68 
55,42 
16,15 
5,22 
3,50 
1963 
12,09 
21,18 
21,81 
10,22 
8,05 
3,46 
7,98 
116,45 
90,77 
162,71 
44,46 
10,70 
1964 
4,57 
6,23 
21,11 
16,09 
16,83 
12,67 
11,70 
25,55 
68,09 
26,56 
11,20 
10,93 
1965 
10,76 
3,83 
3,31 
4,21 
36,76 
13,92 
35,38 
144,53 
153,82 
59,18 
46,96 
37,58 
1966 
59,08 
213,56 
46,77 
78,83 
38,73 
91,39 
108,09 
44,33 
81,56 
109,38 
47,48 
81,73 
1967 
41,50 
44,92 
38,19 
35,84 
11,97 
26,76 
37,52 
88,42 
195,23 
40,17 
25,04 
11,76 
1968 
6,74 
2,65 
5,12 
18,90 
14,70 
0,78 
47,93 
5,81 
26,72 
23,31 
30,12 
16,38 
1969 
29,92 
37,19 
27,61 
26,68 
27,58 
61,46 
22,31 
22,57 
62,10 
10,70 
46,50 
8,15 
1970 
13,21 
14,79 
13,92 
7,51 
44,05 
87,93 
54,46 
32,67 
24,29 
30,93 
6,23 
46,19 
1971 
52,04 
38,41 
44,91 
59,22 
50,38 
51,63 
45,89 
58,45 
17,02 
13,12 
4,85 
1,33 
1972 
7,14 
30,56 
24,85 
27,11 
10,12 
33,82 
40,38 
93,36 
77,62 
28,98 
31,90 
18,77 
1973 
44,31 
28,53 
11,65 
12,79 
57,80 
61,21 
51,08 
76,11 
58,69 
24,21 
17,45 
11,72 
1974 
13,53 
19,32 
32,44 
8,41 
15,43 
49,45 
28,95 
20,88 
22,18 
15,00 
26,45 
18,17 
1975 
15,73 
11,73 
6,42 
4,68 
6,44 
16,86 
11,97 
35,11 
85,37 
48,76 
14,81 
46,09 
1976 
38,38 
13,19 
35,57 
8,75 
39,97 
36,12 
61,61 
124,76 
23,06 
13,23 
48,08 
98,89 
1977 
37,84 
47,81 
27,83 
24,45 
17,68 
13,67 
79,98 
158,04 
17,23 
33,85 
21,97 
13,35 
1978 
60,75 
31,97 
19,68 
3,13 
3,43 
4,45 
21,07 
7,81 
46,00 
20,95 
23,43 
15,53 
1979 
8,81 
5,53 
9,28 
13,45 
32,96 
22,39 
53,14 
25,98 
13,30 
105,98 
52,55 
21,37 
1980 
16,58 
18,28 
34,48 
14,52 
24,30 
11,08 
53,48 
156,88 
36,15 
54,26 
21,28 
127,99 
1981 
44,04 
83,00 
12,28 
18,43 
9,99 
13,69 
19,75 
15,32 
34,62 
25,37 
8,13 
15,71 
1982 
9,18 
20,61 
12,05 
4,62 
4,66 
69,68 
37,49 
23,77 
10,48 
86,91 
93,41 
34,77 
1983 
46,70 
59,97 
40,01 
32,12 
72,17 
70,22 
284,41 
124,43 
52,45 
22,49 
44,55 
17,71 
1984 
57,59 
35,25 
22,31 
15,98 
22,33 
64,43 
80,51 
122,36 
65,25 
35,15 
33,13 
14,53 
1985 
5,48 
22,19 
29,16 
30,44 
19,48 
28,42 
17,56 
26,96 
25,29 
28,79 
26,25 
4,44 
1986 
13,94 
9,04 
3,12 
18,48 
27,02 
18,89 
17,89 
18,66 
29,38 
34,25 
72,93 
31,00 
1987 
38,90 
43,10 
7,99 
60,90 
138,50 
41,66 
45,61 
58,26 
34,88 
81,67 
21,16 
13,92
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Painel                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1943  1,13  1,79  1,75  1,33  11,07  26,28  37,96  74,05  39,85  7,99  4,32  2,67
