* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
\SCG\NT\133\NT_545YF3108 
48524.007531/2021-00  
NOTA TÉCNICA Nº 562/2021-SCG/ANEEL 
Em 31 de agosto de 2021. 
 
 
 
 
 
Processo: 48500.001628/2020-70. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena 
Central Hidrelétrica Pedra Branca, com 15.000 kW de 
Potência Instalada, com Registro de Intenção à 
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à 
Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda. e 
Frigorífico Nutribras S.A. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) Pedra Branca, com 15.000 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.MS.037230-7-01, com Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI – PCH) conferido à Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda. e Frigorífico Nutribras 
S.A. (Interessadas), por meio do Despacho nº 850, de 24 de março de 2020, localizada no rio Sucuriú, sub-
bacia 63, na bacia hidrográfica do rio Paraná, cuja casa de força localiza-se no município de Paraíso das 
Águas, estado de Mato Grosso do Sul. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
O Despacho n° 248, de 29 de abril de 2002, aprova os Estudos de Inventário Hidrelétrico do 
rio Sucuriú, no qual foram identificados 2 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Pedra 
Branca. 
 
3. 
O Despacho nº 8501, de 24 de março de 2020, confere o DRI-PCH às Interessdas, com o 
objetivo de desenvolver os estudos de projeto básico da PCH Pedra Branca. 
 
 
1 Documento nº 48524.002960/2020-00. 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação EABCB1A00060276D
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007531/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 562/2021-SCG/ANEEL, de 31/8/2021. 
 
 
4. 
Em 20 de maio de 2021, a Interessada protocolou o Sumário Executivo e o Projeto Básico2 
referente ao empreendimento. 
 
III – DA ANÁLISE 
5. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020: 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais 
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
6. 
A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico. 
 
 
Figura 1: Arranjo geral da PCH Pedra Branca 
 
7. 
O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa 
de Força e do Reservatório da PCH Pedra Branca: 
 
 
2 Documento nº 48513.013880/2021-00. 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação EABCB1A00060276D
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007531/2021-00

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 562/2021-SCG/ANEEL, de 31/8/2021. 
 
 
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF3 
Barramento 
19°15'22,86" S 
52°47'28,45" W 
Chapadão do Sul/MS 
Paraíso das Águas/MS 
Casa de Força 
19°15'25,15" S 
52°47'29,61" W 
Paraíso das Águas/MS 
Limite máximo do Reservatório 
19°14'32,26" S 
52°50'3,01" W 
Chapadão do Sul/MS 
Paraíso das Águas/MS 
 
8. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
9. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no 248, de 29 de abril de 2002. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Pedra Branca 
PCH Pedra Branca 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
19°15'0" S 
52°48'0" W 
19°15'22,86" S 
52°47'28,45" W 
NA Montante (m) 
434,00 
432,00 
NA Jusante (m) 
419,80 
421,34 
Queda Bruta (m) 
14,20 
10,66 
Área do Reservatório (km²) 
6,14 
1,66 
Potência (kW) 
14.000 
15.000 
Energia Média (kWméd) 
9.700 
9.745,14 
Vazão QMLT4 (m³/s) 
96,5 
112,96 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Sucuriú 
ESTADO: 
MS 
SUB-BACIA: 
63 
DESPACHO: 
248 
DATA: 
29/04/2002 
AUTOR: 
BSB Energética S.A. II 
POTÊNCIA: 
44,00 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
2 (dois) 
 
3 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento. 
4 Vazão Média de Longo Termo. 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação EABCB1A00060276D
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007531/2021-00
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF3
Barramento  19°15'22,86" S
52°47'28,45" W  Chapadão do Sul/MS
Paraíso das Águas/MS
Casa de Força  19°15'25,15" S
52°47'29,61" W  Paraíso das Águas/MS
Limite máximo do Reservatório  19°14'32,26" S
52°50'3,01" W  Chapadão do Sul/MS
Paraíso das Águas/MS
Estudos de Inventário
19°15'0" S
52°48'0" W
434,00
419,80
14,20
6,14
14.000
9.700
96,5
NOME DO RIO:  Sucuriú  ESTADO:  MS    SUB-BACIA:  63
DESPACHO:  248  DATA:  29/04/2002      
AUTOR:  BSB Energética S.A. II          
POTÊNCIA:  44,00  EIXOS
IDENTIFICADOS:    2 (dois)    
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação EABCB1A00060276D

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 562/2021-SCG/ANEEL, de 31/8/2021. 
 
