* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
\SCG\NT\128\NT_348SS0505 
48524.006559/2022-00 
NOTA TÉCNICA Nº 388/2022-SCG/ANEEL 
Em 11 de maio de 2022. 
 
 
 
 
Processo: 48500.003170/2016-15. 
 
Assunto: Revisão de DRS-PCH referente à Pequena 
Central Hidrelétrica Catanduva, conferido à Catanduva 
Geração de Energia Ltda. 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
 
1. 
Firmar entendimento quanto à revisão do DRS-PCH para a alteração de características 
técnicas da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Catanduva, com 13.000 kW de potência instalada, 
cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.034717-0.01. O 
Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI – PCH) foi conferido à Catanduva Geração de Energia 
Ltda. (Interessada), por meio do Despacho nº 1.852, de 12 de julho de 2016. A usina está localizada no rio 
Iratim, sub-bacia 65, na bacia hidrográfica do rio Paraná, e sua casa de força se localiza no município de 
Coronel Domingos Soares, no estado do Paraná. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
O Despacho nº 671, de 31 de outubro de 2002, aprova os Estudos de Inventário Hidrelétrico 
do rio Iratim, no qual foram identificados 6 (seis) aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH 
Catanduva. 
 
3. 
O Despacho nº 1.852, de 12 de julho de 2016, confere o DRI-PCH à Ritmo Energia S.A. 
(Ritmo) com o objetivo de desenvolver o projeto básico da PCH Catanduva. 
 
4. 
Em 15 de setembro de 2017, por meio do Ofício nº 021/2017, a Ritmo protocolou o sumário 
executivo e o projeto básico referente ao empreendimento.  
 
5. 
Em 7 de dezembro de 2017, por meio do Despacho nº 4.137, foi emitido o DRS-PCH para o 
projeto básico da PCH Catanduva.  
6. 
Em 21 de fevereiro de 2019, por meio do Ofício nº 019/2019, a Ritmo informou que o 
Instituto Ambiental do Paraná (IAP) havia solicitado a alteração do projeto básico visto que o reservatório 
projetado iria interferir no assentamento do INCRA (PA 27 de Outubro).

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 388/2022-SCG/ANEEL, de 11/5/2022. 
 
7. 
Em 9 de julho de 2019, por meio do Ofício nº 061/2019, a Ritmo solicitou a transferência 
de titularidade do DRS-PCH para a Catanduva Geração de Energia Ltda., sendo atendida pelo Despacho nº 
2.020 de 23 de julho de 2019.  
 
8. 
Em 18 de dezembro de 2020, por meio do Despacho nº 3.605, a vigência do DRS-PCH 
referente à PCH Catanduva foi prorrogada por mais 3 anos. 
 
9. 
Em 7 de janeiro de 2022, a Interessada protocolou a revisão do projeto básico e seu 
respectivo sumário executivo referente ao empreendimento.  
 
III – DA ANÁLISE 
10. 
Trata-se de pedido de alteração da potência instalada da PCH Catanduva, solicitada pela 
Interessada em razão de alteração da localização do barramento do empreendimento.  
 
11. 
O IAP solicitou a alteração do projeto executivo visando diminuir a área de alagamento e 
consequentemente a interferência nas áreas de assentamento rural denominada “PA 27 de Outubro”.  
 
12. 
Por esse motivo, a Interessada apresentou um novo projeto básico com as características 
requeridas pelo órgão ambiental.  
 
13. 
A Figura 1 apresenta a nova localização do barramento da PCH Catanduva.  
 
 
    Figura 1: Localização do barramento do projeto antigo e do projeto novo

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 388/2022-SCG/ANEEL, de 11/5/2022. 
 
14. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
conforme §6º do art. 25 da Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020: 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais 
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
15. 
A Figura 2 apresenta o arranjo geral da usina constante da revisão do projeto básico. 
 
 
  Figura 2: Arranjo geral da PCH Catanduva 
 
16. 
O Quadro 1 apresenta dados relativos à localização do barramento, da casa de força e do 
reservatório da PCH Catanduva: 
 
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF1 
Barramento 
26°11’35” S 
51°50’48” W 
Coronel Domingos Soares/PR 
Casa de Força 
26°11’35” S 
51°50’48” W 
Coronel Domingos Soares/PR 
Limite máximo do reservatório 
26°11’58,07” S 
51°48’31,64” W 
Coronel Domingos Soares/PR 
 
1 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento.
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF1
Barramento  26°11’35” S
51°50’48” W  Coronel Domingos Soares/PR
Casa de Força  26°11’35” S
51°50’48” W  Coronel Domingos Soares/PR
Limite máximo do reservatório  26°11’58,07” S
51°48’31,64” W  Coronel Domingos Soares/PR

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 388/2022-SCG/ANEEL, de 11/5/2022. 
 