1944  9,25  2,80  4,88  1,72  1,06  13,58  7,67  2,42  4,24  2,46  6,54  0,80
1945  0,61  23,05  2,55  1,53  1,00  2,12  4,72  7,33  17,33  6,22  2,12  2,39
1946  28,24  22,18  10,83  4,02  5,32  143,48  44,44  21,54  5,33  6,51  1,91  35,67
1947  6,14  18,11  6,04  1,53  20,84  14,08  15,73  12,82  36,03  15,15  6,16  21,12
1948  12,14  10,91  9,94  24,20  49,22  5,48  29,78  75,32  7,41  10,66  4,34  9,09
1949  8,47  2,50  8,15  8,60  8,95  19,44  9,99  14,28  18,68  24,16  10,43  4,84
1950  6,92  12,63  8,77  7,24  15,73  10,57  6,59  69,28  49,40  80,82  23,73  10,30
1951  25,27  20,55  13,76  8,14  5,33  5,96  9,04  4,68  8,75  63,86  41,75  12,21
1952  14,14  10,02  6,24  6,07  3,16  40,80  26,42  17,92  40,28  47,57  17,58  13,90
1953  6,57  12,80  9,35  7,65  8,04  8,75  17,06  17,23  76,39  58,97  28,66  9,59
1954  16,57  11,36  17,17  21,16  16,79  55,51  88,03  17,17  152,12  148,77  12,42  14,24
1955  10,34  8,06  9,34  15,08  77,28  25,28  114,21  21,61  40,88  18,97  10,43  10,15
1956  104,98  32,61  16,47  23,39  19,58  14,71  21,40  27,32  79,59  17,56  8,35  14,80
1957  18,47  25,91  23,26  18,65  16,24  18,48  29,49  182,54  154,35  21,14  18,62  8,41
1958  17,38  18,09  37,80  17,59  12,06  37,13  12,29  38,36  54,04  36,83  129,47  29,81
1959  14,76  45,75  14,56  66,41  21,43  18,04  18,10  38,83  43,11  50,79  10,70  6,07
1960  10,41  28,41  12,65  13,43  54,87  15,10  42,90  95,78  84,12  33,98  18,33  10,93
1961  5,61  5,24  7,49  44,32  4,90  14,47  47,29  12,98  93,86  87,03  166,44  19,94
1962  7,28  5,38  5,51  6,56  11,07  42,83  18,64  20,68  55,42  16,15  5,22  3,50
1963  12,09  21,18  21,81  10,22  8,05  3,46  7,98  116,45  90,77  162,71  44,46  10,70
1964  4,57  6,23  21,11  16,09  16,83  12,67  11,70  25,55  68,09  26,56  11,20  10,93
1965  10,76  3,83  3,31  4,21  36,76  13,92  35,38  144,53  153,82  59,18  46,96  37,58
1966  59,08  213,56  46,77  78,83  38,73  91,39  108,09  44,33  81,56  109,38  47,48  81,73
1967  41,50  44,92  38,19  35,84  11,97  26,76  37,52  88,42  195,23  40,17  25,04  11,76
1968  6,74  2,65  5,12  18,90  14,70  0,78  47,93  5,81  26,72  23,31  30,12  16,38
1969  29,92  37,19  27,61  26,68  27,58  61,46  22,31  22,57  62,10  10,70  46,50  8,15
1970  13,21  14,79  13,92  7,51  44,05  87,93  54,46  32,67  24,29  30,93  6,23  46,19
1971  52,04  38,41  44,91  59,22  50,38  51,63  45,89  58,45  17,02  13,12  4,85  1,33
1972  7,14  30,56  24,85  27,11  10,12  33,82  40,38  93,36  77,62  28,98  31,90  18,77