 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Alto Sucuriú5 
19°14'43,51" S 
52°52'47,94" W 
458,00 
436,60 
29.000 
Em Operação6 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Buriti7 
19°19'54,4" S 
52°40'26,36" W 
415,50 
382,11 
30.000 
Em Operação8 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
10. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Daniel Zonta 
7761069-8 
097732-4-SC 
Responsável Geral do Projeto 
Daniel Zonta / Marcio Polanski 
1320210039270 / 
1720211776681  
097732-4-SC / PR-
25829/D  
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Mariele Larissa Groxko 
1320210036146 / 
1320210036140 
PR-110227 
Estudos geotécnicos 
Daniel Zonta 
7759550-0 
097732-4-SC 
Estudos hidrológicos 
Daniel Zonta 
7761093-0 
097732-4-SC 
Estudos energéticos 
Daniel Zonta 
7759655-0  
097732-4-SC 
Estruturas extravasoras 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Documento não emitido 
Número 
 -  
Órgão emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão remanescente 
 -  
 
 
5 PCH.PH.MS.028817-9.01. 
6 Resolução nº 721, de 18 de dezembro de 2002. 
7 PCH.PH.MS.028753-9.01. 
8 Resolução nº 603, de 4 de novembro de 2002. 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação EABCB1A00060276D
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007531/2021-00
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise          
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)  Potência
(kW)  Condição
PCH Alto Sucuriú5  19°14'43,51" S
52°52'47,94" W  458,00  436,60  29.000  Em Operação6
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)  Potência
(kW)  Condição
PCH Buriti7  19°19'54,4" S
52°40'26,36" W  415,50  382,11  30.000  Em Operação8
Empresa Projetista:  Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda.    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Daniel Zonta  7761069-8  097732-4-SC  Responsável Geral do Projeto
Daniel Zonta / Marcio Polanski  1320210039270 /
1720211776681  097732-4-SC / PR-
25829/D  Estudos cartográficos e
topográficos
Mariele Larissa Groxko  1320210036146 /
1320210036140  PR-110227  Estudos geotécnicos
Daniel Zonta  7759550-0  097732-4-SC  Estudos hidrológicos
Daniel Zonta  7761093-0  097732-4-SC  Estudos energéticos
Daniel Zonta  7759655-0  097732-4-SC  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  Documento não emitido
Número  -
Órgão emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão remanescente  -
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação EABCB1A00060276D

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 562/2021-SCG/ANEEL, de 31/8/2021. 
 
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Documento não emitido 
Número 
 -  
Órgão Emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
11. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico. 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é inferior àquela apresentada no inventário, 
com a alteração tanto do nível de montante, quanto do nível de jusante. No 
entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento aprovado 
nos estudos de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes ao 
aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações locacionais 
identificadas na etapa de projeto básico. 
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Pedra Branca 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
 
Área de 
Drenagem da 
PCH (km²): 
5.798,91 
NOME DO RIO DA USINA: 
Sucuriú 
 
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
63001200 
Porto de Pedras 
Sucuriú 
3.770,00 
 
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
63001500 
Alto Sucuriú 
Sucuriú 
7.210,00 
63003100 
Porto Galeano 
Sucuriú 
19.000,00 
63001000 
Próximo Costa Rica 
Sucuriú 
1.250,00 
63002000 
São José do Sucuriú 
Sucuriú 
17.900,00 
 
