* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
\SCG\NT\144\ndsp20211384 
48524.004122/2021-00 
NOTA TÉCNICA Nº 281/2021-SCG/ANEEL 
Em 19 de maio de 2021. 
 
 
 
 
 
Processo: 48500.002364/2001-83. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à revisão do 
projeto básico da Pequena Central Hidrelétrica 
Saltinho, com 27.270 kW de Potência Instalada, com 
Registro de da Adequabilidade do Sumário Executivo – 
DRS – PCH conferido à Saltinho Energética S.A. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à revisão do projeto básico da 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Saltinho, com 27.270 kW de potência instalada, cadastrada sob o 
Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.RS.037249-8.01. O Registro de 
Adequabilidade aos Estudos de Inventário e ao uso do potencial hidráulico do Sumário Executivo – DRS – 
PCH foram conferido à Saltinho Energética S.A. (Saltinho ou Interessada) por meio do Despacho nº 3.202, 
de 7 de dezembro de 2016. A usina está localizada no rio Ituim, sub-bacia 86, na bacia hidrográfica do 
Atlântico Sudoeste, e sua casa de força localiza-se no município de Ipê, estado de Rio Grande do Sul. 
 
II – DOS FATOS 
2. 
O Despacho nº 503, de 17 de dezembro de 1996, aprova os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio Ituim, no qual foram identificados 21 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a 
PCH Saltinho. 
 
3. 
O Despacho nº 3.202, de 7 de dezembro de 2016, confere o DRS-PCH à Saltinho. 
 
4. 
Em 19 de novembro de 2020, a Interessada protocolou1 o Sumário Executivo e o Projeto 
Básico Consolidado referente ao empreendimento. 
 
 
 
1 Documento SicNet nº 48513.030926/2020-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 281/2021-SCG/ANEEL, de 19/05/2021. 
 
 
III – DA ANÁLISE 
5. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020: 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais 
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
6. 
A Figura 1 apresenta o reservatório e o local do barramento conforme Despacho nº 
3.202/2016, à esquerda, e o proposto nesta revisão, à direita. 
 
 
Figura 1: Comparação entre o que foi aprovado pelo DSP Nº 3.202/2016 e a revisão proposta da PCH Saltinho 
 
7. 
As Figura 2 e 3 apresentam, respectivamente, o barramento e o arranjo geral propostos 
para a PCH Saltinho.

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 281/2021-SCG/ANEEL, de 19/05/2021. 
 
 
 
Figura 2: Barramento proposto para a PCH Saltinho. 
 
 
Figura 3: Arranjo Geral proposto para a PCH Saltinho. 
 
8. 
O Quadro 1 apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa de Força e do 
Reservatório da PCH Saltinho:

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 281/2021-SCG/ANEEL, de 19/05/2021. 
 
 
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF2 
Barramento 
28°36'42,32" S 
51°20'36,52" W 
Muitos Capões/RS e Ipê/RS 
Casa de Força 
28°37'59,13" S 
51°22'6,59" W 
Ipê/RS 
Limite máximo do Reservatório 
28°36'22,74" S 
51°20'50,69" W 
Muitos Capões/RS e Ipê/RS 
 
9. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
10. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 503, de 17 de dezembro de 1996. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Saltinho 
PCH Saltinho 
Estudos de Inventário 
Despacho nº 3.202/2016 
Sumário Executivo 
Localização do 
Barramento 
28°37'7,56" S 
51°21'15,84" W 
28°37'7,56" S 
51°21'15,84" W 
28°36'42,32" S 
51°20'36,52" W 
Casa de Força Principal 
28°37'56,82" S 
51°22'7,54" W 
28°37'56,80" S 
51°22'7,54" W 
28°37'59,13" S 
51°22'6,59" W 
Casa de Força 
Secundária 
- 
- 
28°36'42,32" S 
51°20'36,52" W 
NA Montante (m) 
538,00 
538,00 
538,00 
NA Jusante (m) 
448,00 
445,00 
445,25 
Queda Bruta (m) 
90,00 
93,00 
92,75/10,16a 
Área do Reservatório 
(km²) 
0,88 
0,88 
0,41 
Potência (kW) 
19.500 
27.000 
27.270 
Energia Média (kWméd) 
10.300,00 
14,729,00 
15.011,12 
Vazão QMLT3 (m³/s) 
29,30 
29,17 
30,93 
a. 
Casa de força secundária 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Ituim 
ESTADO: 
RS 
SUB-BACIA: 
86 
DESPACHO: 
503 
DATA: 
17/12/1996 
 
2 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento. 
3 Vazão Média de Longo Termo.
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF2
Barramento  28°36'42,32" S
51°20'36,52" W  Muitos Capões/RS e Ipê/RS
Casa de Força  28°37'59,13" S
51°22'6,59" W  Ipê/RS
Limite máximo do Reservatório  28°36'22,74" S
51°20'50,69" W  Muitos Capões/RS e Ipê/RS
Estudos de Inventário  Despacho nº 3.202/2016
28°37'7,56" S
51°21'15,84" W  28°37'7,56" S
51°21'15,84" W
28°37'56,82" S
51°22'7,54" W  28°37'56,80" S
51°22'7,54" W
-  -
538,00  538,00
448,00  445,00
90,00  93,00
0,88  0,88
19.500  27.000
10.300,00  14,729,00
29,30  29,17
NOME DO RIO:  Ituim  ESTADO:  RS  SUB-BACIA:  86
DESPACHO:  503  DATA:  17/12/1996    

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 281/2021-SCG/ANEEL, de 19/05/2021. 
 
