. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
 
\SCG\NT\117\NT_622LG0209                                    
 
48524.010171/2016-00 
Nota Técnica nº 674/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 26 de setembro de 2016. 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.006421/2010-10 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica Sakura, com Registro Ativo e Aceite 
conferidos às empresas Múltipla Participações Ltda. e 
Statkraft 
Energias 
Renováveis 
S.A., 
por 
meio, 
respectivamente, dos Despachos nº 802, de 23 de 
fevereiro de 2011, e nº 1.966, de 12 de janeiro de 2012, c/c 
Despacho nº 104, de 15 de janeiro de 2016, localizada nos 
municípios de Frei Rogério e Curitibanos, no estado de 
Santa Catarina. 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Sakura, com 12.600 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SC.035407-4.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos à Múltipla 
Participações Ltda. e à Statkraft Energias Renováveis S.A., por meio, respectivamente, dos Despachos nº 802, de 
23 de fevereiro de 2011, e nº 1.966, de 12 de janeiro de 2012, c/c Despacho nº 1041, de 15 de janeiro de 2016, 
localizada no rio Marombas, sub-bacia 71, na bacia hidrográfica do Rio Uruguai, nos municípios de Frei Rogério e 
Curitibanos, no estado de Santa Catarina. 
 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 29/07/2010, o Despacho n° 2.188 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio 
Marombas, onde foram identificados 9 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Sakura. 
 
3. 
Em 23 de fevereiro de 2011, por meio do Despacho nº 802, foi conferido o Registro Ativo à Múltipla 
Participações Ltda. e à Statkraft Energias Renováveis S.A., o qual foi Aceito em 12 de janeiro de 2012 por meio do 
Despacho nº 1.966. 
 
                                                          
1 Registra a alteração da razão social da empresa Desenvix S.A. / Desenvix Energias Renováveis S.A. para Statkraft Energias Renováveis 
S.A.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\117\NT_622LG0209                                    
FL. 02 da Nota Técnica nº 674/2016–SCG/ANEEL, de 26/09/2016 
4. 
Em 3 de agosto de 2016, a interessada protocolou2 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento.  
 
 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pelas Múltipla Participações Ltda. e Statkraft Energias Renováveis 
S.A. para emissão do Despacho de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao 
processo de implantação e exploração da PCH Sakura. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição 
de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 2.188, de 29/07/2010. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Sakura 
PCH Sakura 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
27°16'16"S 
50°44'55"W 
27°16'12"S 
50°44'23"W 
NA Montante (m) 
774 
774 
NA Jusante (m) 
760 
760,04 
Queda Bruta (m) 
14 
13,96 
Área do Reservatório (km²) 
0,6 
1,0051 
Potência (kW) 
10.600 
12.600 
Vazão QMLT3 (m³/s) 
70,92 
78,37 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Marombas 
ESTADO: 
SC 
SUB-
BACIA: 
71 
DESPACHO: 
2.188 
DATA: 
29/07/2010 
AUTOR: 
QBEC Projetos e Consultoria Ltda. 
POTÊNCIA: 
43.180 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
9 
 
