* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
\SCG\NT\144\ndsp20212540 
48524.007317/2021-00 
NOTA TÉCNICA Nº 545/2021-SCG/ANEEL 
Em 25 de agosto de 2021. 
 
 
 
 
 
Processo: 48500.004649/2002-85. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à revisão do 
Projeto Básico da Pequena Central Hidrelétrica 
Confluência, com 27.435 kW de Potência Instalada, 
com autorização a estabelecer-se como Produtor 
Independente de Energia Elétrica concedido à 
Confluência Energia S.A. por meio da Resolução 
Autorizativa nº 61, de 18 de fevereiro de 2004, 
conferido à Confluência Energia S/A. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente a revisão do Projeto Básico da 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Confluência, com 27.435 kW de potência instalada, cadastrada sob o 
Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.029068-8.01, com autorização a 
estabelecer-se como Produtor Independente de Energia Elétrica concedido à Confluência Energia S.A. por 
meio da Resolução Autorizativa nº 61, de 18 de fevereiro de 2004, localizada no rio Marrecas, sub-bacia 
64, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, cuja casa de força localiza-se no município de Prudentópolis, 
estado de Paraná. 
 
II – DOS FATOS 
2. 
O Despacho nº 627/2002, de 08 de outubro de 2002, aprova os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio Marrecas/Cachoeira, no qual foram identificados 7 aproveitamentos hidrelétricos, 
dentre os quais a PCH Confluência. 
 
3. 
A Resolução Autorizativa nº 61, de 18 de fevereiro de 2004, autorizou a Confluência Energia 
S.A. (Confluência ou Interessada) a estabelecer-se como Produtor Independente de Energia Elétrica. 
 
4. 
O Despacho nº 112, de 20 de janeiro de 2015, aprovou a revisão do Projeto Básico da PCH 
Confluência.

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 545/2021-SCG/ANEEL, de 25/08/2021. 
 
 
5. 
Por meio da Carta nº 036/2021, de 26 de julho de 2021, a Interessada protocolou o Sumário 
Executivo e a revisão do Projeto Básico referente ao empreendimento. 
 
III – DA ANÁLISE 
6. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020: 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais 
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
7. 
A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico. 
 
 
Figura 1: Arranjo geral da PCH Confluência 
 
8. 
O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa 
de Força e do Reservatório da PCH Confluência: 
 
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF1 
Barramento 
24°55'8" S 
Prudentópolis/PR e Turvo/PR 
 
1 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento.
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF1
Barramento  24°55'8" S  Prudentópolis/PR e Turvo/PR

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 545/2021-SCG/ANEEL, de 25/08/2021. 
 
 
51°24'31,1" W 
Casa de Força 
24°53'12,62" S 
51°23'36,76" W 
Prudentópolis/PR 
Limite máximo do Reservatório 
24°55'19,66" S 
51°23'55,45" W 
Prudentópolis/PR e Turvo/PR 
 
9. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
10. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 627/2002, de 08 de outubro de 2002. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Confluência 
PCH Confluência 
Estudos de Inventário 
DSP 112/2015 
Sumário Executivo 
Localização do 
Barramento 
24°55'8" S 
51°24'30" W 
24°55’09,50” S 
51°24’31,10” W 
24°55'8" S 
51°24'31,1" W 
NA Montante (m) 
635,00 
635,00 
635,00 
NA Jusante (m) 
529,60 
528,90 
527,58 
Queda Bruta (m) 
105,40 
106,10 
107,42 
Área do Reservatório 
(km²) 
0,24 
0,252 
0,29 
Potência (kW) 
19.500 
27.000 
27.435 
Energia Média (kWméd) 
11.700,00 
- 
16.840,00 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
19,30 
- 
23,30 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Rio Marrecas / Rio 
Cachoeira 
ESTADO: 
PR 
SUB-BACIA: 
64 
DESPACHO: 
627/2002 
DATA: 
08/10/2002 
AUTOR: 
Mega Construções Ltda 
POTÊNCIA: 
52.810,00 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
7 (sete) 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Boa Vista II 
24°56'28" S 
51°23'3" W 
845,10 
635,24 
24.000 
Outorgada 
 