1973  44,31  28,53  11,65  12,79  57,80  61,21  51,08  76,11  58,69  24,21  17,45  11,72
1974  13,53  19,32  32,44  8,41  15,43  49,45  28,95  20,88  22,18  15,00  26,45  18,17
1975  15,73  11,73  6,42  4,68  6,44  16,86  11,97  35,11  85,37  48,76  14,81  46,09
1976  38,38  13,19  35,57  8,75  39,97  36,12  61,61  124,76  23,06  13,23  48,08  98,89
1977  37,84  47,81  27,83  24,45  17,68  13,67  79,98  158,04  17,23  33,85  21,97  13,35
1978  60,75  31,97  19,68  3,13  3,43  4,45  21,07  7,81  46,00  20,95  23,43  15,53
1979  8,81  5,53  9,28  13,45  32,96  22,39  53,14  25,98  13,30  105,98  52,55  21,37
1980  16,58  18,28  34,48  14,52  24,30  11,08  53,48  156,88  36,15  54,26  21,28  127,99
1981  44,04  83,00  12,28  18,43  9,99  13,69  19,75  15,32  34,62  25,37  8,13  15,71
1982  9,18  20,61  12,05  4,62  4,66  69,68  37,49  23,77  10,48  86,91  93,41  34,77
1983  46,70  59,97  40,01  32,12  72,17  70,22  284,41  124,43  52,45  22,49  44,55  17,71
1984  57,59  35,25  22,31  15,98  22,33  64,43  80,51  122,36  65,25  35,15  33,13  14,53
1985  5,48  22,19  29,16  30,44  19,48  28,42  17,56  26,96  25,29  28,79  26,25  4,44
1986  13,94  9,04  3,12  18,48  27,02  18,89  17,89  18,66  29,38  34,25  72,93  31,00
1987  38,90  43,10  7,99  60,90  138,50  41,66  45,61  58,26  34,88  81,67  21,16  13,92

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Painel 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1988 
15,98 
16,24 
15,50 
53,19 
55,29 
39,86 
18,46 
5,05 
52,74 
18,28 
6,66 
9,43 
1989 
52,80 
35,29 
10,38 
22,93 
37,71 
6,63 
25,20 
57,43 
107,45 
30,77 
8,85 
9,28 
1990 
54,50 
53,10 
33,79 
54,56 
80,07 
95,43 
39,96 
22,26 
71,92 
80,18 
48,32 
17,09 
1991 
12,23 
10,33 
5,09 
3,33 
6,25 
23,78 
18,79 
40,29 
8,21 
103,79 
65,25 
56,31 
1992 
22,58 
39,40 
24,64 
16,06 
135,21 
35,53 
52,57 
82,75 
82,54 
12,60 
26,73 
7,56 
1993 
36,88 
40,38 
21,50 
28,24 
35,98 
35,80 
162,48 
20,73 
33,35 
56,04 
10,22 
85,11 
1994 
27,61 
81,86 
39,63 
33,05 
83,34 
124,82 
82,57 
14,30 
9,88 
88,93 
34,40 
20,60 
1995 
83,11 
24,97 
26,10 
4,68 
1,85 
38,03 
41,21 
38,00 
24,17 
37,77 
22,96 
8,26 
1996 
47,25 
31,60 
38,21 
22,88 
4,35 
28,36 
62,16 
49,74 
54,83 
26,76 
16,95 
9,33 
1997 
48,23 
118,52 
21,84 
2,23 
2,39 
10,76 
58,98 
56,89 
36,28 
118,55 
105,46 
33,01 
1998 
25,84 
139,30 
65,98 
70,81 
59,72 
48,53 
59,62 
82,58 
81,73 
26,13 
11,41 
19,98 
1999 
25,06 
25,40 
13,51 
24,02 