                                                          
2 Por meio da correspondência 3850-SAK-2G-RDPB-001-16, Documento nº 48513.019829/2016-00. 
3 Vazão Média de Longo Termo.
PCH Sakura      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do barramento    27°16'16"S
50°44'55"W      27°16'12"S
50°44'23"W    
NA Montante (m)    774      774    
NA Jusante (m)    760      760,04    
Queda Bruta (m)    14      13,96    
Área do Reservatório (km²)    0,6      1,0051    
Potência (kW)    10.600      12.600    
Vazão Q 3 (m³/s)
MLT    70,92      78,37    
NOME DO RIO:  Marombas  ESTADO:  SC  SUB-
BACIA:  71
DESPACHO:  2.188  DATA:  29/07/2010    
AUTOR:  QBEC Projetos e Consultoria Ltda.        
POTÊNCIA:  43.180 kW  EIXOS
IDENTIFICADOS:  9    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\117\NT_622LG0209                                    
FL. 03 da Nota Técnica nº 674/2016–SCG/ANEEL, de 26/09/2016 
 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a montante 
Coordenadas da Casa de Força 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Frei Rogério4 
27°13'26"S 
50°43'24"W 
788 
776 
9.600 
PB Aceito 
Aproveitamento a jusante 
Coordenadas do Limite Máximo 
do Reservatório 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
UHE São Roque5 
27°29'51,21" 
50°48'19,32"W 
760 
706,49 
135.000 
Em Construção 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Estelar Engenheiros Associados Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
NELSON DORNELAS 
5879459-2 
019403-3 SC 
Responsável Geral do Projeto  
LIDIA MIZUE ENAMI 
3956589-7 
098458-3 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
ERIK WUNDER 
4269598-2 
074327-0 
Estudos geotécnicos 
NELSON DORNELAS 
5879459-2 
019403-3 SC 
Estudos hidrológicos 
NELSON DORNELAS 
5879459-2 
019403-3 SC 
Estudos energéticos 
NELSON DORNELAS 
5879459-2 
019403-3 SC 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Ainda não emitida 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Ainda não emitida 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico. 
 
                                                          
4 O sumário executivo entregue considera algumas alterações em relação ao inventário, quais sejam, NA Jusante 775,6 m, Queda Bruta 
12,4 m e Potência 12.300 kW, portanto, não impactando a PCH Sakura. 
5 Localizada no rio Canoas, de cujo rio Marombas é afluente.
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                        
Aproveitamento a montante  Coordenadas da Casa de Força        NA Montante      NA Jusante    Potência  Condição  Condição
          (m)      (m)    (kW)    
PCH Frei Rogério4  27°13'26"S
50°43'24"W      788      776    9.600    PB Aceito  
Aproveitamento a jusante    Coordenadas do Limite Máximo      NA Montante      NA Jusante    Potência  Condição  Condição
    do Reservatório      (m)      (m)    (kW)    
UHE São Roque5  27°29'51,21"
50°48'19,32"W      760      706,49    135.000    Em Construção  
Empresa Projetista:  Estelar Engenheiros Associados Ltda.      
Responsável Técnico    Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
NELSON DORNELAS  5879459-2    019403-3 SC  Responsável Geral do Projeto
LIDIA MIZUE ENAMI  3956589-7    098458-3  Estudos cartográficos e
topográficos
ERIK WUNDER  4269598-2    074327-0  Estudos geotécnicos
NELSON DORNELAS  5879459-2    019403-3 SC  Estudos hidrológicos
NELSON DORNELAS  5879459-2    019403-3 SC  Estudos energéticos
NELSON DORNELAS  5879459-2    019403-3 SC  Estruturas extravasoras
  Tipo de licença    Ainda não emitida
  Tipo de Licença    Ainda não emitida

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\117\NT_622LG0209                                    
FL. 04 da Nota Técnica nº 674/2016–SCG/ANEEL, de 26/09/2016 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é inferior em 0,04 metros o que está compatível com o 
detalhamento dos estudos na etapa de projeto básico por meio do levantamento da curva-
chave no canal de fuga que considerou a influência do remanso da UHE São Roque, no 
rio Canoas, do qual o rio Marombas é afluente. 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Sakura 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
3.135 
NOME DO RIO DA USINA: 
MAROMBAS 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
71498000 
PASSO MAROMBAS 
MAROMBAS 
3.654 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
71490000 
PONTE MAROMBAS 
MAROMBAS 
360 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
2.988 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
SOLEIRA LIVRE 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
ENROCAMENTO COM NÚCLEO ARGILA 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
NELSON DORNELAS 
019403-3 SC 
Nº DA 
ART 
5879459-26 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
FLUVIOMÉTRICA 
71498000 
MAROMBAS 
3.654 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 12.600 kW é superior à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 3 turbinas de 4.352 kW e 3 geradores de potência 
unitária nominal de 4.667 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
 
10. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no 
trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
 
 
 