17. 
A análise da adequação do sumário executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
18. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 671, de 31 de outubro de 2002. 
 
Tabela 1 – Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Catanduva 
PCH Catanduva 
Estudos de inventário 
Despacho nº 
4.137/2017 
Novo sumário executivo 
Localização do Barramento 
26°12’0” S 
51°48’0” W 
26°11’24” S 
51°49’34” W 
26°11’35” S 
51°50’48” W 
NA Montante (m) 
766,00 
766,00 
740,30 
NA Jusante (m) 
709,00 
722,87 
712,79 
Queda Bruta (m) 
57,00 
43,13 
27,51 
Área do Reservatório (km²) 
0,68 
2,72 
1,18 
Potência (Kw) 
17.600 
18.000 
13.000 
Energia Média (kWméd) 
10.560,00 
10.370,00 
7.280,00 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
32,79 
33,39 
37,84 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Iratim 
ESTADO: 
PR 
SUB-BACIA: 
65 
DESPACHO: 
671 
DATA: 
31/10/2002 
AUTOR: 
ANEEL 
POTÊNCIA: 
96,30 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
6 (seis) 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(Kw) 
Condição 
Vista Alegre 
26°13’44,6” S 
51°46’20,52” W 
810,00 
766,00 
12.700 
DRS-PCH 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(Kw) 
Condição 
Engenho Velho 
26°11’35” S 
51°50’58” W 
709,00 
681,00 
10.100 
DRS-PCH 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
19. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
2 Vazão Média de Longo Termo.
Estudos de inventário  Despacho nº
4.137/2017
26°12’0” S
51°48’0” W  26°11’24” S
51°49’34” W
766,00  766,00
709,00  722,87
57,00  43,13
0,68  2,72
17.600  18.000
10.560,00  10.370,00
32,79  33,39
NOME DO RIO:  Iratim  ESTADO:    PR      SUB-BACIA:    65
DESPACHO:  671  DATA:    31/10/2002          
AUTOR:  ANEEL                
POTÊNCIA:  96,30  EIXOS
IDENTIFICADOS:      6 (seis)        
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                  
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)      Potência
(Kw)    Condição  
Vista Alegre  26°13’44,6” S
51°46’20,52” W  810,00  766,00      12.700    DRS-PCH  
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)      Potência
(Kw)    Condição  
Engenho Velho  26°11’35” S
51°50’58” W  709,00  681,00      10.100    DRS-PCH  

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 388/2022-SCG/ANEEL, de 11/5/2022. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: Gap 3D Engenharia 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Caio Vinícius Voigt 
1720204158315 
PR-185976/D 
Responsável Geral do Projeto 
Vagner Luiz dos Santos 
25 2020 7522440-7 
SC-596976 
Estudos cartográficos e topográficos 
Daniel Wojahn 
1720194860772 
RS-144703/D 
Estudos geotécnicos 
Caio Vinícius Voigt 
1720204158935 
PR-185976/D 
Estudos hidrológicos 
Daniel Faller 
1720204158358 
PR-96294/D 
Estudos energéticos 
Caio Vinícius Voigt 
1720204159346 
PR-185976/D 
Estruturas extravasoras 
 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão remanescente 
 -  
 
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Outorga 
Número 
11326/2021 
Órgão Emissor 
Instituto de Água e Terra – IAT 
Data de emissão 
16 de dezembro de 2021 
Validade 
27 de junho de 2024 
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
20. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico. 
 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis 
operacionais 
A queda do Sumário Executivo nessa revisão do projeto básico foi reduzida de 
43,13 metros para 27,51 metros, por solicitação do órgão ambiental. Não há 
interferência com qualquer outro aproveitamento aprovado no estudo de 
inventário.  
 