 
AUTOR: 
Aislam Silveira Zapkalka 
POTÊNCIA: 
89,30 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
21 (vinte e um) 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Potreirinho 
28°36'2,87" S 
51°20'32,65" W 
548,00 
538,00 
2.500 
Disponível 
(inventariado) 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Lixiguana 
28°37'1" S 
51°22'7,93" W 
445,00 
416,00 
9 
DRS ou PB 
Aprovado 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
11. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Estelar Engenharios Associados Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Rodolfo Dornelas 
7569403-9 
39382-6-SC 
Responsável Geral do Projeto 
VAGNER LUIZ DOS SANTOS 
7568494-4 
059697-6-SC 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Erik Wunder 
7569503-8 
074327-0-SC 
Estudos geotécnicos 
Rodrigo Kern 
7569463-2 
079175-9-SC 
Estudos hidrológicos 
Rodolfo Dornelas 
7569403-9 
39382-6-SC 
Estudos energéticos 
Rodolfo Dornelas 
7569403-9 
39382-6-SC 
Estruturas extravasoras 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão remanescente 
 -  
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão Emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -
AUTOR:  Aislam Silveira Zapkalka          
POTÊNCIA:  89,30  EIXOS
IDENTIFICADOS:    21 (vinte e um)    
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise            
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)    Potência
(kW)  Condição
Potreirinho  28°36'2,87" S
51°20'32,65" W  548,00  538,00    2.500  Disponível
(inventariado)
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)    Potência
(kW)  Condição
Lixiguana  28°37'1" S
51°22'7,93" W  445,00  416,00    9  DRS ou PB
Aprovado
Empresa Projetista:  Estelar Engenharios Associados Ltda.    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Rodolfo Dornelas  7569403-9  39382-6-SC  Responsável Geral do Projeto
VAGNER LUIZ DOS SANTOS  7568494-4  059697-6-SC  Estudos cartográficos e
topográficos
Erik Wunder  7569503-8  074327-0-SC  Estudos geotécnicos
Rodrigo Kern  7569463-2  079175-9-SC  Estudos hidrológicos
Rodolfo Dornelas  7569403-9  39382-6-SC  Estudos energéticos
Rodolfo Dornelas  7569403-9  39382-6-SC  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  -
Número  -
Órgão emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão remanescente  -
Tipo de Licença  -
Número  -
Órgão Emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 281/2021-SCG/ANEEL, de 19/05/2021. 
 
 
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
12. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico. 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo revisado, de 92,75 m, é ligeiramente inferior à 
que foi aprovada no Despacho nº 3.202/2016, de 93,00 m, mas superior ao 
apresentado no inventário, cerca de 2,75 m, com a alteração do nível 
operacional de jusante. No entanto, não há interferência com qualquer outro 
aproveitamento aprovado no estudo de inventário. As diferenças apresentadas 
são inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações 
locacionais identificadas na etapa de projeto básico. 
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Saltinho 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de 
Drenagem da 
PCH (km²): 
1.228,16 
NOME DO RIO DA USINA: 
Ituim 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
86401000 
Passo Velho 
Turvo 
1.036,49 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
86340000 
Ponte Santa Rita 
Santa Rita 
310,60 
83360000 
Rincão do Castelhano 
Santa Rita 
518,47 
86410000 
Passo Barra do Guaiaveira 
Turvo 
2.835,61 
86420000 
Ponte do Prata 
Prata 
301,61 
86440000 
Passo do Prata 
Prata 
3.598,69 
 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
2.071,93 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Concreto 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Rodolfo Dornelas 
39382-6-SC 
Nº DA 
ART 
7569403-9 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA
Vazão de usos consuntivos  -
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo revisado, de 92,75 m, é ligeiramente inferior à
que foi aprovada no Despacho nº 3.202/2016, de 93,00 m, mas superior ao
apresentado no inventário, cerca de 2,75 m, com a alteração do nível
operacional de jusante. No entanto, não há interferência com qualquer outro
aproveitamento aprovado no estudo de inventário. As diferenças apresentadas
são inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações
locacionais identificadas na etapa de projeto básico.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de
Drenagem da
PCH (km²):  1.228,16  NOME DO RIO DA USINA:    Ituim  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
86401000  Passo Velho    Turvo    1.036,49
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
86340000  Ponte Santa Rita    Santa Rita    310,60
83360000  Rincão do Castelhano    Santa Rita    518,47
86410000  Passo Barra do Guaiaveira    Turvo    2.835,61
86420000  Ponte do Prata    Prata    301,61
86440000  Passo do Prata    Prata    3.598,69
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):  2.071,93  TR (anos):  1.000  
TIPO DE VERTEDOURO:  Soleira Livre      
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:  Concreto      
NOME DO RESP. TÉCNICO:  Rodolfo Dornelas
39382-6-SC    Nº DA
ART  7569403-9
        
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA        

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 281/2021-SCG/ANEEL, de 19/05/2021. 
 