2 Vazão Média de Longo Termo.
  51°24'31,1" W  
Casa de Força  24°53'12,62" S
51°23'36,76" W  Prudentópolis/PR
Limite máximo do Reservatório  24°55'19,66" S
51°23'55,45" W  Prudentópolis/PR e Turvo/PR
Estudos de Inventário  DSP 112/2015
24°55'8" S
51°24'30" W  24°55’09,50” S
51°24’31,10” W
635,00  635,00
529,60  528,90
105,40  106,10
0,24  0,252
19.500  27.000
11.700,00  -
19,30  -
NOME DO RIO:  Rio Marrecas / Rio
Cachoeira  ESTADO:    PR      SUB-BACIA:    64
DESPACHO:  627/2002  DATA:    08/10/2002          
AUTOR:  Mega Construções Ltda                
POTÊNCIA:  52.810,00  EIXOS
IDENTIFICADOS:      7 (sete)        
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                  
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)      Potência
(kW)    Condição  
Boa Vista II  24°56'28" S
51°23'3" W  845,10  635,24      24.000    Outorgada  

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 545/2021-SCG/ANEEL, de 25/08/2021. 
 
 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Marrecas 
24°51'53" S 
51°21'48" W 
525,00 
500,00 
4.700 
DRS ou PB 
Aprovado 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
11. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
VLB Engenharia Ltda 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
ANDERSON SILVEIRA 
1720210967297 
PR-38118/D 
Responsável Geral do Projeto 
Sérgio Vicente Novak 
20180605660 
PR-15463/D 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Claudio Marcio da Silva 
14201700000004174106 
1406287393 
Estudos geotécnicos 
José Henrique Rodrigues Lopes 
14201700000004116305 
19518 
Estudos hidrológicos 
José Henrique Rodrigues Lopes 
14201700000004116305 
19518 
Estudos energéticos 
José Henrique Rodrigues Lopes 
14201700000004116305 
19518 
Estruturas extravasoras 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Licença de Instalação 
Número 
23915 
Órgão emissor 
Instituto Água e Terra 
Data de emissão 
18 de dezembro de 2020 
Validade 
18 de dezembro de 2023 
Vazão remanescente 
0,675 
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Outorga 
Número 
26562019 
Órgão Emissor 
Instituto das Águas do Paraná 
Data de emissão 
04 de julho de 2019 
Validade 
04 de julho de 2024 
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
12. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico. 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)  Potência
(kW)  Condição
Marrecas  24°51'53" S
51°21'48" W  525,00  500,00  4.700  DRS ou PB
Aprovado
Empresa Projetista:  VLB Engenharia Ltda    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
ANDERSON SILVEIRA  1720210967297  PR-38118/D  Responsável Geral do Projeto
Sérgio Vicente Novak  20180605660  PR-15463/D  Estudos cartográficos e
topográficos
Claudio Marcio da Silva  14201700000004174106  1406287393  Estudos geotécnicos
José Henrique Rodrigues Lopes  14201700000004116305  19518  Estudos hidrológicos
José Henrique Rodrigues Lopes  14201700000004116305  19518  Estudos energéticos
José Henrique Rodrigues Lopes  14201700000004116305  19518  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  Licença de Instalação
Número  23915
Órgão emissor  Instituto Água e Terra
Data de emissão  18 de dezembro de 2020
Validade  18 de dezembro de 2023
Vazão remanescente  0,675
Tipo de Licença  Outorga
Número  26562019
Órgão Emissor  Instituto das Águas do Paraná
Data de emissão  04 de julho de 2019
Validade  04 de julho de 2024
Vazão de usos consuntivos  -

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 545/2021-SCG/ANEEL, de 25/08/2021. 
 
 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é ligeiramente superior à que é apresentada no 
inventário, cerca de 2,02 m, com a alteração do nível operacional de jusante. 
No entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento 
aprovado no estudo de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes 
ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações locacionais 
identificadas na etapa de projeto básico. 
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Confluência 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
822,00 
NOME DO RIO DA USINA: 
Marrecas 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
64630000 
Faz. Boa Vista / IBEMA 
Marrecas 
436,00 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
64630500 
PCH Cachoeira 
Cachoeira 
337,00 
64625000 
Tereza Cristina 
Ivaí 
3.572,00 
64630100 
PCH BOA VISTA II JUSANTE 
RIO MARRECAS 
467,00 
 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
1.171,00 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre com Comporta Flap 
TIPO DE ESTRUTURA DA 
BARRAGEM: 
Barragem de CCR 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
José Henrique Rodrigues Lopes 19518 
Nº DA 
ART 
14201700000004116305 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
64630000 
Águas Paraná 
Marrecas 
436,00 
 
13. 
Como principais conclusões e recomendações dos estudos desenvolvidos pela CESA, 
seguem seus comentários. 
 
[...] 
 
