* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
\SCG\NT\102\NT_033SS1901 
48524.000717/2022-00 
NOTA TÉCNICA Nº 58/2022-SCG/ANEEL 
Em 24 de janeiro de 2022. 
 
 
 
 
 
Processo: 48500.006038/2019-08. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena 
Central Hidrelétrica Jaquirana, com 6.250 kW de 
Potência Instalada, com Registro de Intenção à 
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à CEG - 
Companhia Energética Gaúcha. 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica 
–PCH Jaquirana, com 6.250 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.RS.044875-3.01, com Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização – DRI – PCH conferido à CEG - Companhia Energética Gaúcha, por meio do Despacho nº 1.919, 
de 30 de junho de 2020, localizada no rio Camisas, sub-bacia 86, na bacia hidrográfica do Atlântico 
Sudoeste, cuja casa de força localiza-se no município de Jaquirana, estado do Rio Grande do Sul. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
O Despacho nº 2.302, de 10 de setembro de 2019, aprova os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio Camisas, no qual foram identificados 3 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais 
a PCH Jaquirana. 
 
3. 
O Despacho nº 1.919, de 30 de junho de 2020, confere o DRI-PCH à CEG, com o objetivo de 
desenvolver os estudos de projeto básico da PCH Jaquirana. 
 
4. 
Em 10 de agosto de 2021, a Interessada protocolou1 o Sumário Executivo e o Projeto Básico 
referente ao empreendimento. 
 
1 Documento nº 48513.021932/2021-00-4 (ANEXO: 004)

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 58/2022-SCG/ANEEL, de 24/01/2022. 
 
 
III – DA ANÁLISE 
5. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020: 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais 
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
6. 
A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico. 
 
 
Figura 1: Arranjo geral da PCH Jaquirana 
 
7. 
O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa 
de Força e do Reservatório da PCH Jaquirana:

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 58/2022-SCG/ANEEL, de 24/01/2022. 
 
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF2 
Barramento 
28°51'44,47" S 
50°18'56,66" W 
Jaquirana/RS 
Casa de Força 
28°51'44,52" S 
50°18'54,04" W 
Jaquirana/RS 
Limite máximo do Reservatório 
28°54'19,47" S 
50°16'22,99" W 
Jaquirana/RS 
 
8. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
9. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 2.302, de 10 de setembro de 2019. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Jaquirana 
PCH Jaquirana 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
28°52'3,4" S 
50°18'48" W 
28°51'44,47" S 
50°18'56,66" W 
NA Montante (m) 
685,00 
685,00 
NA Jusante (m) 
655,00 
663,65 
Queda Bruta (m) 
30,00 
21,35 
Área do Reservatório (km²) 
0,73 
0,85 
Potência (kW) 
6.190 
6.250 
Energia Média (kW méd) 
3.580,00 
3.457,00 
Vazão QMLT3 (m³/s) 
18,76 
22,73 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Camisas 
ESTADO: 
RS 
SUB-BACIA: 
86 
DESPACHO: 
2.302 
DATA: 
10/09/2019 
AUTOR: 
Jatir Turmina 
POTÊNCIA: 
17.550,00 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
3 (três) 
 
2 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento. 
3 Vazão Média de Longo Termo.
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF2
Barramento  28°51'44,47" S
50°18'56,66" W  Jaquirana/RS
Casa de Força  28°51'44,52" S
50°18'54,04" W  Jaquirana/RS
Limite máximo do Reservatório  28°54'19,47" S
50°16'22,99" W  Jaquirana/RS
Estudos de Inventário
28°52'3,4" S
50°18'48" W
685,00
655,00
30,00
0,73
6.190
3.580,00
18,76
NOME DO RIO:  Camisas  ESTADO:  RS    SUB-BACIA:  86
DESPACHO:  2.302  DATA:  10/09/2019      
AUTOR:  Jatir Turmina          
POTÊNCIA:  17.550,00  EIXOS
IDENTIFICADOS:    3 (três)    