                                                          
6 Anexo ao Documento nº 48513.019829/2016-00
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é inferior em 0,04 metros o que está compatível com o
detalhamento dos estudos na etapa de projeto básico por meio do levantamento da curva-
chave no canal de fuga que considerou a influência do remanso da UHE São Roque, no
rio Canoas, do qual o rio Marombas é afluente.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  3.135  NOME DO RIO DA USINA:    MAROMBAS  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
71498000  PASSO MAROMBAS    MAROMBAS    3.654
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
71490000  PONTE MAROMBAS    MAROMBAS    360
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):      2.988    TR (anos):    1.000  
TIPO DE VERTEDOURO:      SOLEIRA LIVRE          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:      ENROCAMENTO COM NÚCLEO ARGILA          
NOME DO RESP. TÉCNICO:      NELSON DORNELAS
019403-3 SC        Nº DA
ART  5879459-26
                
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA                
CÓDIGO    NOME    RIO    A.D. (em km²):    
FLUVIOMÉTRICA    71498000    MAROMBAS    3.654    
Estudos Energéticos  A potência de 12.600 kW é superior à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 3 turbinas de 4.352 kW e 3 geradores de potência
unitária nominal de 4.667 kVA, com 0,9 de fator de potência.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\117\NT_622LG0209                                    
FL. 05 da Nota Técnica nº 674/2016–SCG/ANEEL, de 26/09/2016 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da 
Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença 
Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Sakura 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
12.600 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
4.667 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
4.352 / 10,72 
Rendimento da turbina 
92,20% 
Rendimento do gerador 
96,30% 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
1,92% 
Indisponibilidade programada (%) 
3,29% 
Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,391 
Queda bruta nominal (m) 
13,96 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
2,27% 
Consumo Interno (kW médio) 
26 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
5,25 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
1,29 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
12. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o processo seria 
sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade de emissão de algum ato 
referente à aprovação do projeto apresentado pelas empresas Múltipla Participações Ltda. e Statkraft Energias 
Renováveis S.A. 
 
13. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse sentido. O 
Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI-PCH), etapa já 
cumprida pelo empreendedor. 
 
14. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, do Sumário 
Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Sakura, nos termos da REN 343/2008, 
quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
 
15. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e que o 
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, conforme excerto a 
seguir transcrito:
PCH Sakura  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  12.600
Número de Unidades Geradoras  3
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  4.667 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  4.352 / 10,72
Rendimento da turbina  92,20%
Rendimento do gerador  96,30%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  1,92%
Indisponibilidade programada (%)  3,29%
Perdas hidráulicas nominais (m)  0,391
Queda bruta nominal (m)  13,96
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  2,27%
Consumo Interno (kW médio)  26
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  5,25
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  1,29
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\117\NT_622LG0209                                    
FL. 06 da Nota Técnica nº 674/2016–SCG/ANEEL, de 26/09/2016 
 
 [...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores do potencial 
hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso do potencial 
hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro da Adequabilidade do 
Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos 
órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação dessas ações, quando couber, imediatamente 
após a publicação do DRI-PCH previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da ANEEL, caso o 
interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério 
da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]  
 
16. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o 
DRS-PCH referente à PCH Sakura à Múltipla Participações Ltda. e à Statkraft Energias Renováveis S.A., bem como 
o encaminhamento de documento à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa 
Catarina, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à PCH Sakura sob a titularidade da Múltipla Participações Ltda. e da Statkraft 
Energias Renováveis S.A.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\117\NT_622LG0209                                    
FL. 07 da Nota Técnica nº 674/2016–SCG/ANEEL, de 26/09/2016 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
19. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Econômico Sustentável de Santa Catarina, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
LEONARDO MAROTTA GARDINO 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\117\NT_622LG0209                                    
FL. 08 da Nota Técnica nº 674/2016–SCG/ANEEL, de 26/09/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Sakura 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1940 
 
 
 