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Catanduva 
METODOLOGIA ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem da PCH (km²): 
1.184,00 
NOME DO RIO DA USINA: 
Iratim
Empresa Projetista:  Gap 3D Engenharia    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Caio Vinícius Voigt  1720204158315  PR-185976/D  Responsável Geral do Projeto
Vagner Luiz dos Santos  25 2020 7522440-7  SC-596976  Estudos cartográficos e topográficos
Daniel Wojahn  1720194860772  RS-144703/D  Estudos geotécnicos
Caio Vinícius Voigt  1720204158935  PR-185976/D  Estudos hidrológicos
Daniel Faller  1720204158358  PR-96294/D  Estudos energéticos
Caio Vinícius Voigt  1720204159346  PR-185976/D  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  -
Número  -
Órgão emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão remanescente  -
Tipo de Licença  Outorga
Número  11326/2021
Órgão Emissor  Instituto de Água e Terra – IAT
Data de emissão  16 de dezembro de 2021
Validade  27 de junho de 2024
Vazão de usos consuntivos  -
Queda e níveis
operacionais  A queda do Sumário Executivo nessa revisão do projeto básico foi reduzida de
43,13 metros para 27,51 metros, por solicitação do órgão ambiental. Não há
interferência com qualquer outro aproveitamento aprovado no estudo de
inventário.
METODOLOGIA ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.    
      
Área de Drenagem da PCH (km²):  1.184,00  NOME DO RIO DA USINA:  Iratim
      

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 388/2022-SCG/ANEEL, de 11/5/2022. 
 
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
65775900 
Solais Novo 
Iratim 
1.610,00 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
65776000 
Solais 
Iratim 
1.680,00 
65925000 
Salto Claudelino 
Chopim 
1.660,00 
 
 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
2.549,00 
TR (anos): 
10.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
CCR 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Caio Vinícius Voigt 
PR-185976/D 
Nº DA ART 3 
1720204159346 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
65775900 
Solais Novo 
Iratim 
1.610,00 
 
21. 
 No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 13.000 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,55 são compatíveis com a 
necessidade da alteração do barramento do empreendimento que foi deslocado cerca 
de 2.500 metros para jusante.  
 
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 6.701,03 kW e 2 geradores de potência 
unitária nominal de 7.222,22 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
22. 
Os parâmetros apresentados no sumário executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo 
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação 
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que 
compatíveis com estes. 
 
 
 
 
 
3 Documento nº 48513.011650/2022-41-1 (ANEXO: 001)
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA      
CÓDIGO  NOME  RIO  A.D. (km²):
65775900  Solais Novo  Iratim  1.610,00
      
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS      
CÓDIGO  NOME  RIO  A.D. (km²):
65776000  Solais  Iratim  1.680,00
65925000  Salto Claudelino  Chopim  1.660,00
      
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    2.549,00    TR (anos):    10.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira Livre          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    CCR          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Caio Vinícius Voigt
PR-185976/D        Nº DA ART3  1720204159346
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
65775900  Solais Novo    Iratim    1.610,00    
Estudos Energéticos  A potência de 13.000 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,55 são compatíveis com a
necessidade da alteração do barramento do empreendimento que foi deslocado cerca
de 2.500 metros para jusante.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 6.701,03 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 7.222,22 kVA, com 0,9 de fator de potência.

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 388/2022-SCG/ANEEL, de 11/5/2022. 
 
      Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH Catanduva 
Despacho nº 4.137/2017 
Novo sumário 
executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
26°11'24,74" S 
51°49'34,27" W 
26°11'35" S 
51°50'48" W 
Coordenadas da casa de força 
26°11'25,13" S 
51°49'29,16" W 
26°11'35" S 
51°50'48" W 
NA Montante (m) 
766,00 
740,30 
NA Jusante (m) 
722,87 
712,79 
Potência Instalada Total (kW) 
18.000 
13.000 
Número de Unidades Geradoras 
3 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
6.666,70; 6.666,70; 6.666,60 
7.222,22; 7.222,22 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90; 0,90 
0,90; 0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
6.185,60; 6.185,60; 6.185,60 
6.701,03; 6.701,03 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
8,10; 8,10; 8,10 
8,26; 8,26 
Rendimento nominal por turbina (%) 
92,5%; 92,5%; 92,5% 
93,0%; 93,0% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,0%; 97,0%; 97,0% 
97,0%; 97,0% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da 
usina (%) 
1,26% 
1,00% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
1,00% 
2,00% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,798 
0,7 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
43,13 
27,51 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,42% 
1,00% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
54 
50 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0,00 
0,00 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,00 
0,00 
Série de Vazões Médias Mensais 
- 
Conforme Anexo 
 
23. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido 
o DRS-PCH referente à PCH Catanduva conforme solicitado pela Catanduva Geração de Energia Ltda. O 
DRS-PCH também permite que o Interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos 
competentes. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
24. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
25. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão de Despacho, alterando as características técnicas referente à PCH Catanduva com 13.000 kW de 
potência instalada, de titularidade da Catanduva Geração de Energia Ltda.
PCH Catanduva  Despacho nº 4.137/2017  Novo sumário
executivo
Coordenadas do eixo do barramento  26°11'24,74" S
51°49'34,27" W  26°11'35" S
51°50'48" W
Coordenadas da casa de força  26°11'25,13" S
51°49'29,16" W  26°11'35" S
51°50'48" W
NA Montante (m)  766,00  740,30
NA Jusante (m)  722,87  712,79
Potência Instalada Total (kW)  18.000  13.000
Número de Unidades Geradoras  3  2
Potência instalada por gerador (kVA)  6.666,70; 6.666,70; 6.666,60  7.222,22; 7.222,22
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90; 0,90  0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW)  6.185,60; 6.185,60; 6.185,60  6.701,03; 6.701,03
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  8,10; 8,10; 8,10  8,26; 8,26
Rendimento nominal por turbina (%)  92,5%; 92,5%; 92,5%  93,0%; 93,0%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,0%; 97,0%; 97,0%  97,0%; 97,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
usina (%)  1,26%  1,00%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  1,00%  2,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,798  0,7
H : Queda bruta nominal (m)
b  43,13  27,51
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  0,42%  1,00%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  54  50
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0,00  0,00
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,00  0,00
Série de Vazões Médias Mensais  -  Conforme Anexo

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 388/2022-SCG/ANEEL, de 11/5/2022. 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
26. 
Emitir o Despacho. 
 
 
(Assinado digitalmente) 
SIDNEY SIMÕES E SILVA FILHO 
Especialista em Regulação 
(Assinado digitalmente) 
HENRIQUE PAIVA DE PAULA 
Especialista em Regulação 
 
De acordo: 
 
 
(Assinado digitalmente) 
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Catanduva 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1965 
 
 
 