 
 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação EABCB1A00060276D
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007531/2021-00
Tipo de Licença  Documento não emitido
Número  -
Órgão Emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão de usos consuntivos  -
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é inferior àquela apresentada no inventário,
com a alteração tanto do nível de montante, quanto do nível de jusante. No
entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento aprovado
nos estudos de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes ao
aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações locacionais
identificadas na etapa de projeto básico.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de
Drenagem da
PCH (km²):  5.798,91  NOME DO RIO DA USINA:    Sucuriú  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
63001200  Porto de Pedras    Sucuriú    3.770,00
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
63001500  Alto Sucuriú    Sucuriú    7.210,00
63003100  Porto Galeano    Sucuriú    19.000,00
63001000  Próximo Costa Rica    Sucuriú    1.250,00
63002000  São José do Sucuriú    Sucuriú    17.900,00
          
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação EABCB1A00060276D

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 562/2021-SCG/ANEEL, de 31/8/2021. 
 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
656,36 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Vertedouro de superfície sobre o corpo da barragem 
 / em concreto / Soleira livre/ Ogiva no formato perfil de creager 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
A gravidade / Trecho central com vertedouro em concreto e 
ombreiras de enrocamento e argila 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Daniel Zonta 097732-4-SC 
Nº DA 
ART9 
7759655-0 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
63001200 
Porto de Pedras 
Sucuriú 
3.770,00 
 
12. 
No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 15.000 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,65 são compatíveis aos 
estimados nos estudos de inventário, que também apresentaram um FC=0,65. 
 
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício 
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 1000 kW. 
 
Foi adotado um TEIF de 1,26% e IP de 3,73%, apresentando como justificativa o fato de 
ser o valor sugerido na Nota Técnica n° 63/2012 – SRG-SGH/ANEEL. 
 
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 7.731,96 kW e 2 geradores de potência 
unitária nominal de 8.333,33 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
13. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo 
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação 
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que 
compatíveis com estes. 
 
 
 
 
 
9 Documento nº 48513.013880/2021-00. 2-ART/Dimensionamento Vertedouro. 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação EABCB1A00060276D
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007531/2021-00
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    656,36    TR (anos):    1.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Vertedouro de superfície sobre o corpo da barragem
/ em concreto / Soleira livre/ Ogiva no formato perfil de creager          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    A gravidade / Trecho central com vertedouro em concreto e
ombreiras de enrocamento e argila          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Daniel Zonta 097732-4-SC        Nº DA
ART9  7759655-0
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
63001200  Porto de Pedras    Sucuriú    3.770,00    
Estudos Energéticos  A potência de 15.000 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,65 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que também apresentaram um FC=0,65.
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 1000 kW.
Foi adotado um TEIF de 1,26% e IP de 3,73%, apresentando como justificativa o fato de
ser o valor sugerido na Nota Técnica n° 63/2012 – SRG-SGH/ANEEL.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 7.731,96 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 8.333,33 kVA, com 0,9 de fator de potência.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação EABCB1A00060276D

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 562/2021-SCG/ANEEL, de 31/8/2021. 
 
 
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH Pedra Branca 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
19°15'22,86" S 
52°47'28,45" W 
Coordenadas da casa de força 
19°15'25,15" S 
52°47'29,61" W 
NA Montante (m) 
432,00 
NA Jusante (m) 
421,34 
Potência Instalada Total (kW) 
15.000 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
8.333,33; 8.333,33 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
7.731,96; 7.731,96 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
24,19; 24,19 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93,0%; 93,0% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,0%; 97,0% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da 
usina (%) 
1,26% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
3,73% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,1546 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
10,66 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
2,46% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
150 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0,00 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
2,16 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
14. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido 
o DRS-PCH referente à PCH Pedra Branca conforme solicitado por Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas 
Ltda. e Frigorífico Nutribras S.A., bem como o encaminhamento de documento ao Instituto de Meio 
Ambiente de Mato Grosso do Sul - IMASUL, para emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o 
Interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos competentes. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
15. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
16. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à PCH Pedra Branca sob a titularidade de Enebras Projetos de Usinas 
Hidrelétricas Ltda. e Frigorífico Nutribras S.A. 
 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação EABCB1A00060276D
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007531/2021-00
PCH Pedra Branca  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  19°15'22,86" S
52°47'28,45" W
Coordenadas da casa de força  19°15'25,15" S
52°47'29,61" W
NA Montante (m)  432,00
NA Jusante (m)  421,34
Potência Instalada Total (kW)  15.000
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  8.333,33; 8.333,33
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW)  7.731,96; 7.731,96
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  24,19; 24,19
Rendimento nominal por turbina (%)  93,0%; 93,0%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,0%; 97,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
usina (%)  1,26%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  3,73%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,1546
H : Queda bruta nominal (m)
b  10,66
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  2,46%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  150
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0,00
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  2,16
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação EABCB1A00060276D