 
39,9 
18,6 
27,3 
70,9 
24,5 
56,4 
24,7 
49,9 
1941 
40,7 
124,9 
123,9 
47,7 
61,4 
73,1 
41,0 
129,6 
65,4 
59,6 
78,6 
56,6 
1942 
22,2 
78,8 
74,2 
79,1 
69,4 
38,9 
42,7 
54,5 
44,3 
36,2 
13,7 
13,3 
1943 
9,7 
26,6 
8,8 
7,6 
56,5 
162,4 
91,0 
156,8 
115,5 
70,0 
34,5 
20,0 
1944 
102,3 
28,4 
45,8 
18,5 
9,0 
10,0 
13,3 
8,0 
12,8 
11,5 
21,8 
9,8 
1945 
4,9 
13,9 
7,4 
4,4 
4,7 
8,5 
17,8 
9,9 
30,2 
26,9 
13,1 
11,8 
1946 
44,8 
119,2 
86,8 
47,4 
29,1 
91,0 
139,9 
54,8 
30,8 
84,1 
34,2 
47,3 
1947 
26,9 
70,9 
36,0 
12,8 
16,8 
46,4 
34,2 
63,1 
134,3 
106,1 
43,5 
36,9 
1948 
22,0 
44,3 
47,5 
41,9 
108,9 
39,2 
55,0 
153,0 
29,5 
44,7 
35,5 
13,5 
1949 
17,9 
8,8 
25,7 
37,6 
25,4 
61,7 
19,4 
43,0 
52,8 
47,7 
20,2 
12,3 
1950 
53,9 
33,8 
47,2 
20,7 
25,7 
19,1 
20,1 
65,9 
62,6 
152,1 
50,8 
29,1 
1951 
48,2 
108,0 
77,1 
25,4 
13,4 
12,6 
25,6 
7,5 
7,8 
168,1 
111,7 
45,6 
1952 
31,0 
21,4 
11,5 
9,3 
7,7 
34,5 
66,3 
19,0 
116,4 
140,8 
87,0 
31,6 
1953 
40,0 
72,1 
36,6 
24,6 
22,3 
19,6 
25,2 
29,1 
66,9 
139,9 
132,4 
49,0 
1954 
46,9 
36,7 
66,7 
68,4 
118,3 
152,1 
202,8 
48,8 
193,4 
199,0 
46,9 
30,3 
1955 
17,5 
21,7 
33,6 
45,3 
69,2 
117,4 
188,7 
80,0 
67,3 
34,5 
37,8 
46,8 
1956 
108,0 
68,2 
28,4 
76,6 
93,0 
41,7 
35,1 
73,9 
151,2 
85,9 
37,1 
24,1 
1957 
17,7 
38,3 
54,6 
40,9 
36,1 
40,5 
149,3 
369,9 
262,9 
83,5 
64,4 
52,4 
1958 
25,7 
53,6 
156,8 
38,3 
23,6 
51,7 
27,9 
68,5 
147,4 
113,6 
80,1 
89,1 
1959 
42,6 
65,3 
36,5 
50,7 
51,4 
33,2 
24,0 
29,3 
78,0 
35,3 
15,7 
13,5 
1960 
21,0 
40,9 
37,5 
28,6 
34,0 
31,7 
17,1 
62,0 
62,5 
99,5 
117,4 
54,9 
1961 
65,1 
46,8 
124,9 
73,4 
43,5 
36,8 
32,0 
18,3 
246,0 
207,5 
200,0 
82,0 
1962 
50,7 
44,9 
37,6 
21,7 
72,9 
47,2 
61,7 
31,2 
98,6 
93,3 
47,7 
24,4 
1963 
69,9 
151,2 
140,8 
65,7 
32,4 
18,9 
17,2 
24,6 
62,6 
183,1 
169,0 
80,1 
1964 
31,5 
47,8 
38,5 
52,6 
62,6 
37,8 
47,5 
86,9 
90,3 
52,2 
34,0 
28,4 
1965 
23,8 
17,1 
19,9 
19,2 
72,9 
35,5 
81,2 
136,1 
159,6 
164,3 
90,9 
131,4 
1966 
121,1 
235,7 
142,7 
49,6 
29,4 
95,8 
78,4 
73,4 
174,6 
169,0 
93,2 
109,8 
1967 
65,4 
104,2 
86,4 
35,0 