10,28 
42,24 
31,04 
64,51 
46,81 
50,14 
91,50 
51,26 
70,91 
1966 
34,70 
93,46 
31,01 
14,76 
11,16 
32,76 
35,18 
25,30 
60,98 
66,78 
36,23 
33,97 
1967 
27,02 
33,42 
52,82 
19,55 
12,94 
18,53 
19,69 
35,33 
37,11 
22,35 
25,50 
22,77 
1968 
11,43 
8,78 
6,96 
8,55 
9,42 
11,15 
17,66 
10,18 
9,94 
16,80 
29,48 
33,17 
1969 
63,44 
28,11 
33,82 
64,12 
32,47 
71,53 
48,40 
26,75 
36,22 
53,20 
38,86 
14,38 
1970 
17,67 
13,38 
11,76 
10,70 
20,17 
70,23 
56,00 
20,33 
26,75 
46,51 
16,56 
59,76 
1971 
97,95 
38,88 
18,76 
43,47 
53,46 
65,84 
62,77 
22,58 
15,36 
36,29 
12,93 
6,60 
1972 
10,32 
19,25 
21,80 
25,03 
9,14 
47,42 
39,19 
95,80 
122,20 
50,21 
19,56 
29,11 
1973 
45,28 
51,40 
33,45 
24,74 
57,98 
51,63 
46,76 
62,40 
65,27 
51,82 
42,93 
18,07 
1974 
35,72 
28,88 
20,88 
12,28 
9,63 
30,22 
28,32 
17,54 
32,52 
14,60 
17,65 
18,07 
1975 
41,42 
37,53 
26,69 
13,91 
8,25 
16,61 
20,03 
32,83 
67,37 
58,63 
38,84 
48,53 
1976 
33,04 
23,21 
15,99 
17,15 
18,29 
44,68 
22,83 
43,51 
26,28 
24,67 
38,83 
19,42 
1977 
20,58 
15,24 
28,22 
20,38 
10,08 
21,61 
16,45 
27,05 
21,88 
35,33 
35,25 
29,08 
1978 
11,04 
5,18 
7,85 
1,99 
1,79 
3,01 
24,12 
13,87 
20,50 
11,14 
29,44 
21,37 
1979 
9,48 
6,98 
15,15 
21,76 
86,85 
21,26 
22,45 
31,23 
32,34 
92,74 
61,44 
33,07 
1980 
26,95 
21,92 
51,80 
15,07 
28,08 
16,08 
32,78 
34,63 
39,29 
23,29 
29,96 
46,58 
1981 
37,05 
40,38 
19,97 
32,28 
23,41 
22,17 
12,05 
11,39 
11,21 
23,67 
37,81 
53,20 
1982 
15,13 
28,43 
12,35 
5,52 
9,20 
50,81 
112,16 
30,87 
15,00 
52,08 
103,75 
41,97 
1983 
31,41 
35,52 
72,97 
43,75 
115,63 
76,20 
219,10 
43,48 
56,78 
47,35 
65,27 
21,18 
1984 
16,53 
24,29 
26,67 
37,12 
35,42 
72,78 
32,09 
86,31 
38,24 
30,40 
58,04 
32,33 
1985 
18,14 
24,74 
26,02 
54,82 
25,23 
18,29 
19,86 
14,36 
13,60 
16,55 
29,60 
11,84 
1986 
13,34 
31,48 
24,84 
29,53 
40,52 
42,35 
19,14 
23,12 
38,82 
35,60 
38,71 
24,97 
1987 
21,46 
41,41 
14,46 
20,18 
130,58 
53,95 
32,54 
23,41 
16,25 
30,29 
25,13 
13,21 
1988 
13,82 
16,48 
17,10 
15,50 
115,01 
60,87 
24,52 
10,93 
7,37 
21,76 
13,53 
19,14 
1989 
56,42 
69,41 
31,23 
33,45 
59,68 
16,51 
29,42 
39,71 
142,24 
47,82 
26,15 
13,50 
1990 
50,49 
24,38 
17,70 
52,07 
51,59 
132,24 
48,35 
83,72 
71,76 
73,82 
51,96 
37,25 
1991 
17,01 
12,61 
6,33 
13,97 
7,96 
48,03 
27,58 
27,32 
12,30 
30,78 
38,12 
38,49 
1992 
23,50 
22,37 
24,87 
25,95 
164,57 
74,92 
88,16 
46,81 
48,08 
32,78 
37,60 
35,42 
1993 
29,72 
29,54 
24,89 
19,68 
66,50 
51,60 
42,61 
28,19 
57,32 
84,89 
25,84 
30,37 
1994 
13,74 
44,91 
20,54 
15,96 
43,58 
68,93 
81,83 
22,84 
18,48 
28,43 
51,98 
34,93 
1995 
105,75 
35,99 
21,25 
23,86 
10,91 
17,02 
32,38 
12,38 
31,89 
46,01 
16,53 
15,07 
1996 
48,75 
66,22 
61,06 
36,03 
11,53 
42,05 
66,47 
26,54 
48,12 
106,52 
37,35 
35,01 
1997 
30,10 
102,93 
27,94 
10,41 
22,39 
76,09 
48,93 
86,61 
33,90 
127,68 
108,16 
36,67 
1998 
48,29 
82,95 
56,22 
208,51 
61,25 
36,33 
44,93 
146,26 
80,88 
121,25 
26,96 
21,85 
1999 
29,26 
30,78 
17,93 
25,36 
11,89 
36,01 
55,28 
13,92 
13,03 
59,83 
18,40 
18,42 
2000 
19,25 
19,08 
21,73 
17,83 
26,46 
23,17 
55,93 
23,67 
114,35 
93,67 
23,89 
17,44 
2001 
42,59 
82,88 
32,10 
29,04 
32,26 
40,78 
55,35 
28,46 
51,44 
99,98 
22,17 
20,97 
2002 
20,90 
14,53 
24,06 
21,99 
52,13 
17,25 
12,89 
35,33 
50,96 
64,25 
64,53 
66,17 
2003 
35,63 
79,08 
29,52 
15,25 
10,35 
37,92 
23,62 
11,69 
10,54 
21,09 
45,56 
75,99 
2004 
35,69 
16,32 
6,46 
6,84 
37,82 
27,99 
38,75 
16,94 
18,18 
75,12 
74,28 
21,36 
2005 
23,03 
9,61 
6,51 
16,12 
54,48 
76,12 
38,21 
22,25 
105,87 
139,34 
39,89 
14,77 
2006 
14,83 
21,72 
22,49 
15,88 
6,53 
3,53 
3,81 
10,60 
23,73 
19,70 
18,12 
31,75 
2007 
25,38 
22,19 
30,84 
121,24 
123,50 
27,36 
23,98 
14,48 
10,19 
25,94 
54,73 
40,12 
2008 
29,43 
13,98 
15,52 
40,07 
37,55 
42,17 
24,01 
30,67 
32,58 
71,10 
76,66 
16,48 
2009 
16,83 
17,92 
13,37 
7,28 
16,67 
26,97 
39,30 
57,42 
80,73 
97,40 
45,24 
39,28