 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
86401000 
Passo Velho 
Turvo 
1.036,49 
 
13. 
As alterações propostas pela Interessada estão descritas abaixo.  
 
[...] 
 
O Projeto Básico Consolidado da PCH Saltinho consiste como principal mudança em 
relação ao Projeto Básico apresentado em 2016 a alteração do local do barramento, 1,83 
km para montante do proposto em 2016, e que por consequência levou a alterações na 
concepção do arranjo do circuito de geração. 
Na região do barramento proposto originalmente o vertedouro possuía 21 m de altura, e 
com a mudança proposta passou para 10 m, mostrando-se vantajosa em termos de custo 
da obra. 
A alteração na concepção do circuito de geração também mostrou-se vantajosa, a 
alteração resultou na construção de três diques que aproveitam os materiais 
sobressalentes das escavações obrigatórias, reduzindo o volume destinado a bota-fora. 
Os estudos hidrológicos foram atualizados, o que alterou a vazão média de longo termo 
para 30,93 m³/s (antes 28,90 m³/s). A vazão sanitária também alterou, porém essa por 
dois motivos: primeiro pela atualização da hidrologia conforme já citado, e segundo pela 
alteração do método de cálculo indicado pela FEPAM-RS. Estas alterações elevaram a 
vazão sanitária de 1,19 m³/s para 2,88 m²/s. 
A potência total instalada da usina teve um acréscimo de 0,27 MW nos 27,00 MW do 
projeto básico de 2016, totalizando 27,27 MW de potência instalada total. Isso foi possível 
devido a inserção de uma casa de força secundária, que está projetada incorporada ao 
barramento e terá a função de turbinar a vazão sanitária. 
O NA de jusante foi alterado devido as decisões referentes a usina de jusante, a PCH 
Lixiguana, atualmente com DRS aprovado, e no qual seu NA normal de montante está 
definido na El. 445,00 m. 
Os estudos energéticos foram atualizados conforme atualizações na hidrologia e o novo 
arranjo do circuito de geração, que alterou as perdas de carga previstas inicialmente. Os 
rendimentos das unidades foram atualizados conforme contato feito com os fabricantes. 
O prazo total de construção da PCH Saltinho foi revisto, e esta passou de 24 meses para 
20 meses no atual projeto. 
[...] 
 
14. 
 No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 27.270 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,56 são compatíveis aos 
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,53.
CÓDIGO  NOME  RIO  A.D. (em km²):
86401000  Passo Velho  Turvo  1.036,49
Estudos Energéticos  A potência de 27.270 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,56 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,53.

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 281/2021-SCG/ANEEL, de 19/05/2021. 
 
 
Salienta-se que o fator de capacidade adotado nessa etapa é ligeiramente superior ao 
que foi adotado no estudo de inventário. Além disso, houve aumento da queda do 
aproveitamento e a inclusão de uma casa de força secundária, o que também traz 
impactos na sua produção energética. 
 
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício 
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 500 kW. 
 
Foi adotado um TEIF de 1,279% e IP de 2,192% para a casa de força principal, conforme 
cálculos apresentados no SE, e TEIF de 4,00% e IP de 5,00% para a casa de força 
secundária. 
 
O projeto apresentado prevê 4 turbinas, sendo 3 de 9.278,00 kW e 1 de 284,21 kW, e 4 
geradores, sendo 3 de potência unitária nominal de 10.000,00 kVA e 1 de 337,50 kVA, 
sendo 3 com 0,9 de fator de potência e 1 com 0,8 de fator de potência. 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
15. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo 
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação 
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica4 (DRDH), desde que 
compatíveis com estes. 
 
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH Saltinho 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
28°36'42,32" S 
51°20'36,52" W 
Coordenadas da casa de força 
28°37'59,13" S 
51°22'6,59" W 
NA Montante (m) 
538,00 
NA Jusante (m) 
445,25 
Potência Instalada Total (kW) 
27.270 
Número de Unidades Geradoras 
4 
Potência instalada por gerador (kVA) 
10.000,00; 10.000,00; 
10.000,00; 337,50 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90; 0,90; 0,80 
Potência instalada por turbina (kW) 
9.278,00; 9.278,00; 
9.278,00; 284,21 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
5,81; 5,81; 5,81; 1,62 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93,6%; 93,6%; 93,6%; 
90,0% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,0%; 97,0%; 97,0%; 
95,0% 
 