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 58/2022-SCG/ANEEL, de 24/01/2022. 
 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento 
a montante 
Coordenadas da Casa de Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Garrafa 
28°56'6,23" S 
50°16'45,29" W 
735,00 
705,90 
7.500 
DRS ou PB 
Aprovado 
Aproveitamento 
a jusante 
Coordenadas do Limite Máximo 
do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
- 
- 
- 
- 
- 
Inexistente 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
10. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
TRSUL Engenharia Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Alexandre B. Tortato 
7838244-5 
SC057144-8 
Responsável Geral do Projeto 
Horst Roanld Lanfermann Filho 
BR20211260549 
59119080000 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Jarbas Ivan da Silva Coppeti 
11399283 
RS083694 
Estudos geotécnicos 
Alexandre B. Tortato 
7838244-5 
SC057144-8 
Estudos hidrológicos 
Alexandre B. Tortato 
7838244-5 
SC057144-8 
Estudos energéticos 
Alexandre B. Tortato 
7838244-5 
SC057144-8 
Estruturas extravasoras 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão remanescente 
 -  
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão Emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise          
Aproveitamento
a montante  Coordenadas da Casa de Força  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)  Potência
(kW)  Condição
Garrafa  28°56'6,23" S
50°16'45,29" W  735,00  705,90  7.500  DRS ou PB
Aprovado
Aproveitamento
a jusante  Coordenadas do Limite Máximo
do Reservatório  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)  Potência
(kW)  Condição
-  -  -  -  -  Inexistente
Empresa Projetista:  TRSUL Engenharia Ltda.    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Alexandre B. Tortato  7838244-5  SC057144-8  Responsável Geral do Projeto
Horst Roanld Lanfermann Filho  BR20211260549  59119080000  Estudos cartográficos e
topográficos
Jarbas Ivan da Silva Coppeti  11399283  RS083694  Estudos geotécnicos
Alexandre B. Tortato  7838244-5  SC057144-8  Estudos hidrológicos
Alexandre B. Tortato  7838244-5  SC057144-8  Estudos energéticos
Alexandre B. Tortato  7838244-5  SC057144-8  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  -
Número  -
Órgão emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão remanescente  -
Tipo de Licença  -
Número  -
Órgão Emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão de usos consuntivos  -

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 58/2022-SCG/ANEEL, de 24/01/2022. 
 
11. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico. 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é inferior à apresentada no inventário, cerca 
de 8,65m em relação ao do nível operacional de jusante. As diferenças 
apresentadas são inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de 
melhores informações locacionais identificadas na etapa de projeto básico. 
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Jaquirana 
METODOLOGIA ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem da PCH 
(km²): 
811,00 
NOME DO RIO DA USINA: 
Camisas 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
86105000 
Camisas 
Camisas 
110,00 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
86160000 
PASSO TAINHAS 
TAINHAS 
1.120,00 
 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
1.812,39 
TR (anos): 
10.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Concreto CCR 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Alexandre B. Toretto 
SC057144-8 
Nº DA 
ART4 
7838244-5 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
86050000 
Camisas 
Camisas 
110,00 
 
 
12. 
 No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 6.250 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,55 são compatíveis aos 
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC=0,58.  
 
 
4 Documento nº 48513.021932/2021-75-5 (ANEXO: 005)
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é inferior à apresentada no inventário, cerca
de 8,65m em relação ao do nível operacional de jusante. As diferenças
apresentadas são inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de
melhores informações locacionais identificadas na etapa de projeto básico.
METODOLOGIA ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem da PCH
(km²):  811,00  NOME DO RIO DA USINA:    Camisas  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
86105000  Camisas    Camisas    110,00
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
86160000  PASSO TAINHAS    TAINHAS    1.120,00
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    1.812,39    TR (anos):    10.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira Livre          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Concreto CCR          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Alexandre B. Toretto
SC057144-8        Nº DA
ART4  7838244-5
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
86050000  Camisas    Camisas    110,00    
Estudos Energéticos  A potência de 6.250 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,55 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC=0,58.

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 58/2022-SCG/ANEEL, de 24/01/2022. 
 
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício 
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 250 kW. 
 
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 3.221,67 kW e 2 geradores de potência 
unitária nominal de 3.472,24 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
13. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo 
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação 
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que 
compatíveis com estes. 
 