O desenvolvimento do arranjo visou adequar a melhor proposta às condições geológica e 
topográficas existentes no local, com o mínimo impacto ambiental e simultaneamente à 
maior economicidade e rentabilidade no empreendimento. Desta forma, em relação ao 
eixo proposto na revisão dos estudos do Projeto Básico Consolidado da Intertechne 
(Dezembro, 2010), o projeto atual alterou o traçado do túnel e consequentemente a
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é ligeiramente superior à que é apresentada no
inventário, cerca de 2,02 m, com a alteração do nível operacional de jusante.
No entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento
aprovado no estudo de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes
ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações locacionais
identificadas na etapa de projeto básico.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  822,00  NOME DO RIO DA USINA:    Marrecas  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
64630000  Faz. Boa Vista / IBEMA    Marrecas    436,00
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
64630500  PCH Cachoeira    Cachoeira    337,00
64625000  Tereza Cristina    Ivaí    3.572,00
64630100  PCH BOA VISTA II JUSANTE    RIO MARRECAS    467,00
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    1.171,00    TR (anos):    1.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira Livre com Comporta Flap          
TIPO DE ESTRUTURA DA
BARRAGEM:    Barragem de CCR          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    José Henrique Rodrigues Lopes 19518        Nº DA
ART  14201700000004116305
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
64630000  Águas Paraná    Marrecas    436,00    

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 545/2021-SCG/ANEEL, de 25/08/2021. 
 
 
posição do emboque e desemboque, o eixo do Circuito de Alta Pressão e mantendo se o 
eixo do barramento e grande parte do traçado do Canal de Adução. 
 
O arranjo final preserva os níveis operacionais de montante aprovados na ANEEL e em 
conformidade com o licenciamento ambiental, ou seja, considera-se o nível de água Normal 
do reservatório na El. 635,00 m e Máximo Maximorum na El. 637,00 m. Na Casa de Força, 
os níveis foram alterados, sendo o Nível de Água Normal para a EL. 527,50, e Máximo 
Maximorum na EL. 533,33m. 
 
O Arranjo Geral das estruturas resultou em barramento com Vertedouro Soleira Livre, 
Adufas de Desvio e Barragem de Concreto nas ombreiras direita e esquerda, Tomada de 
Baixa Pressão, Túnel de Adução, Canal de Adução, Câmara de Carga, Tomada de Alta 
Pressão, Conduto, Conduto Forçado, Casa de Força e Canal de Fuga. 
 
O Circuito Hidráulico de Geração resultou em uma capacidade instalada do 
empreendimento de 27 MW, obtida através de 2 (duas) turbinas tipo Francis Eixo 
Horizontal. 
 
Os estudos hidrológicos foram feitos a partir de uma metodologia de vazão incremental 
com base nas séries da PCH Boa Vista II e da PCH Cachoeira. 
 
[...] 
 
14. 
No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 27.435 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,61 são compatíveis aos 
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,60. 
 
Há que salientar que o fator de capacidade adotado nessa etapa é ligeiramente superior 
ao que foi adotado no estudo de inventário. 
Além disso, houve aumento da queda do aproveitamento, o que também traz impactos 
na sua produção energética. 
 
Foi adotado um TEIF de 1,00%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor o 
mesmo já aprovado no Despacho nº 112, de 20 de janeiro de 2015. 
 
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 13.717,50 kW e 2 geradores de potência 
unitária nominal de 15.242,00 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
15. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo 
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009.
Estudos Energéticos  A potência de 27.435 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,61 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,60.
Há que salientar que o fator de capacidade adotado nessa etapa é ligeiramente superior
ao que foi adotado no estudo de inventário.
Além disso, houve aumento da queda do aproveitamento, o que também traz impactos
na sua produção energética.
Foi adotado um TEIF de 1,00%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor o
mesmo já aprovado no Despacho nº 112, de 20 de janeiro de 2015.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 13.717,50 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 15.242,00 kVA, com 0,9 de fator de potência.