14,27 
24,87 
55,57 
12,49 
12,35 
54,42 
32,91 
18,41 
2000 
10,41 
15,68 
22,54 
25,41 
21,29 
20,13 
47,93 
19,99 
101,00 
87,79 
18,26 
20,25 
2001 
67,84 
43,80 
33,05 
41,74 
68,73 
24,82 
71,61 
19,18 
53,70 
97,51 
26,49 
31,33 
2002 
17,13 
9,67 
11,49 
18,98 
19,10 
70,20 
40,30 
48,33 
53,98 
66,09 
54,51 
36,52 
2003 
15,00 
35,13 
27,45 
15,91 
31,47 
23,41 
16,12 
4,87 
6,03 
24,64 
19,46 
69,96 
2004 
39,50 
15,55 
12,30 
24,51 
35,76 
11,94 
50,17 
9,94 
72,00 
32,13 
18,94 
6,48 
2005 
10,75 
10,05 
17,11 
25,35 
70,95 
40,16 
43,05 
45,53 
97,43 
94,66 
23,67 
19,50 
2006 
35,75 
12,11 
4,53 
3,03 
2,00 
6,12 
6,01 
20,31 
17,06 
22,20 
49,54 
23,77 
2007 
10,93 
19,32 
60,58 
14,64 
41,86 
17,18 
68,25 
32,94 
61,57 
28,53 
33,48 
7,69 
2008 
16,01 
11,78 
11,39 
26,76 
39,79 
66,93 
15,45 
23,23 
57,91 
125,53 
60,55 
11,14 
2009 
13,88 
16,32 
38,41 
3,81 
5,13 
6,21 
55,51 
125,73 
182,89 
73,22 
48,92 
24,01 
2010 
62,77 
104,58 
16,22 
78,91 
105,54 
35,83 
45,41 
36,90 
29,43 
19,16 
24,02 
27,91 
2011 
42,23 
75,50 
27,33 
13,60 
16,55 
22,46 
86,10 
171,30 
78,34 
14,54 
8,46 
16,56 
2012 
53,04 
38,84 
10,31 
4,59 
3,32 
33,42 
34,12 
13,42 
14,57 
26,73 
5,84 
10,93 
2013 
11,39 
30,88 
55,24 
13,35 
5,79 
31,64 
24,89 
121,41 
89,33 
29,51 
17,32 
9,38 
2014 
15,23 
13,93 
27,63 
33,74 
62,03 
137,21 
35,82 
16,62 
60,10 
84,48 
20,70 
64,27 
2015 
68,80 
30,67 
16,40 
17,84 
17,45 
31,84 
107,10 
13,30 
93,33 
136,51 
29,52 
20,55 
2016 
23,72 
57,99 
29,38 
33,64 
25,55 
11,30 
34,35 
25,93 
20,69 
65,12 
11,17 
39,96 
2017 
33,10 
16,12 
8,89 
12,64 
61,05 
79,07 
5,86 
18,33 
3,83 
14,02 
10,09 
19,58 
2018 
65,63 
8,08 
12,38 
7,99 
5,39 
18,54 
33,06 
19,70 
64,44 
28,80 
29,11 
29,61 
2019 
23,47 
12,38 
12,12 
21,26 
70,69 
20,45 
44,17 
6,29 
6,69 
20,82 
32,92 
7,97 
2020 
8,84 
6,07 
1,88 
1,47 
1,22 
13,79 
67,51 
49,08 
26,98 
12,09 
4,38 
14,00
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Painel                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1988  15,98  16,24  15,50  53,19  55,29  39,86  18,46  5,05  52,74  18,28  6,66  9,43
1989  52,80  35,29  10,38  22,93  37,71  6,63  25,20  57,43  107,45  30,77  8,85  9,28
1990  54,50  53,10  33,79  54,56  80,07  95,43  39,96  22,26  71,92  80,18  48,32  17,09
1991  12,23  10,33  5,09  3,33  6,25  23,78  18,79  40,29  8,21  103,79  65,25  56,31
1992  22,58  39,40  24,64  16,06  135,21  35,53  52,57  82,75  82,54  12,60  26,73  7,56