                  Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH Jaquirana 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
28°51'44,47" S 
50°18'56,66" W 
Coordenadas da casa de força 
28°51'44,52" S 
50°18'54,04" W 
NA Montante (m) 
685,00 
NA Jusante (m) 
663,65 
Potência Instalada Total (kW) 
6.250 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
3.472,24; 3.472,24 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
3.221,67; 3.221,67 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
4,20; 4,20 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93,0%; 93,0% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,0%; 97,0% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 
2,50% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
2,50% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,32 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
21,35 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,68% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
18,75 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0,00 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,00 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
14. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido 
o DRS-PCH referente à PCH Jaquirana conforme solicitado por CEG - Companhia Energética Gaúcha, bem 
como o encaminhamento de documento à Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - 
SEMA/RS, para emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o Interessado requeira o 
Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos competentes.
  Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 250 kW.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 3.221,67 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 3.472,24 kVA, com 0,9 de fator de potência.
PCH Jaquirana  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  28°51'44,47" S
50°18'56,66" W
Coordenadas da casa de força  28°51'44,52" S
50°18'54,04" W
NA Montante (m)  685,00
NA Jusante (m)  663,65
Potência Instalada Total (kW)  6.250
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  3.472,24; 3.472,24
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW)  3.221,67; 3.221,67
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  4,20; 4,20
Rendimento nominal por turbina (%)  93,0%; 93,0%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,0%; 97,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)  2,50%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  2,50%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,32
H : Queda bruta nominal (m)
b  21,35
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  0,68%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  18,75
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0,00
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,00
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 58/2022-SCG/ANEEL, de 24/01/2022. 
 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
15. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
16. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à PCH Jaquirana sob a titularidade de CEG - Companhia Energética Gaúcha. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
17. 
Emitir o Despacho. 
 
(Assinado digitalmente) 
SIDNEY SIMÕES E SILVA FILHO 
Especialista em Regulação 
(Assinado digitalmente) 
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO 
Analista Administrativo 
 
De acordo: 
 