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Catanduva                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1965        10,28  42,24  31,04  64,51  46,81  50,14  91,50  51,26  70,91
1966  34,70  93,46  31,01  14,76  11,16  32,76  35,18  25,30  60,98  66,78  36,23  33,97
1967  27,02  33,42  52,82  19,55  12,94  18,53  19,69  35,33  37,11  22,35  25,50  22,77
1968  11,43  8,78  6,96  8,55  9,42  11,15  17,66  10,18  9,94  16,80  29,48  33,17
1969  63,44  28,11  33,82  64,12  32,47  71,53  48,40  26,75  36,22  53,20  38,86  14,38
1970  17,67  13,38  11,76  10,70  20,17  70,23  56,00  20,33  26,75  46,51  16,56  59,76
1971  97,95  38,88  18,76  43,47  53,46  65,84  62,77  22,58  15,36  36,29  12,93  6,60
1972  10,32  19,25  21,80  25,03  9,14  47,42  39,19  95,80  122,20  50,21  19,56  29,11
1973  45,28  51,40  33,45  24,74  57,98  51,63  46,76  62,40  65,27  51,82  42,93  18,07
1974  35,72  28,88  20,88  12,28  9,63  30,22  28,32  17,54  32,52  14,60  17,65  18,07
1975  41,42  37,53  26,69  13,91  8,25  16,61  20,03  32,83  67,37  58,63  38,84  48,53
1976  33,04  23,21  15,99  17,15  18,29  44,68  22,83  43,51  26,28  24,67  38,83  19,42
1977  20,58  15,24  28,22  20,38  10,08  21,61  16,45  27,05  21,88  35,33  35,25  29,08
1978  11,04  5,18  7,85  1,99  1,79  3,01  24,12  13,87  20,50  11,14  29,44  21,37
1979  9,48  6,98  15,15  21,76  86,85  21,26  22,45  31,23  32,34  92,74  61,44  33,07
1980  26,95  21,92  51,80  15,07  28,08  16,08  32,78  34,63  39,29  23,29  29,96  46,58
1981  37,05  40,38  19,97  32,28  23,41  22,17  12,05  11,39  11,21  23,67  37,81  53,20
1982  15,13  28,43  12,35  5,52  9,20  50,81  112,16  30,87  15,00  52,08  103,75  41,97
1983  31,41  35,52  72,97  43,75  115,63  76,20  219,10  43,48  56,78  47,35  65,27  21,18
1984  16,53  24,29  26,67  37,12  35,42  72,78  32,09  86,31  38,24  30,40  58,04  32,33
1985  18,14  24,74  26,02  54,82  25,23  18,29  19,86  14,36  13,60  16,55  29,60  11,84
1986  13,34  31,48  24,84  29,53  40,52  42,35  19,14  23,12  38,82  35,60  38,71  24,97
1987  21,46  41,41  14,46  20,18  130,58  53,95  32,54  23,41  16,25  30,29  25,13  13,21
1988  13,82  16,48  17,10  15,50  115,01  60,87  24,52  10,93  7,37  21,76  13,53  19,14
1989  56,42  69,41  31,23  33,45  59,68  16,51  29,42  39,71  142,24  47,82  26,15  13,50
1990  50,49  24,38  17,70  52,07  51,59  132,24  48,35  83,72  71,76  73,82  51,96  37,25
1991  17,01  12,61  6,33  13,97  7,96  48,03  27,58  27,32  12,30  30,78  38,12  38,49
1992  23,50  22,37  24,87  25,95  164,57  74,92  88,16  46,81  48,08  32,78  37,60  35,42
1993  29,72  29,54  24,89  19,68  66,50  51,60  42,61  28,19  57,32  84,89  25,84  30,37
1994  13,74  44,91  20,54  15,96  43,58  68,93  81,83  22,84  18,48  28,43  51,98  34,93
1995  105,75  35,99  21,25  23,86  10,91  17,02  32,38  12,38  31,89  46,01  16,53  15,07
1996  48,75  66,22  61,06  36,03  11,53  42,05  66,47  26,54  48,12  106,52  37,35  35,01
1997  30,10  102,93  27,94  10,41  22,39  76,09  48,93  86,61  33,90  127,68  108,16  36,67
1998  48,29  82,95  56,22  208,51  61,25  36,33  44,93  146,26  80,88  121,25  26,96  21,85
1999  29,26  30,78  17,93  25,36  11,89  36,01  55,28  13,92  13,03  59,83  18,40  18,42
2000  19,25  19,08  21,73  17,83  26,46  23,17  55,93  23,67  114,35  93,67  23,89  17,44
2001  42,59  82,88  32,10  29,04  32,26  40,78  55,35  28,46  51,44  99,98  22,17  20,97
2002  20,90  14,53  24,06  21,99  52,13  17,25  12,89  35,33  50,96  64,25  64,53  66,17
2003  35,63  79,08  29,52  15,25  10,35  37,92  23,62  11,69  10,54  21,09  45,56  75,99
2004  35,69  16,32  6,46  6,84  37,82  27,99  38,75  16,94  18,18  75,12  74,28  21,36
2005  23,03  9,61  6,51  16,12  54,48  76,12  38,21  22,25  105,87  139,34  39,89  14,77
2006  14,83  21,72  22,49  15,88  6,53  3,53  3,81  10,60  23,73  19,70  18,12  31,75
2007  25,38  22,19  30,84  121,24  123,50  27,36  23,98  14,48  10,19  25,94  54,73  40,12
2008  29,43  13,98  15,52  40,07  37,55  42,17  24,01  30,67  32,58  71,10  76,66  16,48
2009  16,83  17,92  13,37  7,28  16,67  26,97  39,30  57,42  80,73  97,40  45,24  39,28