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 562/2021-SCG/ANEEL, de 31/8/2021. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
17. 
Emitir o Despacho. 
 
(Assinado digitalmente) 
YURI FERREIRA GOMES DIAS 
Especialista em Regulação 
(Assinado digitalmente) 
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO 
Analista Administrativo 
 
 
De acordo: 
 
 
(Assinado digitalmente) 
RENATO MARQUES BATISTA 
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação EABCB1A00060276D
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007531/2021-00

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Pedra Branca 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1972 
139,03 
155,84 
159,28 
132,03 
108,37 
95,65 
81,00 
53,73 
52,20 
64,05 
95,66 
94,05 
1973 
83,67 
94,65 
88,11 
95,77 
79,73 
67,85 
64,51 
57,96 
57,24 
73,95 
87,87 
88,71 
1974 
108,17 
102,47 
161,81 
131,04 
112,61 
92,65 
80,33 
77,90 
74,12 
78,62 
74,09 
102,75 
1975 
130,28 
110,63 
133,43 
123,28 
101,40 
82,59 
82,55 
73,31 
70,19 
79,29 
92,11 
105,29 
1976 
108,19 
132,58 
145,56 
126,90 
103,89 
96,72 
81,28 
81,71 
80,27 
86,40 
98,14 
115,53 
1977 
126,17 
163,48 
120,92 
120,39 
104,36 
103,79 
86,26 
77,37 
93,81 
88,02 
106,59 
107,81 
1978 
153,32 
117,65 
138,04 
105,06 
100,45 
106,56 
85,28 
77,95 
88,11 
81,59 
104,39 
134,98 
1979 
173,68 
149,58 
134,22 
111,78 
102,22 
88,93 
87,35 
82,96 
99,99 
88,91 
89,22 
119,56 
1980 
141,93 
144,84 
135,32 
120,71 
97,37 
92,10 
86,89 
78,94 
85,87 
87,57 
96,79 
113,88 
1981 
152,87 
118,70 
130,77 
104,28 
96,90 
90,85 
79,76 
77,02 
72,21 
81,59 
99,69 
121,57 
1982 
133,78 
139,24 
174,18 
164,04 
116,18 
109,71 
95,64 
94,66 
95,02 
102,11 
107,23 
140,11 
1983 
161,45 
159,83 
151,52 
125,76 
100,28 
98,37 
83,43 
80,23 
83,99 
90,17 
110,04 
128,19 
1984 
134,82 
137,51 
127,86 
123,52 
137,99 
89,71 
92,67 
97,09 
98,03 
83,47 
93,64 
129,77 
1985 
178,82 
192,97 
175,89 
145,97 
105,38 
94,70 
89,88 
81,34 
78,12 
83,20 
91,46 
83,79 
1986 
109,26 
126,10 
154,04 
117,46 
102,31 
89,15 
77,30 
83,61 
80,85 
78,20 
83,94 
105,75 
1987 
126,92 
154,31 
169,52 
122,33 
112,84 
90,31 
81,01 
78,61 
76,04 
86,16 
102,17 
126,96 
1988 
146,31 
168,71 
229,63 
181,22 
136,73 
108,92 
94,84 
88,12 
82,12 
85,70 
107,08 
125,06 
1989 
176,84 
188,42 
183,20 
161,68 
120,26 
107,20 
102,88 
99,38 
90,28 
90,73 
118,98 
167,64 
1990 
150,74 
91,93 
82,81 
84,42 
110,64 
93,29 
87,15 
82,22 
100,14 
202,32 
198,26 
202,38 
1991 
215,66 
324,18 
324,74 
122,78 
107,82 
95,76 
90,20 
83,35 
82,93 
96,83 
81,04 
102,47 
1992 
135,18 
134,27 
152,23 
139,65 
117,22 
93,65 
86,53 
83,01 
105,64 
109,47 
119,09 
138,71 
1993 
123,85 
178,23 
150,99 
160,92 
108,03 
110,26 
91,20 
86,86 
92,54 
101,39 
87,00 
116,23 
1994 
160,42 
168,55 
158,87 
134,80 
110,58 
99,05 
92,38 
82,83 
77,17 
83,18 
101,33 
109,40 
1995 
121,92 
265,19 
168,32 
137,09 
106,68 
92,34 
85,09 
77,71 
78,95 
86,22 
87,64 
97,28 
1996 
122,31 
125,35 
155,16 
117,66 
95,42 
82,84 
78,24 
73,36 
86,57 
83,63 
103,83 
111,37 
1997 
194,57 
167,03 
110,15 
110,63 
107,82 
130,10 
90,52 
84,49 
81,59 
87,37 
109,43 
158,56 
1998 
114,36 
167,96 
178,08 