4 Solicitação encaminhada ao órgão responsável conforme documento SicNet nº 48524.002562/2017-00
  Salienta-se que o fator de capacidade adotado nessa etapa é ligeiramente superior ao
que foi adotado no estudo de inventário. Além disso, houve aumento da queda do
aproveitamento e a inclusão de uma casa de força secundária, o que também traz
impactos na sua produção energética.
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 500 kW.
Foi adotado um TEIF de 1,279% e IP de 2,192% para a casa de força principal, conforme
cálculos apresentados no SE, e TEIF de 4,00% e IP de 5,00% para a casa de força
secundária.
O projeto apresentado prevê 4 turbinas, sendo 3 de 9.278,00 kW e 1 de 284,21 kW, e 4
geradores, sendo 3 de potência unitária nominal de 10.000,00 kVA e 1 de 337,50 kVA,
sendo 3 com 0,9 de fator de potência e 1 com 0,8 de fator de potência.
PCH Saltinho  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  28°36'42,32" S
51°20'36,52" W
Coordenadas da casa de força  28°37'59,13" S
51°22'6,59" W
NA Montante (m)  538,00
NA Jusante (m)  445,25
Potência Instalada Total (kW)  27.270
Número de Unidades Geradoras  4
Potência instalada por gerador (kVA)  10.000,00; 10.000,00;
10.000,00; 337,50
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90; 0,90; 0,80
Potência instalada por turbina (kW)  9.278,00; 9.278,00;
9.278,00; 284,21
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  5,81; 5,81; 5,81; 1,62
Rendimento nominal por turbina (%)  93,6%; 93,6%; 93,6%;
90,0%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,0%; 97,0%; 97,0%;
95,0%

P. 9 da NOTA TÉCNICA Nº 281/2021-SCG/ANEEL, de 19/05/2021. 
 
 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da 
usina (%) 
1,28%; 4,00% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
2,19%; 5,00% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
5,385; 0,14 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
92,75; 10,16 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
4,13%; 4,9% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
38; 4 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
2,88; 0 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,00 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
16. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido 
o DRS-PCH referente à PCH Saltinho conforme solicitado por Saltinho Energética S.A.. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
17. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à revisão do projeto básico da PCH Saltinho sob a titularidade de Saltinho 
Energética S.A. 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
19. 
Emitir o Despacho. 
 
(Assinado digitalmente) 
DENESMAR GOMES PIMENTA 
Especialista em Regulação 
(Assinado digitalmente) 
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO 
Analista Administrativo 
 
 
De acordo: 
 