29,1 
38,2 
32,9 
78,6 
157,7 
113,6 
80,3 
81,7 
1968 
31,0 
17,7 
19,7 
23,4 
17,6 
17,9 
31,2 
15,6 
45,1 
36,6 
88,4 
56,0 
1969 
83,4 
144,6 
88,3 
168,1 
57,9 
125,8 
93,0 
53,9 
65,4 
44,2 
54,8 
26,7 
1970 
31,1 
25,4 
25,2 
20,6 
36,0 
106,1 
105,2 
53,9 
74,1 
74,0 
28,9 
76,3 
1971 
171,8 
98,6 
112,7 
150,2 
137,1 
175,6 
125,8 
104,2 
73,9 
62,9 
22,2 
17,3 
1972 
37,6 
160,5 
84,0 
51,0 
24,5 
99,5 
66,6 
238,5 
251,6 
169,0 
95,8 
70,0 
1973 
68,0 
105,2 
75,1 
47,0 
81,7 
131,4 
126,7 
236,6 
214,1 
94,8 
79,8 
43,1 
1974 
50,3 
76,2 
84,3 
41,5 
32,1 
70,4 
55,9 
37,6 
102,3 
41,0 
36,5 
21,8 
1975 
40,5 
49,0 
51,6 
28,8 
26,9 
57,3 
34,5 
93,9 
238,5 
220,6 
64,2 
146,5 
1976 
118,3 
60,1 
92,9 
36,9 
97,6 
136,1 
78,4 
140,8 
90,5 
89,4 
87,5 
97,6 
1977 
88,3 
125,8 
110,8 
60,4 
26,9 
29,3 
40,9 
143,6 
67,9 
173,7 
150,2 
60,8 
1978 
55,4 
42,0 
44,4 
18,3 
14,2 
17,2 
49,3 
34,4 
83,9 
37,9 
57,3 
66,0 
1979 
27,3 
19,8 
30,1 
46,9 
156,8 
69,5 
68,3 
49,8 
49,5 
262,9 
176,5 
99,5
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Sakura                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1940          39,9  18,6  27,3  70,9  24,5  56,4  24,7  49,9
1941  40,7  124,9  123,9  47,7  61,4  73,1  41,0  129,6  65,4  59,6  78,6  56,6
1942  22,2  78,8  74,2  79,1  69,4  38,9  42,7  54,5  44,3  36,2  13,7  13,3
1943  9,7  26,6  8,8  7,6  56,5  162,4  91,0  156,8  115,5  70,0  34,5  20,0
1944  102,3  28,4  45,8  18,5  9,0  10,0  13,3  8,0  12,8  11,5  21,8  9,8
1945  4,9  13,9  7,4  4,4  4,7  8,5  17,8  9,9  30,2  26,9  13,1  11,8
1946  44,8  119,2  86,8  47,4  29,1  91,0  139,9  54,8  30,8  84,1  34,2  47,3
1947  26,9  70,9  36,0  12,8  16,8  46,4  34,2  63,1  134,3  106,1  43,5  36,9
1948  22,0  44,3  47,5  41,9  108,9  39,2  55,0  153,0  29,5  44,7  35,5  13,5
1949  17,9  8,8  25,7  37,6  25,4  61,7  19,4  43,0  52,8  47,7  20,2  12,3
1950  53,9  33,8  47,2  20,7  25,7  19,1  20,1  65,9  62,6  152,1  50,8  29,1
1951  48,2  108,0  77,1  25,4  13,4  12,6  25,6  7,5  7,8  168,1  111,7  45,6
1952  31,0  21,4  11,5  9,3  7,7  34,5  66,3  19,0  116,4  140,8  87,0  31,6