145,17 
105,82 
100,54 
85,29 
89,78 
89,97 
104,04 
100,09 
156,02 
1999 
187,48 
133,60 
163,33 
130,67 
101,27 
92,45 
86,42 
78,03 
80,40 
82,13 
113,53 
109,14 
2000 
125,46 
182,83 
201,57 
125,75 
103,75 
89,03 
87,40 
85,34 
96,51 
98,49 
100,65 
128,47 
2001 
125,16 
139,50 
153,10 
115,99 
103,43 
101,75 
85,15 
78,29 
84,02 
98,35 
122,68 
158,16 
2002 
163,94 
204,35 
214,32 
128,86 
114,09 
96,45 
101,87 
93,70 
90,66 
93,18 
104,20 
117,73 
2003 
139,35 
110,77 
145,39 
172,43 
107,91 
100,73 
88,03 
88,36 
84,51 
100,15 
108,84 
96,66 
2004 
118,14 
127,26 
115,89 
106,07 
115,72 
90,00 
84,43 
82,03 
73,43 
94,07 
104,95 
113,83 
2005 
157,72 
142,03 
117,11 
111,11 
93,83 
90,97 
80,42 
76,80 
79,35 
84,83 
97,04 
106,37 
2006 
96,37 
130,87 
136,95 
138,81 
103,62 
88,93 
87,79 
84,67 
95,81 
101,07 
99,86 
112,76 
2007 
124,89 
148,98 
123,20 
107,01 
103,04 
88,03 
83,04 
77,56 
72,24 
84,52 
86,27 
95,18 
2008 
136,76 
155,50 
155,36 
146,35 
121,74 
90,17 
82,68 
76,95 
71,19 
83,30 
114,73 
105,78 
2009 
115,89 
157,38 
164,53 
155,00 
96,63 
97,05 
89,53 
81,75 
88,42 
96,99 
130,75 
215,68 
2010 
180,84 
215,50 
199,61 
139,89 
110,72 
97,19 
89,58 
82,93 
77,85 
104,64 
126,44 
114,13 
2011 
154,98 
144,89 
252,08 
154,52 
108,49 
98,92 
85,27 
76,64 
68,96 
78,08 
82,00 
69,92 
2012 
132,35 
219,37 
210,03 
195,87 
170,33 
117,62 
87,81 
73,81 
69,23 
76,75 
105,53 
95,57 
2013 
152,57 
175,78 
175,36 
152,47 
76,38 
84,44 
71,69 
67,06 
68,04 
76,87 
81,29 
106,11 
2014 
86,67 
96,33 
149,80 
121,81 
84,89 
77,77 
84,82 
88,94 
77,76 
71,60 
96,38 
171,33 
2015 
57,92 
125,25 
148,04 
145,82 
149,59 
104,65 
92,13 
78,28 
76,55 
74,39 
93,51 
130,34 
2016 
165,62 
146,30 
138,90 
103,39 
102,82 
93,59 
79,57 
83,05 
90,26 
87,15 
113,44 
112,33 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação EABCB1A00060276D
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007531/2021-00
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Pedra Branca                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1972  139,03  155,84  159,28  132,03  108,37  95,65  81,00  53,73  52,20  64,05  95,66  94,05
1973  83,67  94,65  88,11  95,77  79,73  67,85  64,51  57,96  57,24  73,95  87,87  88,71
1974  108,17  102,47  161,81  131,04  112,61  92,65  80,33  77,90  74,12  78,62  74,09  102,75
1975  130,28  110,63  133,43  123,28  101,40  82,59  82,55  73,31  70,19  79,29  92,11  105,29
1976  108,19  132,58  145,56  126,90  103,89  96,72  81,28  81,71  80,27  86,40  98,14  115,53
1977  126,17  163,48  120,92  120,39  104,36  103,79  86,26  77,37  93,81  88,02  106,59  107,81
1978  153,32  117,65  138,04  105,06  100,45  106,56  85,28  77,95  88,11  81,59  104,39  134,98
1979  173,68  149,58  134,22  111,78  102,22  88,93  87,35  82,96  99,99  88,91  89,22  119,56
1980  141,93  144,84  135,32  120,71  97,37  92,10  86,89  78,94  85,87  87,57  96,79  113,88
1981  152,87  118,70  130,77  104,28  96,90  90,85  79,76  77,02  72,21  81,59  99,69  121,57
1982  133,78  139,24  174,18  164,04  116,18  109,71  95,64  94,66  95,02  102,11  107,23  140,11
1983  161,45  159,83  151,52  125,76  100,28  98,37  83,43  80,23  83,99  90,17  110,04  128,19