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 545/2021-SCG/ANEEL, de 25/08/2021. 
 
 
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH Confluência 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
24°55'8" S 
51°24'31,1" W 
Coordenadas da casa de força 
24°53'12,62" S 
51°23'36,76" W 
NA Montante (m) 
635,00 
NA Jusante (m) 
527,58 
Potência Instalada Total (kW) 
27.435 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
15.242,00; 15.242,00 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
13.717,50; 13.717,50 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
6,01; 6,01 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93,0%; 93,0% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,3%; 97,3% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da 
usina (%) 
1,00% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
1,00% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
4,51 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
107,42 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,28% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
0,34 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0,68 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,00 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
16. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da Resolução Normativa nº 
875/2020, deve ser emitido o DRS-PCH referente à PCH Confluência conforme solicitado por Confluência 
Energia S/A, bem como aprovar os parâmetros necessários aos cálculos da garantia física do 
empreendimento, uma vez que os diplomas ambientais indicados3 se encontram válidos e aderentes ao 
projeto revisado apresentado. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
17. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à revisão do Projeto Básico da PCH Confluência sob a titularidade de 
 
3 Conforme apresentado no Sumário Executivo o empreendimento já possui Licença de Instalação e Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica emitidas pelos órgãos competentes.
PCH Confluência  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  24°55'8" S
51°24'31,1" W
Coordenadas da casa de força  24°53'12,62" S
51°23'36,76" W
NA Montante (m)  635,00
NA Jusante (m)  527,58
Potência Instalada Total (kW)  27.435
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  15.242,00; 15.242,00
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW)  13.717,50; 13.717,50
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  6,01; 6,01
Rendimento nominal por turbina (%)  93,0%; 93,0%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,3%; 97,3%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
usina (%)  1,00%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  1,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  4,51
H : Queda bruta nominal (m)
b  107,42
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  0,28%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  0,34
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0,68
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,00
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 545/2021-SCG/ANEEL, de 25/08/2021. 
 
 
Confluência Energia S/A, bem como aprovar os parâmetros necessários aos cálculos da garantia física do 
empreendimento, uma vez que os diplomas ambientais indicados se encontram válidos e aderentes ao 
projeto revisado apresentado. 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
19. 
Emitir o Despacho. 
 
(Assinado digitalmente) 
DENESMAR GOMES PIMENTA 
Especialista em Regulação 
(Assinado digitalmente) 
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO 
Analista Administrativo 
 
 
De acordo: 
 