 
(Assinado digitalmente) 
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  2,19%; 5,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  5,385; 0,14
H : Queda bruta nominal (m)
b  92,75; 10,16
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  4,13%; 4,9%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  38; 4
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  2,88; 0
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,00
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Saltinho 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1939 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1940 
21,37 
29,51 
11,99 
34,82 
29,69 
24,18 
54,29 
60,05 
24,42 
57,29 
17,76 
22,83 
1941 
8,67 
17,56 
9,32 
53,17 
200,61 
90,71 
52,06 
61,51 
38,86 
33,65 
52,56 
14,74 
1942 
4,12 
7,67 
15,50 
16,05 
43,08 
25,54 
18,90 
28,09 
33,27 
41,14 
7,80 
3,27 
1943 
2,89 
5,21 
3,47 
2,94 
6,91 
33,56 
29,06 
34,96 
43,02 
17,20 
4,63 
2,68 
1944 
9,68 
3,39 
4,45 
2,50 
1,50 
21,21 
18,13 
3,81 
8,19 
14,09 
8,07 
1,93 
1945 
0,96 
1,52 
1,10 
0,57 
0,71 
1,76 
17,06 
32,60 
18,56 
12,77 
3,48 
4,92 
1946 
59,41 
42,06 
12,96 
3,59 
4,30 
27,57 
37,60 
14,02 
9,89 
20,73 
11,83 
20,97 
1947 
21,03 
9,37 
4,73 
1,97 
9,96 
16,51 
16,76 
8,30 
40,01 
28,92 
6,22 
23,00 
1948 
6,72 
7,35 
8,62 
20,67 
53,68 
33,98 
58,28 
52,54 
13,82 
14,84 
13,49 
2,86 
1949 
4,33 
1,43 
6,94 
8,95 
5,96 
33,73 
36,96 
19,83 
56,65 
35,21 
6,83 
1,00 
1950 
0,45 
0,40 
0,34 
0,56 
6,04 
8,73 
6,47 
52,33 
25,14 
86,67 
12,54 
9,24 
1951 
7,53 
34,29 
23,82 
8,04 
3,95 
4,15 
1,96 
0,56 
7,69 
61,27 
20,75 
6,35 
1952 
6,54 
5,93 
1,95 
0,63 
0,57 
38,13 
40,08 
17,76 
21,19 
28,52 
22,41 
7,08 
1953 
8,37 
6,17 
3,97 
2,50 
5,66 
19,69 
25,88 
24,44 
80,15 
72,87 
25,68 
8,22 
1954 
19,90 
9,57 
15,37 
8,33 
12,25 
79,10 
105,99 
20,13 
144,04 
89,10 
11,61 
5,92 
1955 
7,34 
6,35 
3,15 
24,51 
60,64 
28,24 
43,14 
26,37 
27,70 
37,85 
8,06 
1,18 
1956 
20,96 
10,66 
1,76 
63,52 
34,55 
29,81 
21,48 
43,93 
60,32 
23,11 
6,31 
4,33 
1957 
9,77 
6,49 
3,69 
12,67 
12,70 
15,16 
29,52 
83,73 
77,58 
33,30 
23,13 
12,28 
1958 
6,37 
6,75 
27,85 
10,82 
7,80 
50,98 
12,87 
42,89 
52,03 
54,89 
22,21 
58,92 
1959 
13,39 
17,22 
14,68 
58,11 
37,93 
49,79 
21,90 
48,44 
65,01 
45,11 
8,73 
8,50 
1960 
2,16 
3,20 
3,12 
3,43 
2,39 
20,72 
9,86 
57,66 
69,50 
27,30 
18,70 
9,02 
1961 
17,41 
7,94 
35,39 
35,40 
13,82 
44,27 
32,71 
26,04 
123,13 
69,32 
24,78 
14,76 
1962 
5,81 
2,53 
1,35 
1,96 
4,36 
3,24 
10,89 
7,50 
19,13 
8,78 
5,93 
2,20 
1963 
6,69 
16,42 
34,88 
16,40 
8,70 
6,47 
5,38 
66,45 
60,33 
118,99 
37,62 
19,89 
1964 
5,69 
3,69 
1,74 
7,16 
7,49 
4,76 
10,53 
35,33 
49,43 
18,13 
8,45 
7,93 
1965 
4,09 
2,16 
3,52 
3,80 
9,30 
6,03 
10,69 
146,15 
104,93 
46,37 
25,24 
39,87 
1966 
28,36 
58,19 
49,24 
10,62 
5,01 
39,07 
59,87 
63,80 
101,87 
65,87 
25,49 
57,97 
1967 
18,30 
24,29 
23,38 
12,37 
5,85 
7,13 
34,35 
50,27 
155,75 
30,14 
12,42 
16,81 
1968 
3,72 
2,43 
3,70 
5,04 
4,21 
3,60 
17,78 
3,24 
15,71 
10,15 
30,05 
5,97 
1969 
14,67 
19,89 
6,98 
7,06 
6,59 
24,86 
13,45 
13,06 
36,37 
10,93 
29,92 
6,26 
1970 
3,36 
3,55 
12,59 
3,36 
25,98 
27,75 
65,61 
35,16 
21,88 
26,51 
9,10 
63,32 
1971 
41,94 
40,49 
26,48 
25,79 
31,27 
46,22 
55,48 
92,81 
17,74 
8,49 
3,49 
2,88 
1972 
5,70 
36,18 
16,34 
26,34 
11,50 
54,73 
52,26 
127,59 
91,91 
36,82 
59,04 
35,89 
1973 
36,28 
22,85 
20,62 
11,69 
54,09 
45,51 
59,11 
86,88 
82,26 
33,56 
28,47 
14,95 
1974 
18,62 
33,79 
22,69 
10,45 
26,87 
51,55 
16,72 
12,51 
18,31 
8,03 
15,86 
17,38 
1975 
7,61 
12,74 
9,68 
7,11 
5,01 
23,29 
17,32 
60,73 
97,81 
42,32 
20,74 
25,42 
1976 
31,73 
13,68 
17,60 
8,43 
22,89 
21,12 
24,20 
74,78 
22,83 
17,11 
44,71 
44,18 
1977 
37,42 
34,47 
34,26 
18,73 
11,31 
42,82 
68,67 
116,88 
22,62 
9,13 
12,76 
13,55 
1978 
13,77 
5,02 
7,30 
2,10 
1,95 
2,10 
31,76 
21,14 
52,33 
17,84 
37,54 
19,92 
1979 
5,01 
4,32 
3,83 
4,02 
16,31 
13,23 
45,05 
36,79 
15,42 
77,97 
52,60 
68,63 
1980 
12,01 
8,14 
9,60 
3,73 
20,38 
8,00 
35,53 
73,76 
51,27 
37,34 
62,06 
52,45 
1981 