(Assinado digitalmente) 
RENATO MARQUES BATISTA  
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Jaquirana 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1940 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
22,48 
51,90 
16,27 
27,88 
1941 
12,33 
18,14 
10,63 
36,96 
103,28 
41,89 
38,36 
22,01 
20,54 
35,49 
50,90 
11,35 
1942 
8,68 
15,60 
13,13 
14,40 
41,69 
25,55 
15,27 
17,67 
12,87 
20,94 
9,88 
7,26 
1943 
6,54 
8,52 
7,60 
6,87 
7,93 
12,67 
21,21 
20,41 
19,94 
9,39 
6,87 
7,06 
1944 
28,41 
13,47 
16,60 
13,47 
7,88 
20,81 
18,94 
10,46 
17,81 
14,14 
9,69 
7,08 
1945 
6,61 
6,81 
6,99 
6,52 
6,70 
10,41 
17,74 
25,88 
16,80 
13,40 
8,70 
7,97 
1946 
23,74 
27,41 
24,25 
5,25 
3,57 
15,85 
22,26 
9,58 
6,53 
10,56 
6,27 
25,07 
1947 
11,91 
18,72 
20,60 
6,63 
24,28 
19,71 
20,26 
15,59 
32,84 
30,80 
29,27 
22,25 
1948 
19,94 
50,62 
49,39 
23,17 
44,53 
18,27 
26,57 
23,45 
15,94 
8,66 
5,56 
2,06 
1949 
4,85 
1,91 
7,18 
13,33 
7,56 
15,52 
30,56 
12,84 
39,49 
25,32 
5,04 
3,07 
1950 
2,00 
2,99 
8,29 
9,69 
11,04 
10,50 
9,70 
17,39 
10,35 
30,05 
8,48 
10,69 
1951 
9,54 
32,50 
23,06 
16,95 
9,52 
5,41 
3,15 
1,44 
13,38 
22,29 
16,97 
11,50 
1952 
6,10 
3,21 
5,69 
4,19 
3,49 
36,42 
23,46 
14,38 
12,42 
23,55 
14,68 
18,49 
1953 
8,19 
12,97 
13,82 
30,67 
11,79 
19,46 
18,53 
17,86 
48,19 
30,68 
12,48 
10,86 
1954 
29,02 
40,33 
38,80 
37,03 
22,98 
49,06 
63,20 
27,42 
73,12 
33,41 
6,45 
3,04 
1955 
1,60 
3,73 
3,42 
33,88 
18,13 
8,37 
16,10 
20,18 
24,40 
20,42 
18,43 
6,50 
1956 
33,12 
26,87 
8,26 
36,32 
23,55 
29,42 
15,36 
30,16 
37,52 
22,95 
8,14 
2,98 
1957 
20,94 
13,94 
12,44 
34,11 
21,04 
24,64 
33,86 
38,51 
47,69 
24,65 
16,81 
11,35 
1958 
18,49 
9,72 
18,95 
13,71 
12,75 
44,80 
10,21 
26,36 
28,96 
34,30 
46,10 
40,28 
1959 
28,63 
17,81 
13,77 
20,20 
24,97 
34,13 
12,97 
37,55 
65,34 
23,55 
4,25 
3,20 
1960 
2,10 
10,27 
27,47 
15,34 
6,37 
15,29 
15,35 
41,44 
41,85 
19,83 
12,77 
9,20 
1961 
5,78 
5,90 
22,79 
24,03 
10,18 
27,15 
28,45 
22,30 
69,87 
46,76 
27,88 
18,53 
1962 
7,66 
2,10 
6,83 
4,71 
3,31 
3,30 
15,15 
10,00 
15,27 
6,71 
2,55 
2,55 
1963 
28,19 
43,40 
35,78 
12,64 
4,08 
2,80 
3,78 
32,34 
21,47 
74,67 
27,14 
19,00 
1964 
3,56 
6,44 
7,66 
6,06 
6,38 
7,98 
15,04 
27,28 
40,20 
17,37 
5,97 
10,73 
1965 
7,23 
6,55 
8,66 
5,50 
8,80 
5,74 
9,20 
75,14 
65,36 
23,74 
19,86 
19,15 
1966 
13,74 
28,58 
18,36 
12,41 
4,96 
18,77 
29,19 
32,73 
53,92 
34,57 
10,36 
37,10 
1967 
26,99 
50,37 
24,62 
8,33 
6,52 
10,71 
17,59 
18,58 
93,73 
17,31 
8,76 
12,35 
1968 
3,63 
3,24 
5,50 
8,57 
4,01 
4,83 
12,86 
4,16 
26,68 
15,50 
23,90 
10,64 
1969 
19,68 
34,68 
19,34 
34,10 
18,62 
26,05 
13,94 
9,81 
29,62 
9,00 
18,00 
6,84 
1970 
19,65 
5,33 
17,32 
6,19 
14,61 
28,66 
33,68 
20,86 
12,44 
30,87 
8,72 
4,91 
1971 
12,55 
28,31 
35,32 
20,85 
26,16 
22,64 
26,00 
38,90 
16,21 
12,67 
5,75 
5,45 
1972 
23,28 
20,33 
34,92 
23,64 
13,23 
34,91 
43,84 
57,54 
77,05 
34,61 
35,73 
22,63 
1973 
19,01 
35,48 
14,66 
12,81 
27,31 
23,32 
35,82 
44,61 
57,19 
25,21 
16,64 
7,29 
1974 
5,16 
13,20 
100,39 
12,69 
12,28 
30,72 
14,32 
6,82 
5,84 
5,02 
10,79 
20,67 
1975 
9,58 
24,08 
9,92 
10,21 
7,02 
18,92 
14,30 
46,19 
65,93 
29,21 
22,56 
28,47 
1976 
38,99 
15,64 
36,32 
13,21 
62,69 
35,02 
37,26 
77,28 
20,23 
10,41 
14,48 
21,38 
1977 
27,16 
24,73 
29,23 
18,38 
14,24 
28,93 
28,03 
82,14 
13,55 
20,65 
19,28 
39,20 
1978 
31,76 
20,87 
17,50 
5,77 
4,68 
3,96 
24,41 
22,71 
25,15 
22,20 
18,63 
14,59 
1979 
5,36 
4,41 
7,27 
15,75 
28,33 
15,88 
20,64 
13,70 
11,43 
27,64 
38,32 
49,62 
1980 
18,07 
21,16 
25,50 
10,15 
17,25 
8,79 
41,33 
67,76 
19,77 
35,47 
27,28 
45,25 
1981 
24,31 
40,76 
14,92 
17,39 
19,77 
26,37 
14,97 
9,73 
42,04 
26,03 
22,93 
7,88 
1982 
3,90 
6,01 
5,26 
2,26 
1,49 
37,88 
38,65 
22,87 
22,63 
36,55 
52,53 
25,64 
1983 
30,10 
26,43 
36,30 
35,51 
32,36 
35,46 
105,98 
90,79 
19,21 
34,06 
35,25 
25,99 
1984 
25,77 
28,67 
9,11 
20,41 