 
(Assinado digitalmente) 
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Confluência 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1957 
13,37 
24,24 
9,78 
9,80 
10,24 
19,93 
69,75 
75,84 
118,98 
36,94 
29,85 
16,19 
1958 
12,85 
12,05 
16,67 
9,08 
9,48 
13,92 
14,12 
14,38 
50,88 
17,47 
22,95 
22,44 
1959 
23,05 
27,26 
11,30 
9,38 
11,81 
11,84 
9,15 
10,74 
13,75 
14,48 
8,26 
7,29 
1960 
9,20 
14,03 
10,34 
12,22 
15,92 
18,68 
12,07 
40,55 
21,58 
30,21 
28,48 
15,01 
1961 
12,13 
16,61 
32,89 
27,02 
20,75 
22,84 
10,23 
7,93 
23,62 
27,13 
63,43 
22,35 
1962 
9,81 
12,13 
27,01 
10,26 
8,31 
9,16 
8,02 
7,80 
20,40 
41,72 
13,44 
14,56 
1963 
19,13 
20,93 
39,65 
18,50 
8,73 
7,97 
7,02 
6,98 
7,16 
33,33 
45,72 
28,11 
1964 
10,34 
16,34 
20,44 
22,16 
18,68 
32,42 
20,29 
24,68 
19,20 
17,55 
10,94 
30,16 
1965 
16,57 
28,36 
22,35 
24,09 
72,82 
21,89 
46,86 
22,52 
12,56 
41,33 
38,64 
30,66 
1966 
19,69 
40,14 
19,94 
12,72 
10,09 
12,15 
17,05 
8,49 
16,59 
45,92 
21,78 
18,61 
1967 
13,82 
23,81 
29,44 
10,32 
7,50 
22,90 
19,22 
10,47 
13,40 
9,99 
8,96 
14,95 
1968 
22,93 
10,05 
8,25 
9,76 
8,42 
7,86 
7,00 
7,16 
7,04 
9,22 
11,27 
11,15 
1969 
13,28 
9,23 
9,08 
16,02 
14,40 
30,33 
20,79 
9,95 
15,61 
25,72 
30,22 
14,16 
1970 
22,96 
15,21 
18,17 
12,32 
17,35 
43,15 
40,63 
9,68 
15,15 
25,41 
9,64 
50,43 
1971 
55,95 
19,16 
24,82 
19,60 
48,77 
37,20 
35,75 
12,30 
22,57 
18,64 
9,90 
11,59 
1972 
18,50 
44,76 
17,37 
22,34 
8,42 
12,25 
32,15 
34,45 
49,78 
48,95 
15,81 
20,85 
1973 
24,27 
20,43 
13,14 
9,77 
14,95 
31,07 
33,63 
35,65 
36,13 
33,25 
19,29 
10,58 
1974 
32,80 
19,21 
19,06 
10,65 
8,61 
18,38 
10,83 
14,34 
15,67 
19,07 
15,31 
12,31 
1975 
11,82 
14,21 
17,81 
11,18 
9,50 
11,85 
11,28 
22,74 
22,99 
51,59 
31,87 
39,13 
1976 
29,01 
19,65 
18,14 
14,82 
21,87 
40,35 
13,71 
30,26 
35,66 
16,11 
25,82 
35,48 
1977 
25,30 
34,79 
15,72 
15,75 
8,70 
11,36 
11,18 
8,60 
8,57 
15,71 
13,94 
20,39 
1978 
8,66 
7,98 
11,45 
7,62 
8,75 
9,72 
39,73 
22,33 
28,18 
10,26 
12,86 
13,16 
1979 
11,55 
8,86 
9,34 
7,43 
32,79 
9,45 
9,36 
16,52 
51,98 
38,82 
43,09 
20,27 
1980 
18,87 
14,56 
17,54 
13,39 
13,05 
15,30 
28,74 
24,90 
57,57 
27,83 
14,40 
33,05 
1981 
29,23 
21,11 
11,93 
10,57 
12,04 
9,18 
7,77 
7,18 
7,28 
17,50 
15,37 
36,07 
1982 
11,15 
10,37 
8,08 
7,29 
7,33 
65,50 
69,01 
15,80 
9,92 
41,37 
69,80 
39,69 
1983 
29,58 
25,91 
53,41 
33,99 
80,31 
97,88 
83,01 
20,03 
58,92 
49,74 
20,26 
14,02 
1984 
14,07 
14,96 
21,03 
26,51 
25,05 
25,14 
14,38 
28,05 
30,89 
14,40 
29,95 
36,63 
1985 
12,81 
13,02 
12,91 
40,07 
15,76 
11,67 
10,57 
7,55 
11,10 
8,21 
10,16 
7,20 
1986 
9,14 
17,74 
15,00 