22,10 
69,18 
10,22 
6,46 
4,11 
10,03 
4,52 
4,70 
36,44 
28,81 
22,02 
11,05 
1982 
4,14 
5,52 
2,69 
1,59 
1,44 
26,51 
56,48 
34,37 
23,74 
84,54 
113,78 
23,26 
1983 
16,95 
32,20 
51,04 
28,34 
98,67 
54,71 
180,81 
128,61 
26,90 
36,90 
23,37 
9,01
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Saltinho                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1939                        
1940  21,37  29,51  11,99  34,82  29,69  24,18  54,29  60,05  24,42  57,29  17,76  22,83
1941  8,67  17,56  9,32  53,17  200,61  90,71  52,06  61,51  38,86  33,65  52,56  14,74
1942  4,12  7,67  15,50  16,05  43,08  25,54  18,90  28,09  33,27  41,14  7,80  3,27
1943  2,89  5,21  3,47  2,94  6,91  33,56  29,06  34,96  43,02  17,20  4,63  2,68
1944  9,68  3,39  4,45  2,50  1,50  21,21  18,13  3,81  8,19  14,09  8,07  1,93
1945  0,96  1,52  1,10  0,57  0,71  1,76  17,06  32,60  18,56  12,77  3,48  4,92
1946  59,41  42,06  12,96  3,59  4,30  27,57  37,60  14,02  9,89  20,73  11,83  20,97
1947  21,03  9,37  4,73  1,97  9,96  16,51  16,76  8,30  40,01  28,92  6,22  23,00
1948  6,72  7,35  8,62  20,67  53,68  33,98  58,28  52,54  13,82  14,84  13,49  2,86
1949  4,33  1,43  6,94  8,95  5,96  33,73  36,96  19,83  56,65  35,21  6,83  1,00
1950  0,45  0,40  0,34  0,56  6,04  8,73  6,47  52,33  25,14  86,67  12,54  9,24
1951  7,53  34,29  23,82  8,04  3,95  4,15  1,96  0,56  7,69  61,27  20,75  6,35
1952  6,54  5,93  1,95  0,63  0,57  38,13  40,08  17,76  21,19  28,52  22,41  7,08
1953  8,37  6,17  3,97  2,50  5,66  19,69  25,88  24,44  80,15  72,87  25,68  8,22
1954  19,90  9,57  15,37  8,33  12,25  79,10  105,99  20,13  144,04  89,10  11,61  5,92
1955  7,34  6,35  3,15  24,51  60,64  28,24  43,14  26,37  27,70  37,85  8,06  1,18
1956  20,96  10,66  1,76  63,52  34,55  29,81  21,48  43,93  60,32  23,11  6,31  4,33
1957  9,77  6,49  3,69  12,67  12,70  15,16  29,52  83,73  77,58  33,30  23,13  12,28
1958  6,37  6,75  27,85  10,82  7,80  50,98  12,87  42,89  52,03  54,89  22,21  58,92
1959  13,39  17,22  14,68  58,11  37,93  49,79  21,90  48,44  65,01  45,11  8,73  8,50
1960  2,16  3,20  3,12  3,43  2,39  20,72  9,86  57,66  69,50  27,30  18,70  9,02
1961  17,41  7,94  35,39  35,40  13,82  44,27  32,71  26,04  123,13  69,32  24,78  14,76
1962  5,81  2,53  1,35  1,96  4,36  3,24  10,89  7,50  19,13  8,78  5,93  2,20
1963  6,69  16,42  34,88  16,40  8,70  6,47  5,38  66,45  60,33  118,99  37,62  19,89
1964  5,69  3,69  1,74  7,16  7,49  4,76  10,53  35,33  49,43  18,13  8,45  7,93
1965  4,09  2,16  3,52  3,80  9,30  6,03  10,69  146,15  104,93  46,37  25,24  39,87
1966  28,36  58,19  49,24  10,62  5,01  39,07  59,87  63,80  101,87  65,87  25,49  57,97
1967  18,30  24,29  23,38  12,37  5,85  7,13  34,35  50,27  155,75  30,14  12,42  16,81
1968  3,72  2,43  3,70  5,04  4,21  3,60  17,78  3,24  15,71  10,15  30,05  5,97
1969  14,67  19,89  6,98  7,06  6,59  24,86  13,45  13,06  36,37  10,93  29,92  6,26
1970  3,36  3,55  12,59  3,36  25,98  27,75  65,61  35,16  21,88  26,51  9,10  63,32
1971  41,94  40,49  26,48  25,79  31,27  46,22  55,48  92,81  17,74  8,49  3,49  2,88
1972  5,70  36,18  16,34  26,34  11,50  54,73  52,26  127,59  91,91  36,82  59,04  35,89
1973  36,28  22,85  20,62  11,69  54,09  45,51  59,11  86,88  82,26  33,56  28,47  14,95
1974  18,62  33,79  22,69  10,45  26,87  51,55  16,72  12,51  18,31  8,03  15,86  17,38
1975  7,61  12,74  9,68  7,11  5,01  23,29  17,32  60,73  97,81  42,32  20,74  25,42
1976  31,73  13,68  17,60  8,43  22,89  21,12  24,20  74,78  22,83  17,11  44,71  44,18
1977  37,42  34,47  34,26  18,73  11,31  42,82  68,67  116,88  22,62  9,13  12,76  13,55
1978  13,77  5,02  7,30  2,10  1,95  2,10  31,76  21,14  52,33  17,84  37,54  19,92
1979  5,01  4,32  3,83  4,02  16,31  13,23  45,05  36,79  15,42  77,97  52,60  68,63
1980  12,01  8,14  9,60  3,73  20,38  8,00  35,53  73,76  51,27  37,34  62,06  52,45
1981  22,10  69,18  10,22  6,46  4,11  10,03  4,52  4,70  36,44  28,81  22,02  11,05
1982  4,14  5,52  2,69  1,59  1,44  26,51  56,48  34,37  23,74  84,54  113,78  23,26
1983  16,95  32,20  51,04  28,34  98,67  54,71  180,81  128,61  26,90  36,90  23,37  9,01