36,32 
47,96 
38,98 
34,72 
21,84 
36,27 
21,19 
11,62
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Jaquirana                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1940  *  *  *  *  *  *  *  *  22,48  51,90  16,27  27,88
1941  12,33  18,14  10,63  36,96  103,28  41,89  38,36  22,01  20,54  35,49  50,90  11,35
1942  8,68  15,60  13,13  14,40  41,69  25,55  15,27  17,67  12,87  20,94  9,88  7,26
1943  6,54  8,52  7,60  6,87  7,93  12,67  21,21  20,41  19,94  9,39  6,87  7,06
1944  28,41  13,47  16,60  13,47  7,88  20,81  18,94  10,46  17,81  14,14  9,69  7,08
1945  6,61  6,81  6,99  6,52  6,70  10,41  17,74  25,88  16,80  13,40  8,70  7,97
1946  23,74  27,41  24,25  5,25  3,57  15,85  22,26  9,58  6,53  10,56  6,27  25,07
1947  11,91  18,72  20,60  6,63  24,28  19,71  20,26  15,59  32,84  30,80  29,27  22,25
1948  19,94  50,62  49,39  23,17  44,53  18,27  26,57  23,45  15,94  8,66  5,56  2,06
1949  4,85  1,91  7,18  13,33  7,56  15,52  30,56  12,84  39,49  25,32  5,04  3,07
1950  2,00  2,99  8,29  9,69  11,04  10,50  9,70  17,39  10,35  30,05  8,48  10,69
1951  9,54  32,50  23,06  16,95  9,52  5,41  3,15  1,44  13,38  22,29  16,97  11,50
1952  6,10  3,21  5,69  4,19  3,49  36,42  23,46  14,38  12,42  23,55  14,68  18,49
1953  8,19  12,97  13,82  30,67  11,79  19,46  18,53  17,86  48,19  30,68  12,48  10,86
1954  29,02  40,33  38,80  37,03  22,98  49,06  63,20  27,42  73,12  33,41  6,45  3,04
1955  1,60  3,73  3,42  33,88  18,13  8,37  16,10  20,18  24,40  20,42  18,43  6,50
1956  33,12  26,87  8,26  36,32  23,55  29,42  15,36  30,16  37,52  22,95  8,14  2,98
1957  20,94  13,94  12,44  34,11  21,04  24,64  33,86  38,51  47,69  24,65  16,81  11,35
1958  18,49  9,72  18,95  13,71  12,75  44,80  10,21  26,36  28,96  34,30  46,10  40,28
1959  28,63  17,81  13,77  20,20  24,97  34,13  12,97  37,55  65,34  23,55  4,25  3,20
1960  2,10  10,27  27,47  15,34  6,37  15,29  15,35  41,44  41,85  19,83  12,77  9,20
1961  5,78  5,90  22,79  24,03  10,18  27,15  28,45  22,30  69,87  46,76  27,88  18,53
1962  7,66  2,10  6,83  4,71  3,31  3,30  15,15  10,00  15,27  6,71  2,55  2,55
1963  28,19  43,40  35,78  12,64  4,08  2,80  3,78  32,34  21,47  74,67  27,14  19,00
1964  3,56  6,44  7,66  6,06  6,38  7,98  15,04  27,28  40,20  17,37  5,97  10,73
1965  7,23  6,55  8,66  5,50  8,80  5,74  9,20  75,14  65,36  23,74  19,86  19,15
1966  13,74  28,58  18,36  12,41  4,96  18,77  29,19  32,73  53,92  34,57  10,36  37,10
1967  26,99  50,37  24,62  8,33  6,52  10,71  17,59  18,58  93,73  17,31  8,76  12,35
1968  3,63  3,24  5,50  8,57  4,01  4,83  12,86  4,16  26,68  15,50  23,90  10,64
1969  19,68  34,68  19,34  34,10  18,62  26,05  13,94  9,81  29,62  9,00  18,00  6,84
1970  19,65  5,33  17,32  6,19  14,61  28,66  33,68  20,86  12,44  30,87  8,72  4,91
1971  12,55  28,31  35,32  20,85  26,16  22,64  26,00  38,90  16,21  12,67  5,75  5,45
1972  23,28  20,33  34,92  23,64  13,23  34,91  43,84  57,54  77,05  34,61  35,73  22,63
1973  19,01  35,48  14,66  12,81  27,31  23,32  35,82  44,61  57,19  25,21  16,64  7,29
1974  5,16  13,20  100,39  12,69  12,28  30,72  14,32  6,82  5,84  5,02  10,79  20,67
1975  9,58  24,08  9,92  10,21  7,02  18,92  14,30  46,19  65,93  29,21  22,56  28,47
1976  38,99  15,64  36,32  13,21  62,69  35,02  37,26  77,28  20,23  10,41  14,48  21,38
1977  27,16  24,73  29,23  18,38  14,24  28,93  28,03  82,14  13,55  20,65  19,28  39,20
1978  31,76  20,87  17,50  5,77  4,68  3,96  24,41  22,71  25,15  22,20  18,63  14,59
1979  5,36  4,41  7,27  15,75  28,33  15,88  20,64  13,70  11,43  27,64  38,32  49,62
1980  18,07  21,16  25,50  10,15  17,25  8,79  41,33  67,76  19,77  35,47  27,28  45,25
1981  24,31  40,76  14,92  17,39  19,77  26,37  14,97  9,73  42,04  26,03  22,93  7,88
1982  3,90  6,01  5,26  2,26  1,49  37,88  38,65  22,87  22,63  36,55  52,53  25,64
1983  30,10  26,43  36,30  35,51  32,36  35,46  105,98  90,79  19,21  34,06  35,25  25,99
1984  25,77  28,67  9,11  20,41  36,32  47,96  38,98  34,72  21,84  36,27  21,19  11,62