10,85 
34,95 
14,12 
7,94 
15,84 
13,29 
13,64 
12,24 
37,37 
1987 
17,53 
36,96 
10,25 
10,66 
96,87 
35,52 
19,04 
13,02 
11,33 
15,03 
13,31 
10,05 
1988 
11,01 
16,12 
14,51 
12,34 
59,28 
25,79 
12,36 
8,40 
7,64 
8,57 
7,06 
7,07 
1989 
46,34 
48,27 
25,59 
16,00 
38,62 
10,55 
26,98 
25,11 
45,63 
21,20 
12,38 
10,93 
1990 
93,67 
14,80 
11,18 
14,02 
20,70 
32,03 
67,46 
50,64 
51,27 
58,30 
25,16 
10,91 
1991 
8,11 
8,73 
9,86 
11,30 
8,98 
31,79 
14,66 
11,13 
8,24 
22,17 
18,98 
16,93 
1992 
10,02 
13,46 
25,06 
20,83 
80,38 
55,95 
33,67 
33,17 
24,17 
22,80 
21,90 
14,49 
1993 
14,44 
28,95 
21,71 
15,25 
41,49 
31,30 
33,96 
15,21 
38,84 
67,75 
12,40 
22,12 
1994 
31,66 
34,30 
16,53 
14,11 
17,31 
43,20 
36,64 
14,87 
8,71 
11,16 
15,19 
15,39 
1995 
90,91 
27,46 
14,30 
11,17 
8,48 
11,73 
31,02 
9,64 
27,25 
42,66 
18,46 
12,69 
1996 
40,13 
35,23 
50,47 
24,76 
9,73 
10,59 
17,41 
13,88 
26,68 
50,81 
32,73 
37,09 
1997 
42,94 
49,84 
14,31 
8,91 
8,19 
23,37 
29,82 
15,72 
27,98 
67,97 
55,96 
33,28 
1998 
25,97 
27,73 
60,57 
93,76 
29,85 
18,96 
26,23 
41,37 
71,83 
73,58 
14,30 
11,90 
1999 
19,83 
26,98 
17,07 
16,02 
15,69 
44,65 
40,52 
10,13 
13,74 
9,89 
8,53 
9,64 
2000 
16,56 
42,14 
18,88 
9,85 
8,07 
13,89 
19,62 
16,14 
66,38 
36,53 
14,02 
20,28 
2001 
41,59 
75,44 
27,36 
20,85 
21,02 
22,38 
27,19 
19,85 
28,21 
71,52 
21,54 
24,32
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Confluência                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1957  13,37  24,24  9,78  9,80  10,24  19,93  69,75  75,84  118,98  36,94  29,85  16,19
1958  12,85  12,05  16,67  9,08  9,48  13,92  14,12  14,38  50,88  17,47  22,95  22,44
1959  23,05  27,26  11,30  9,38  11,81  11,84  9,15  10,74  13,75  14,48  8,26  7,29
1960  9,20  14,03  10,34  12,22  15,92  18,68  12,07  40,55  21,58  30,21  28,48  15,01
1961  12,13  16,61  32,89  27,02  20,75  22,84  10,23  7,93  23,62  27,13  63,43  22,35
1962  9,81  12,13  27,01  10,26  8,31  9,16  8,02  7,80  20,40  41,72  13,44  14,56
1963  19,13  20,93  39,65  18,50  8,73  7,97  7,02  6,98  7,16  33,33  45,72  28,11
1964  10,34  16,34  20,44  22,16  18,68  32,42  20,29  24,68  19,20  17,55  10,94  30,16
1965  16,57  28,36  22,35  24,09  72,82  21,89  46,86  22,52  12,56  41,33  38,64  30,66
1966  19,69  40,14  19,94  12,72  10,09  12,15  17,05  8,49  16,59  45,92  21,78  18,61
1967  13,82  23,81  29,44  10,32  7,50  22,90  19,22  10,47  13,40  9,99  8,96  14,95
1968  22,93  10,05  8,25  9,76  8,42  7,86  7,00  7,16  7,04  9,22  11,27  11,15
1969  13,28  9,23  9,08  16,02  14,40  30,33  20,79  9,95  15,61  25,72  30,22  14,16
1970  22,96  15,21  18,17  12,32  17,35  43,15  40,63  9,68  15,15  25,41  9,64  50,43