1953  40,0  72,1  36,6  24,6  22,3  19,6  25,2  29,1  66,9  139,9  132,4  49,0
1954  46,9  36,7  66,7  68,4  118,3  152,1  202,8  48,8  193,4  199,0  46,9  30,3
1955  17,5  21,7  33,6  45,3  69,2  117,4  188,7  80,0  67,3  34,5  37,8  46,8
1956  108,0  68,2  28,4  76,6  93,0  41,7  35,1  73,9  151,2  85,9  37,1  24,1
1957  17,7  38,3  54,6  40,9  36,1  40,5  149,3  369,9  262,9  83,5  64,4  52,4
1958  25,7  53,6  156,8  38,3  23,6  51,7  27,9  68,5  147,4  113,6  80,1  89,1
1959  42,6  65,3  36,5  50,7  51,4  33,2  24,0  29,3  78,0  35,3  15,7  13,5
1960  21,0  40,9  37,5  28,6  34,0  31,7  17,1  62,0  62,5  99,5  117,4  54,9
1961  65,1  46,8  124,9  73,4  43,5  36,8  32,0  18,3  246,0  207,5  200,0  82,0
1962  50,7  44,9  37,6  21,7  72,9  47,2  61,7  31,2  98,6  93,3  47,7  24,4
1963  69,9  151,2  140,8  65,7  32,4  18,9  17,2  24,6  62,6  183,1  169,0  80,1
1964  31,5  47,8  38,5  52,6  62,6  37,8  47,5  86,9  90,3  52,2  34,0  28,4
1965  23,8  17,1  19,9  19,2  72,9  35,5  81,2  136,1  159,6  164,3  90,9  131,4
1966  121,1  235,7  142,7  49,6  29,4  95,8  78,4  73,4  174,6  169,0  93,2  109,8
1967  65,4  104,2  86,4  35,0  29,1  38,2  32,9  78,6  157,7  113,6  80,3  81,7
1968  31,0  17,7  19,7  23,4  17,6  17,9  31,2  15,6  45,1  36,6  88,4  56,0
1969  83,4  144,6  88,3  168,1  57,9  125,8  93,0  53,9  65,4  44,2  54,8  26,7
1970  31,1  25,4  25,2  20,6  36,0  106,1  105,2  53,9  74,1  74,0  28,9  76,3
1971  171,8  98,6  112,7  150,2  137,1  175,6  125,8  104,2  73,9  62,9  22,2  17,3
1972  37,6  160,5  84,0  51,0  24,5  99,5  66,6  238,5  251,6  169,0  95,8  70,0
1973  68,0  105,2  75,1  47,0  81,7  131,4  126,7  236,6  214,1  94,8  79,8  43,1
1974  50,3  76,2  84,3  41,5  32,1  70,4  55,9  37,6  102,3  41,0  36,5  21,8
1975  40,5  49,0  51,6  28,8  26,9  57,3  34,5  93,9  238,5  220,6  64,2  146,5
1976  118,3  60,1  92,9  36,9  97,6  136,1  78,4  140,8  90,5  89,4  87,5  97,6
1977  88,3  125,8  110,8  60,4  26,9  29,3  40,9  143,6  67,9  173,7  150,2  60,8
1978  55,4  42,0  44,4  18,3  14,2  17,2  49,3  34,4  83,9  37,9  57,3  66,0
1979  27,3  19,8  30,1  46,9  156,8  69,5  68,3  49,8  49,5  262,9  176,5  99,5