1984  134,82  137,51  127,86  123,52  137,99  89,71  92,67  97,09  98,03  83,47  93,64  129,77
1985  178,82  192,97  175,89  145,97  105,38  94,70  89,88  81,34  78,12  83,20  91,46  83,79
1986  109,26  126,10  154,04  117,46  102,31  89,15  77,30  83,61  80,85  78,20  83,94  105,75
1987  126,92  154,31  169,52  122,33  112,84  90,31  81,01  78,61  76,04  86,16  102,17  126,96
1988  146,31  168,71  229,63  181,22  136,73  108,92  94,84  88,12  82,12  85,70  107,08  125,06
1989  176,84  188,42  183,20  161,68  120,26  107,20  102,88  99,38  90,28  90,73  118,98  167,64
1990  150,74  91,93  82,81  84,42  110,64  93,29  87,15  82,22  100,14  202,32  198,26  202,38
1991  215,66  324,18  324,74  122,78  107,82  95,76  90,20  83,35  82,93  96,83  81,04  102,47
1992  135,18  134,27  152,23  139,65  117,22  93,65  86,53  83,01  105,64  109,47  119,09  138,71
1993  123,85  178,23  150,99  160,92  108,03  110,26  91,20  86,86  92,54  101,39  87,00  116,23
1994  160,42  168,55  158,87  134,80  110,58  99,05  92,38  82,83  77,17  83,18  101,33  109,40
1995  121,92  265,19  168,32  137,09  106,68  92,34  85,09  77,71  78,95  86,22  87,64  97,28
1996  122,31  125,35  155,16  117,66  95,42  82,84  78,24  73,36  86,57  83,63  103,83  111,37
1997  194,57  167,03  110,15  110,63  107,82  130,10  90,52  84,49  81,59  87,37  109,43  158,56
1998  114,36  167,96  178,08  145,17  105,82  100,54  85,29  89,78  89,97  104,04  100,09  156,02
1999  187,48  133,60  163,33  130,67  101,27  92,45  86,42  78,03  80,40  82,13  113,53  109,14
2000  125,46  182,83  201,57  125,75  103,75  89,03  87,40  85,34  96,51  98,49  100,65  128,47
2001  125,16  139,50  153,10  115,99  103,43  101,75  85,15  78,29  84,02  98,35  122,68  158,16
2002  163,94  204,35  214,32  128,86  114,09  96,45  101,87  93,70  90,66  93,18  104,20  117,73
2003  139,35  110,77  145,39  172,43  107,91  100,73  88,03  88,36  84,51  100,15  108,84  96,66
2004  118,14  127,26  115,89  106,07  115,72  90,00  84,43  82,03  73,43  94,07  104,95  113,83
2005  157,72  142,03  117,11  111,11  93,83  90,97  80,42  76,80  79,35  84,83  97,04  106,37
2006  96,37  130,87  136,95  138,81  103,62  88,93  87,79  84,67  95,81  101,07  99,86  112,76
2007  124,89  148,98  123,20  107,01  103,04  88,03  83,04  77,56  72,24  84,52  86,27  95,18
2008  136,76  155,50  155,36  146,35  121,74  90,17  82,68  76,95  71,19  83,30  114,73  105,78
2009  115,89  157,38  164,53  155,00  96,63  97,05  89,53  81,75  88,42  96,99  130,75  215,68
2010  180,84  215,50  199,61  139,89  110,72  97,19  89,58  82,93  77,85  104,64  126,44  114,13
2011  154,98  144,89  252,08  154,52  108,49  98,92  85,27  76,64  68,96  78,08  82,00  69,92
2012  132,35  219,37  210,03  195,87  170,33  117,62  87,81  73,81  69,23  76,75  105,53  95,57
2013  152,57  175,78  175,36  152,47  76,38  84,44  71,69  67,06  68,04  76,87  81,29  106,11
2014  86,67  96,33  149,80  121,81  84,89  77,77  84,82  88,94  77,76  71,60  96,38  171,33
2015  57,92  125,25  148,04  145,82  149,59  104,65  92,13  78,28  76,55  74,39  93,51  130,34
2016  165,62  146,30  138,90  103,39  102,82  93,59  79,57  83,05  90,26  87,15  113,44  112,33
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação EABCB1A00060276D