1971  55,95  19,16  24,82  19,60  48,77  37,20  35,75  12,30  22,57  18,64  9,90  11,59
1972  18,50  44,76  17,37  22,34  8,42  12,25  32,15  34,45  49,78  48,95  15,81  20,85
1973  24,27  20,43  13,14  9,77  14,95  31,07  33,63  35,65  36,13  33,25  19,29  10,58
1974  32,80  19,21  19,06  10,65  8,61  18,38  10,83  14,34  15,67  19,07  15,31  12,31
1975  11,82  14,21  17,81  11,18  9,50  11,85  11,28  22,74  22,99  51,59  31,87  39,13
1976  29,01  19,65  18,14  14,82  21,87  40,35  13,71  30,26  35,66  16,11  25,82  35,48
1977  25,30  34,79  15,72  15,75  8,70  11,36  11,18  8,60  8,57  15,71  13,94  20,39
1978  8,66  7,98  11,45  7,62  8,75  9,72  39,73  22,33  28,18  10,26  12,86  13,16
1979  11,55  8,86  9,34  7,43  32,79  9,45  9,36  16,52  51,98  38,82  43,09  20,27
1980  18,87  14,56  17,54  13,39  13,05  15,30  28,74  24,90  57,57  27,83  14,40  33,05
1981  29,23  21,11  11,93  10,57  12,04  9,18  7,77  7,18  7,28  17,50  15,37  36,07
1982  11,15  10,37  8,08  7,29  7,33  65,50  69,01  15,80  9,92  41,37  69,80  39,69
1983  29,58  25,91  53,41  33,99  80,31  97,88  83,01  20,03  58,92  49,74  20,26  14,02
1984  14,07  14,96  21,03  26,51  25,05  25,14  14,38  28,05  30,89  14,40  29,95  36,63
1985  12,81  13,02  12,91  40,07  15,76  11,67  10,57  7,55  11,10  8,21  10,16  7,20
1986  9,14  17,74  15,00  10,85  34,95  14,12  7,94  15,84  13,29  13,64  12,24  37,37
1987  17,53  36,96  10,25  10,66  96,87  35,52  19,04  13,02  11,33  15,03  13,31  10,05
1988  11,01  16,12  14,51  12,34  59,28  25,79  12,36  8,40  7,64  8,57  7,06  7,07
1989  46,34  48,27  25,59  16,00  38,62  10,55  26,98  25,11  45,63  21,20  12,38  10,93
1990  93,67  14,80  11,18  14,02  20,70  32,03  67,46  50,64  51,27  58,30  25,16  10,91
1991  8,11  8,73  9,86  11,30  8,98  31,79  14,66  11,13  8,24  22,17  18,98  16,93
1992  10,02  13,46  25,06  20,83  80,38  55,95  33,67  33,17  24,17  22,80  21,90  14,49
1993  14,44  28,95  21,71  15,25  41,49  31,30  33,96  15,21  38,84  67,75  12,40  22,12
1994  31,66  34,30  16,53  14,11  17,31  43,20  36,64  14,87  8,71  11,16  15,19  15,39
1995  90,91  27,46  14,30  11,17  8,48  11,73  31,02  9,64  27,25  42,66  18,46  12,69
1996  40,13  35,23  50,47  24,76  9,73  10,59  17,41  13,88  26,68  50,81  32,73  37,09
1997  42,94  49,84  14,31  8,91  8,19  23,37  29,82  15,72  27,98  67,97  55,96  33,28
1998  25,97  27,73  60,57  93,76  29,85  18,96  26,23  41,37  71,83  73,58  14,30  11,90
1999  19,83  26,98  17,07  16,02  15,69  44,65  40,52  10,13  13,74  9,89  8,53  9,64
2000  16,56  42,14  18,88  9,85  8,07  13,89  19,62  16,14  66,38  36,53  14,02  20,28
2001  41,59  75,44  27,36  20,85  21,02  22,38  27,19  19,85  28,21  71,52  21,54  24,32