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Catanduva 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2010 
41,97 
30,41 
45,05 
101,79 
82,49 
46,45 
34,50 
34,05 
12,94 
18,28 
17,82 
87,40 
2011 
43,58 
58,05 
44,88 
34,90 
15,03 
44,98 
82,88 
83,38 
93,47 
35,75 
29,44 
17,10 
2012 
20,48 
15,27 
15,91 
25,94 
24,86 
37,65 
27,26 
26,27 
12,08 
28,11 
22,65 
15,63 
2013 
36,88 
29,28 
73,99 
32,04 
34,13 
118,60 
52,97 
45,57 
57,90 
50,09 
27,55 
48,16 
2014 
39,15 
17,66 
49,02 
29,70 
53,16 
129,70 
59,42 
22,47 
53,57 
68,80 
33,48 
18,54 
2015 
60,55 
22,73 
17,36 
16,78 
37,33 
60,08 
87,87 
24,77 
33,68 
74,96 
59,37 
82,17 
2016 
38,91 
47,99 
56,95 
28,54 
49,67 
38,37 
31,55 
48,51 
32,19 
40,20 
25,45 
29,91 
2017 
42,71 
27,19 
23,72 
16,20 
48,15 
71,39 
15,18 
16,85 
10,65 
60,32 
68,35 
32,64 
2018 
49,54 
21,51 
26,58 
 
13,75 
19,06 
18,89 
17,34
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Catanduva                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2010  41,97  30,41  45,05  101,79  82,49  46,45  34,50  34,05  12,94  18,28  17,82  87,40
2011  43,58  58,05  44,88  34,90  15,03  44,98  82,88  83,38  93,47  35,75  29,44  17,10
2012  20,48  15,27  15,91  25,94  24,86  37,65  27,26  26,27  12,08  28,11  22,65  15,63
2013  36,88  29,28  73,99  32,04  34,13  118,60  52,97  45,57  57,90  50,09  27,55  48,16
2014  39,15  17,66  49,02  29,70  53,16  129,70  59,42  22,47  53,57  68,80  33,48  18,54
2015  60,55  22,73  17,36  16,78  37,33  60,08  87,87  24,77  33,68  74,96  59,37  82,17
2016  38,91  47,99  56,95  28,54  49,67  38,37  31,55  48,51  32,19  40,20  25,45  29,91
2017  42,71  27,19  23,72  16,20  48,15  71,39  15,18  16,85  10,65  60,32  68,35  32,64
2018  49,54  21,51  26,58    13,75  19,06  18,89  17,34