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Saltinho 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1984 
10,86 
11,47 
5,53 
15,47 
63,16 
63,38 
77,11 
81,69 
43,39 
65,88 
31,55 
16,40 
1985 
7,13 
20,79 
32,43 
37,86 
42,11 
17,44 
18,01 
58,20 
42,56 
12,45 
4,88 
2,89 
1986 
1,95 
1,68 
3,11 
28,44 
15,01 
28,22 
29,51 
33,50 
35,28 
35,03 
35,01 
22,21 
1987 
16,30 
22,67 
5,30 
60,42 
108,86 
40,77 
86,24 
70,04 
48,52 
75,23 
33,84 
22,91 
1988 
15,34 
22,69 
5,79 
17,17 
33,77 
55,53 
17,02 
8,26 
95,78 
29,20 
24,74 
10,32 
1989 
17,91 
28,09 
27,72 
19,26 
34,44 
8,74 
56,44 
42,15 
180,88 
47,62 
19,09 
5,61 
1990 
28,32 
18,13 
18,08 
67,17 
77,78 
104,62 
35,68 
17,71 
68,32 
96,05 
40,18 
24,14 
1991 
11,91 
11,94 
5,73 
6,83 
7,70 
32,20 
32,23 
38,91 
14,93 
34,00 
34,75 
52,74 
1992 
24,99 
15,53 
24,82 
20,81 
75,63 
53,97 
84,73 
67,60 
68,45 
18,16 
30,34 
7,62 
1993 
18,45 
19,65 
19,38 
18,82 
45,34 
43,39 
120,74 
18,04 
30,64 
30,02 
16,09 
41,04 
1994 
8,59 
39,76 
15,63 
23,52 
49,76 
65,03 
71,05 
21,83 
19,83 
90,56 
36,92 
18,26 
1995 
54,61 
16,99 
11,70 
6,79 
3,56 
23,75 
55,50 
32,54 
17,84 
29,61 
6,65 
7,34 
1996 
42,68 
34,02 
20,26 
16,21 
5,68 
22,84 
41,95 
50,49 
53,02 
36,70 
21,70 
12,83 
1997 
8,59 
43,10 
14,65 
4,67 
3,59 
23,81 
34,87 
108,64 
20,30 
164,36 
94,79 
26,32 
1998 
63,88 
133,55 
37,83 
53,04 
50,77 
34,04 
47,24 
79,72 
65,76 
25,73 
8,67 
4,71 
1999 
2,85 
4,52 
2,09 
22,64 
13,45 
19,02 
55,98 
20,00 
17,38 
41,57 
15,52 
16,13 
2000 
7,26 
11,40 
14,59 
8,18 
11,56 
21,35 
51,40 
20,31 
102,08 
109,30 
29,56 
16,86 
2001 
25,07 
33,39 
10,16 
19,39 
44,34 
36,60 
102,35 
18,56 
53,83 
92,91 
17,71 
18,90 
2002 
10,01 
6,69 
6,57 
8,04 
32,21 
96,95 
74,08 
51,43 
58,60 
66,67 
48,55 
59,56 
2003 
29,13 
44,99 
28,90 
11,37 
25,53 
26,43 
39,23 
10,49 
8,36 
23,78 
27,01 
78,28 
2004 
25,42 
10,90 
5,46 
6,08 
23,27 
16,87 
47,02 
13,45 
50,98 
51,06 
31,36 
10,72 
2005 
6,85 
2,23 
4,56 
51,89 
78,10 
84,08 
47,12 
34,56 
82,34 
129,43 
40,48 
13,16 
2006 
13,04 
11,10 
9,25 
5,84 
4,51 
16,51 
25,58 
37,90 
21,02 
10,19 
35,42 
27,76 
2007 
15,45 
25,14 
49,00 
22,91 
72,56 
25,44 
94,13 
42,69 
114,58 
70,53 
55,97 
21,36 
2008 
14,41 
8,99 
6,40 
6,17 
15,77 
25,35 
23,89 
25,27 
24,11 
70,84 
80,33 
14,95 
2009 
10,28 
7,86 
5,64 
1,81 
4,21 
10,68 
40,23 
65,23 
145,70 
40,38 
34,17 
32,47 
2010 
35,21 
46,67 
21,60 
47,94 
52,75 
47,70 
47,56 
32,99 
50,19 
25,95 
17,44 
28,83 
2011 
27,69 
38,22 
41,94 
35,90 
31,68 
49,87 
113,81 
97,77 
58,37 
28,69 
14,36 
8,90 
2012 
12,36 
6,54 
5,44 
3,63 
3,10 
12,86 
42,93 
25,34 
32,32 
35,44 
11,61 
15,73 
2013 
15,25 
10,16 
28,75 
18,48 
15,28 
45,47 
31,74 
108,30 
80,29 
36,92 
24,84 
19,23 
2014 
18,23 
10,98 
36,39 
39,65 
56,02 
133,10 
53,15 
30,04 
78,85 
91,45 
33,88 
27,03 
2015 
43,33 
50,38 
18,01 
40,14 
23,87 
54,94 
139,06 
26,93 
64,39 
147,76 
34,67 
73,90 
2016 
21,88 
45,10 
34,14 
63,52 
22,05 
13,87 
93,40 
43,09 
30,11 
102,11 
28,49 
14,57 
2017 
15,37 
9,54 
15,78 
29,87 
86,65 
240,50 
12,93 
17,62 
9,14 
112,51 
22,87 
15,27 
2018 
24,45 
12,93 
15,49 
12,44 
20,73 
35,27 
57,59 
44,41 
74,84 
63,30 
58,09 
44,23 
2019 
29,59 
15,17 
14,27 
30,93 
58,28 
35,33 
39,22 
11,37 
11,38 
45,06 
 