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Confluência 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2002 
32,98 
33,58 
14,91 
8,16 
42,16 
14,58 
10,58 
12,57 
32,45 
31,06 
37,82 
30,39 
2003 
18,59 
35,53 
18,94 
12,06 
9,36 
14,56 
22,13 
9,61 
10,06 
14,99 
23,29 
21,73 
2004 
11,20 
7,71 
9,85 
16,88 
72,20 
32,50 
39,98 
13,62 
11,56 
50,99 
53,40 
12,77 
2005 
17,20 
10,87 
6,92 
6,12 
12,22 
31,80 
15,80 
9,23 
74,95 
103,76 
33,46 
11,51 
2006 
12,67 
15,06 
11,84 
7,12 
2,19 
3,96 
5,64 
7,46 
19,91 
13,62 
9,95 
20,28 
2007 
26,38 
16,92 
18,84 
24,08 
46,12 
19,40 
25,64 
12,33 
7,93 
7,78 
25,76 
22,11 
2008 
19,43 
13,40 
12,01 
20,62 
28,16 
27,78 
19,68 
47,13 
12,32 
48,38 
23,83 
9,11 
2009 
12,17 
16,94 
14,01 
7,89 
8,40 
11,44 
63,79 
34,00 
72,16 
52,92 
29,15 
30,59 
2010 
48,98 
39,25 
25,92 
49,41 
28,22 
16,29 
26,24 
14,37 
9,07 
21,33 
13,76 
34,32 
2011 
35,77 
57,88 
15,52 
15,17 
10,08 
12,42 
33,56 
109,87 
27,63 
38,45 
19,62 
10,06 
2012 
15,46 
9,98 
8,71 
19,99 
17,87 
70,12 
16,72 
11,76 
8,55 
15,21 
13,02 
13,20 
2013 
28,74 
29,07 
48,42 
28,55 
14,02 
105,21 
39,22 
13,62 
23,95 
28,99 
15,36 
14,55 
2014 
14,31 
11,89 
19,97 
20,06 
25,96 
91,48 
16,12 
10,90 
33,64 
22,20 
13,61 
18,78 
2015 
25,33 
37,60 
24,42 
22,05 
26,53 
22,30 
87,61 
14,64 
16,21 
31,88 
35,23 
46,95 
2016 
44,05 
44,60 
45,12 
17,99 
24,86 
32,10 
20,29 
35,64 
18,03 
13,03 
8,50 
17,20 
2017 
20,47 
25,86 
14,21 
12,00 
27,38 
39,57 
7,43 
7,23 
3,50 
27,51 
29,88 
45,81 
2018 
53,84 
17,72 
35,85 
19,72 
5,33 
8,61 
3,88 
4,04 
8,64 
19,65 
10,62 
4,52 
2019 
8,75 
28,76 
23,76 
9,82 
25,11 
41,06 
7,75 
4,12 
5,38 
4,24 
7,03 
14,02 
2020 
14,11 
22,26 
5,72 
4,20 
4,76 
12,45 
9,69 
34,51 
10,22 
6,77 
4,15 
17,23
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Confluência                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2002  32,98  33,58  14,91  8,16  42,16  14,58  10,58  12,57  32,45  31,06  37,82  30,39
2003  18,59  35,53  18,94  12,06  9,36  14,56  22,13  9,61  10,06  14,99  23,29  21,73
2004  11,20  7,71  9,85  16,88  72,20  32,50  39,98  13,62  11,56  50,99  53,40  12,77
2005  17,20  10,87  6,92  6,12  12,22  31,80  15,80  9,23  74,95  103,76  33,46  11,51
2006  12,67  15,06  11,84  7,12  2,19  3,96  5,64  7,46  19,91  13,62  9,95  20,28
2007  26,38  16,92  18,84  24,08  46,12  19,40  25,64  12,33  7,93  7,78  25,76  22,11
2008  19,43  13,40  12,01  20,62  28,16  27,78  19,68  47,13  12,32  48,38  23,83  9,11
2009  12,17  16,94  14,01  7,89  8,40  11,44  63,79  34,00  72,16  52,92  29,15  30,59
2010  48,98  39,25  25,92  49,41  28,22  16,29  26,24  14,37  9,07  21,33  13,76  34,32
2011  35,77  57,88  15,52  15,17  10,08  12,42  33,56  109,87  27,63  38,45  19,62  10,06
2012  15,46  9,98  8,71  19,99  17,87  70,12  16,72  11,76  8,55  15,21  13,02  13,20
2013  28,74  29,07  48,42  28,55  14,02  105,21  39,22  13,62  23,95  28,99  15,36  14,55
2014  14,31  11,89  19,97  20,06  25,96  91,48  16,12  10,90  33,64  22,20  13,61  18,78
2015  25,33  37,60  24,42  22,05  26,53  22,30  87,61  14,64  16,21  31,88  35,23  46,95
2016  44,05  44,60  45,12  17,99  24,86  32,10  20,29  35,64  18,03  13,03  8,50  17,20
2017  20,47  25,86  14,21  12,00  27,38  39,57  7,43  7,23  3,50  27,51  29,88  45,81
2018  53,84  17,72  35,85  19,72  5,33  8,61  3,88  4,04  8,64  19,65  10,62  4,52
2019  8,75  28,76  23,76  9,82  25,11  41,06  7,75  4,12  5,38  4,24  7,03  14,02
2020  14,11  22,26  5,72  4,20  4,76  12,45  9,69  34,51  10,22  6,77  4,15  17,23