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Pedra Branca 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2017 
166,50 
198,34 
186,21 
152,24 
120,71 
104,56 
89,06 
89,70 
75,74 
88,99 
110,16 
160,99 
2018 
154,78 
166,84 
152,43 
158,29 
106,65 
93,90 
85,20 
79,74 
86,73 
110,02 
134,30 
129,26 
2019 
134,10 
147,26 
156,64 
133,88 
117,56 
89,32 
87,92 
86,40 
74,73 
84,45 
101,97 
123,02 
2020 
110,63 
173,89 
150,04 
106,72 
87,58 
95,65 
86,13 
81,16 
82,01 
90,30 
103,65 
122,43 
 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação EABCB1A00060276D
 RENATO DE OLIVEIRA FALCAO, RENATO MARQUES BATISTA, YURI FERREIRA GOMES DIAS
 DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR:
Número: 48524.007531/2021-00
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Pedra Branca                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2017  166,50  198,34  186,21  152,24  120,71  104,56  89,06  89,70  75,74  88,99  110,16  160,99
2018  154,78  166,84  152,43  158,29  106,65  93,90  85,20  79,74  86,73  110,02  134,30  129,26
2019  134,10  147,26  156,64  133,88  117,56  89,32  87,92  86,40  74,73  84,45  101,97  123,02
2020  110,63  173,89  150,04  106,72  87,58  95,65  86,13  81,16  82,01  90,30  103,65  122,43
  
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR:  
RENATO DE OLIVEIRA FALCAO, RENATO MARQUES BATISTA, YURI FERREIRA GOMES DIAS  
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação EABCB1A00060276D