1993  36,88  40,38  21,50  28,24  35,98  35,80  162,48  20,73  33,35  56,04  10,22  85,11
1994  27,61  81,86  39,63  33,05  83,34  124,82  82,57  14,30  9,88  88,93  34,40  20,60
1995  83,11  24,97  26,10  4,68  1,85  38,03  41,21  38,00  24,17  37,77  22,96  8,26
1996  47,25  31,60  38,21  22,88  4,35  28,36  62,16  49,74  54,83  26,76  16,95  9,33
1997  48,23  118,52  21,84  2,23  2,39  10,76  58,98  56,89  36,28  118,55  105,46  33,01
1998  25,84  139,30  65,98  70,81  59,72  48,53  59,62  82,58  81,73  26,13  11,41  19,98
1999  25,06  25,40  13,51  24,02  14,27  24,87  55,57  12,49  12,35  54,42  32,91  18,41
2000  10,41  15,68  22,54  25,41  21,29  20,13  47,93  19,99  101,00  87,79  18,26  20,25
2001  67,84  43,80  33,05  41,74  68,73  24,82  71,61  19,18  53,70  97,51  26,49  31,33
2002  17,13  9,67  11,49  18,98  19,10  70,20  40,30  48,33  53,98  66,09  54,51  36,52
2003  15,00  35,13  27,45  15,91  31,47  23,41  16,12  4,87  6,03  24,64  19,46  69,96
2004  39,50  15,55  12,30  24,51  35,76  11,94  50,17  9,94  72,00  32,13  18,94  6,48
2005  10,75  10,05  17,11  25,35  70,95  40,16  43,05  45,53  97,43  94,66  23,67  19,50
2006  35,75  12,11  4,53  3,03  2,00  6,12  6,01  20,31  17,06  22,20  49,54  23,77
2007  10,93  19,32  60,58  14,64  41,86  17,18  68,25  32,94  61,57  28,53  33,48  7,69
2008  16,01  11,78  11,39  26,76  39,79  66,93  15,45  23,23  57,91  125,53  60,55  11,14
2009  13,88  16,32  38,41  3,81  5,13  6,21  55,51  125,73  182,89  73,22  48,92  24,01
2010  62,77  104,58  16,22  78,91  105,54  35,83  45,41  36,90  29,43  19,16  24,02  27,91
2011  42,23  75,50  27,33  13,60  16,55  22,46  86,10  171,30  78,34  14,54  8,46  16,56
2012  53,04  38,84  10,31  4,59  3,32  33,42  34,12  13,42  14,57  26,73  5,84  10,93
2013  11,39  30,88  55,24  13,35  5,79  31,64  24,89  121,41  89,33  29,51  17,32  9,38
2014  15,23  13,93  27,63  33,74  62,03  137,21  35,82  16,62  60,10  84,48  20,70  64,27
2015  68,80  30,67  16,40  17,84  17,45  31,84  107,10  13,30  93,33  136,51  29,52  20,55
2016  23,72  57,99  29,38  33,64  25,55  11,30  34,35  25,93  20,69  65,12  11,17  39,96
2017  33,10  16,12  8,89  12,64  61,05  79,07  5,86  18,33  3,83  14,02  10,09  19,58
2018  65,63  8,08  12,38  7,99  5,39  18,54  33,06  19,70  64,44  28,80  29,11  29,61
2019  23,47  12,38  12,12  21,26  70,69  20,45  44,17  6,29  6,69  20,82  32,92  7,97
2020  8,84  6,07  1,88  1,47  1,22  13,79  67,51  49,08  26,98  12,09  4,38  14,00