 
2020
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Saltinho                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1984  10,86  11,47  5,53  15,47  63,16  63,38  77,11  81,69  43,39  65,88  31,55  16,40
1985  7,13  20,79  32,43  37,86  42,11  17,44  18,01  58,20  42,56  12,45  4,88  2,89
1986  1,95  1,68  3,11  28,44  15,01  28,22  29,51  33,50  35,28  35,03  35,01  22,21
1987  16,30  22,67  5,30  60,42  108,86  40,77  86,24  70,04  48,52  75,23  33,84  22,91
1988  15,34  22,69  5,79  17,17  33,77  55,53  17,02  8,26  95,78  29,20  24,74  10,32
1989  17,91  28,09  27,72  19,26  34,44  8,74  56,44  42,15  180,88  47,62  19,09  5,61
1990  28,32  18,13  18,08  67,17  77,78  104,62  35,68  17,71  68,32  96,05  40,18  24,14
1991  11,91  11,94  5,73  6,83  7,70  32,20  32,23  38,91  14,93  34,00  34,75  52,74
1992  24,99  15,53  24,82  20,81  75,63  53,97  84,73  67,60  68,45  18,16  30,34  7,62
1993  18,45  19,65  19,38  18,82  45,34  43,39  120,74  18,04  30,64  30,02  16,09  41,04
1994  8,59  39,76  15,63  23,52  49,76  65,03  71,05  21,83  19,83  90,56  36,92  18,26
1995  54,61  16,99  11,70  6,79  3,56  23,75  55,50  32,54  17,84  29,61  6,65  7,34
1996  42,68  34,02  20,26  16,21  5,68  22,84  41,95  50,49  53,02  36,70  21,70  12,83
1997  8,59  43,10  14,65  4,67  3,59  23,81  34,87  108,64  20,30  164,36  94,79  26,32
1998  63,88  133,55  37,83  53,04  50,77  34,04  47,24  79,72  65,76  25,73  8,67  4,71
1999  2,85  4,52  2,09  22,64  13,45  19,02  55,98  20,00  17,38  41,57  15,52  16,13
2000  7,26  11,40  14,59  8,18  11,56  21,35  51,40  20,31  102,08  109,30  29,56  16,86
2001  25,07  33,39  10,16  19,39  44,34  36,60  102,35  18,56  53,83  92,91  17,71  18,90
2002  10,01  6,69  6,57  8,04  32,21  96,95  74,08  51,43  58,60  66,67  48,55  59,56
2003  29,13  44,99  28,90  11,37  25,53  26,43  39,23  10,49  8,36  23,78  27,01  78,28
2004  25,42  10,90  5,46  6,08  23,27  16,87  47,02  13,45  50,98  51,06  31,36  10,72
2005  6,85  2,23  4,56  51,89  78,10  84,08  47,12  34,56  82,34  129,43  40,48  13,16
2006  13,04  11,10  9,25  5,84  4,51  16,51  25,58  37,90  21,02  10,19  35,42  27,76
2007  15,45  25,14  49,00  22,91  72,56  25,44  94,13  42,69  114,58  70,53  55,97  21,36
2008  14,41  8,99  6,40  6,17  15,77  25,35  23,89  25,27  24,11  70,84  80,33  14,95
2009  10,28  7,86  5,64  1,81  4,21  10,68  40,23  65,23  145,70  40,38  34,17  32,47
2010  35,21  46,67  21,60  47,94  52,75  47,70  47,56  32,99  50,19  25,95  17,44  28,83
2011  27,69  38,22  41,94  35,90  31,68  49,87  113,81  97,77  58,37  28,69  14,36  8,90
2012  12,36  6,54  5,44  3,63  3,10  12,86  42,93  25,34  32,32  35,44  11,61  15,73
2013  15,25  10,16  28,75  18,48  15,28  45,47  31,74  108,30  80,29  36,92  24,84  19,23
2014  18,23  10,98  36,39  39,65  56,02  133,10  53,15  30,04  78,85  91,45  33,88  27,03
2015  43,33  50,38  18,01  40,14  23,87  54,94  139,06  26,93  64,39  147,76  34,67  73,90
2016  21,88  45,10  34,14  63,52  22,05  13,87  93,40  43,09  30,11  102,11  28,49  14,57
2017  15,37  9,54  15,78  29,87  86,65  240,50  12,93  17,62  9,14  112,51  22,87  15,27
2018  24,45  12,93  15,49  12,44  20,73  35,27  57,59  44,41  74,84  63,30  58,09  44,23
2019  29,59  15,17  14,27  30,93  58,28  35,33  39,22  11,37  11,38  45,06    
2020