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\117\NT_622LG0209                                    
FL. 09 da Nota Técnica nº 674/2016–SCG/ANEEL, de 26/09/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Sakura 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1980 
45,6 
29,0 
108,9 
39,0 
53,0 
42,9 
100,5 
187,8 
180,3 
106,1 
102,3 
161,5 
1981 
97,6 
79,9 
31,9 
24,6 
19,6 
25,6 
24,3 
23,7 
54,1 
47,0 
46,8 
38,1 
1982 
20,6 
89,8 
55,9 
29,9 
33,4 
102,3 
171,8 
112,7 
58,8 
142,7 
316,4 
119,2 
1983 
98,6 
128,6 
174,6 
91,4 
239,4 
236,6 
687,2 
214,1 
143,6 
84,2 
83,8 
69,0 
1984 
52,0 
44,5 
60,3 
51,5 
73,6 
135,2 
98,6 
321,1 
94,8 
114,5 
107,0 
98,6 
1985 
33,1 
80,3 
38,5 
56,0 
43,0 
24,4 
31,3 
20,6 
39,0 
31,7 
58,4 
14,6 
1986 
16,6 
35,7 
29,4 
54,0 
41,4 
49,7 
28,2 
38,5 
66,2 
83,7 
94,7 
87,6 
1987 
105,8 
72,7 
31,9 
33,7 
199,9 
93,1 
79,1 
80,8 
50,7 
140,8 
53,9 
39,6 
1988 
37,5 
40,8 
38,1 
49,8 
216,0 
121,7 
56,1 
31,4 
52,6 
59,0 
37,9 
40,3 
1989 
85,6 
102,9 
61,7 
62,3 
113,0 
42,3 
52,3 
56,1 
185,4 
95,7 
49,0 
30,9 
1990 
148,8 
102,1 
57,0 
86,2 
100,1 
326,8 
140,7 
112,4 
135,8 
220,7 
176,1 
77,5 
1991 
40,1 
29,5 
23,1 
23,6 
24,1 
83,7 
67,4 
102,8 
38,1 
78,2 
46,2 
56,3 
1992 
45,7 
74,3 
82,7 
47,9 
218,7 
178,8 
272,2 
155,2 
97,2 
56,4 
65,2 
41,4 
1993 
49,3 
123,5 
85,0 
55,8 
101,9 
101,1 
105,0 
65,9 
148,6 
189,5 
79,4 
112,8 
1994 
37,0 
160,3 
86,1 
77,2 
94,0 
136,3 
183,6 
79,9 
46,4 
95,6 
148,0 
56,5 
1995 
186,4 
123,6 
56,7 
34,4 
24,7 
50,9 
52,5 
32,6 
73,1 
140,1 
54,2 
45,3 
1996 
95,4 
120,6 
126,3 
86,0 
32,0 
70,5 
110,0 
99,1 
132,8 
141,3 
65,4 
87,8 
1997 
81,2 
185,3 
85,0 
30,5 
32,6 
85,9 
123,2 
166,5 
59,5 
303,4 
300,4 
100,4 
1998 
149,9 
201,1 
203,3 
262,5 
147,6 
66,1 
112,7 
239,6 
258,6 
158,3 
51,0 
57,3 
1999 
58,8 
85,2 
44,2 
74,7 
37,0 
65,6 
197,3 
45,1 
46,3 
134,9 
44,6 
34,0 
2000 
52,0 
80,1 
77,9 
51,8 
58,0 
58,1 
104,2 
81,4 
264,3 
226,5 
74,7 
110,0 
2001 
124,7 
198,8 
93,4 
76,6 
100,0 
97,4 
105,5 
60,6 
93,1 
221,6 
95,5 
82,3 
2002 
52,2 
52,2 
40,3 
67,3 
60,7 
65,1 
52,4 
148,8 
138,4 
177,1 
168,0 
115,0 
2003 
45,0 
54,6 
75,1 
37,2 
34,8 
59,5 
44,7 
26,6 
22,6 
49,2 
52,6 
139,9 
2004 
69,8 
35,6 
21,5 
33,2 
65,8 
49,3 
123,0 
47,6 
80,5 
162,1 
128,7 
70,8 
2005 
76,3 
36,2 
25,4 
60,0 
140,3 
128,4 
76,0 
66,4 
280,2 
226,4 
126,5 
46,6 
2006 
38,4 
36,1 
39,3 
27,9 
16,8 
14,7 
16,3 
41,1 
39,2 
40,0 
63,3 
82,6 
2007 
55,0 
74,5 
97,6 
68,3 
170,9 
65,5 
131,4 
57,6 
121,1 
157,7 
183,1 
76,2 
2008 
79,1 
83,1 
55,1 
76,9 
65,6 
88,6 
60,9 
56,4 
115,9 
263,5 
234,5 
56,4 
2009 
74,4 
54,1 
39,2 
23,1 
23,6 
29,8 
130,8 
155,6 
220,2 
78,4 
92,1 
85,3 
2010 
106,4 
85,7 
87,7 
235,7 
225,6 
100,9 
86,6 
94,3
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Sakura                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1980  45,6  29,0  108,9  39,0  53,0  42,9  100,5  187,8  180,3  106,1  102,3  161,5
1981  97,6  79,9  31,9  24,6  19,6  25,6  24,3  23,7  54,1  47,0  46,8  38,1
1982  20,6  89,8  55,9  29,9  33,4  102,3  171,8  112,7  58,8  142,7  316,4  119,2
1983  98,6  128,6  174,6  91,4  239,4  236,6  687,2  214,1  143,6  84,2  83,8  69,0
1984  52,0  44,5  60,3  51,5  73,6  135,2  98,6  321,1  94,8  114,5  107,0  98,6
1985  33,1  80,3  38,5  56,0  43,0  24,4  31,3  20,6  39,0  31,7  58,4  14,6
1986  16,6  35,7  29,4  54,0  41,4  49,7  28,2  38,5  66,2  83,7  94,7  87,6
1987  105,8  72,7  31,9  33,7  199,9  93,1  79,1  80,8  50,7  140,8  53,9  39,6
1988  37,5  40,8  38,1  49,8  216,0  121,7  56,1  31,4  52,6  59,0  37,9  40,3
1989  85,6  102,9  61,7  62,3  113,0  42,3  52,3  56,1  185,4  95,7  49,0  30,9
1990  148,8  102,1  57,0  86,2  100,1  326,8  140,7  112,4  135,8  220,7  176,1  77,5
1991  40,1  29,5  23,1  23,6  24,1  83,7  67,4  102,8  38,1  78,2  46,2  56,3
1992  45,7  74,3  82,7  47,9  218,7  178,8  272,2  155,2  97,2  56,4  65,2  41,4
1993  49,3  123,5  85,0  55,8  101,9  101,1  105,0  65,9  148,6  189,5  79,4  112,8
1994  37,0  160,3  86,1  77,2  94,0  136,3  183,6  79,9  46,4  95,6  148,0  56,5
1995  186,4  123,6  56,7  34,4  24,7  50,9  52,5  32,6  73,1  140,1  54,2  45,3
1996  95,4  120,6  126,3  86,0  32,0  70,5  110,0  99,1  132,8  141,3  65,4  87,8
1997  81,2  185,3  85,0  30,5  32,6  85,9  123,2  166,5  59,5  303,4  300,4  100,4
1998  149,9  201,1  203,3  262,5  147,6  66,1  112,7  239,6  258,6  158,3  51,0  57,3
1999  58,8  85,2  44,2  74,7  37,0  65,6  197,3  45,1  46,3  134,9  44,6  34,0
2000  52,0  80,1  77,9  51,8  58,0  58,1  104,2  81,4  264,3  226,5  74,7  110,0
2001  124,7  198,8  93,4  76,6  100,0  97,4  105,5  60,6  93,1  221,6  95,5  82,3
2002  52,2  52,2  40,3  67,3  60,7  65,1  52,4  148,8  138,4  177,1  168,0  115,0
2003  45,0  54,6  75,1  37,2  34,8  59,5  44,7  26,6  22,6  49,2  52,6  139,9
2004  69,8  35,6  21,5  33,2  65,8  49,3  123,0  47,6  80,5  162,1  128,7  70,8
2005  76,3  36,2  25,4  60,0  140,3  128,4  76,0  66,4  280,2  226,4  126,5  46,6
2006  38,4  36,1  39,3  27,9  16,8  14,7  16,3  41,1  39,2  40,0  63,3  82,6
2007  55,0  74,5  97,6  68,3  170,9  65,5  131,4  57,6  121,1  157,7  183,1  76,2
2008  79,1  83,1  55,1  76,9  65,6  88,6  60,9  56,4  115,9  263,5  234,5  56,4
2009  74,4  54,1  39,2  23,1  23,6  29,8  130,8  155,6  220,2  78,4  92,1  85,3
2010  106,4  85,7  87,7  235,7  225,6  100,9  86,6  94,3