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Jaquirana 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1985 
5,56 
32,20 
22,56 
27,26 
22,07 
22,51 
16,84 
41,09 
30,42 
18,09 
7,52 
3,67 
1986 
4,29 
8,40 
6,31 
18,92 
12,00 
21,38 
19,05 
26,19 
34,29 
43,81 
22,02 
21,89 
1987 
36,12 
27,61 
10,29 
17,53 
36,15 
33,52 
43,28 
74,03 
40,74 
47,48 
23,18 
13,26 
1988 
16,23 
19,91 
5,17 
15,73 
13,32 
35,94 
10,86 
6,34 
79,71 
24,89 
8,18 
4,17 
1989 
8,24 
12,85 
14,58 
26,05 
44,30 
9,84 
31,80 
13,39 
56,92 
19,19 
6,15 
5,28 
1990 
42,50 
28,06 
20,17 
38,51 
19,24 
39,97 
16,14 
8,50 
29,37 
46,83 
19,08 
16,55 
1991 
7,46 
4,60 
5,04 
5,58 
4,41 
19,85 
11,56 
21,32 
8,87 
9,26 
31,93 
23,14 
1992 
28,57 
42,06 
33,31 
25,69 
26,30 
26,43 
40,65 
32,38 
31,54 
9,25 
6,34 
3,09 
1993 
28,66 
41,88 
17,86 
22,25 
16,24 
26,76 
59,87 
8,90 
35,62 
23,79 
16,29 
29,04 
1994 
8,07 
26,19 
37,33 
19,25 
49,50 
38,75 
27,86 
17,42 
11,15 
38,68 
11,30 
8,02 
1995 
24,16 
43,84 
18,28 
10,67 
3,98 
11,38 
34,16 
32,19 
15,00 
15,59 
15,75 
53,38 
1996 
30,96 
36,20 
9,95 
15,55 
3,45 
15,91 
15,50 
32,85 
41,09 
47,00 
33,48 
14,09 
1997 
11,13 
76,95 
11,52 
3,95 
2,17 
9,53 
22,93 
73,08 
19,30 
44,79 
73,75 
22,30 
1998 
35,65 
39,97 
31,08 
16,81 
24,17 
17,75 
24,07 
52,07 
41,22 
19,90 
6,42 
6,62 
1999 
2,81 
3,00 
2,65 
22,31 
7,56 
10,87 
29,84 
13,43 
10,18 
25,05 
18,00 
5,86 
2000 
11,16 
44,01 
34,31 
13,32 
17,14 
21,57 
36,48 
21,32 
44,62 
51,07 
11,34 
20,83 
2001 
42,68 
52,20 
38,21 
43,90 
33,87 
21,55 
44,40 
9,36 
31,45 
43,04 
18,53 
14,98 
2002 
35,11 
10,25 
6,52 
14,66 
34,84 
86,40 
31,58 
31,94 
24,83 
56,30 
56,83 
38,60 
2003 
21,52 
51,54 
9,20 
5,56 
6,30 
25,35 
29,05 
6,46 
7,15 
25,92 
9,40 
14,56 
2004 
12,19 
12,35 
8,11 
10,05 
25,08 
16,74 
26,48 
13,20 
28,35 
25,01 
19,67 
11,73 
2005 
8,17 
7,33 
9,32 
16,14 
27,55 
24,61 
24,28 
38,96 
56,50 
60,11 
21,28 
10,25 
2006 
22,41 
11,45 
11,44 
10,35 
10,07 
19,94 
30,22 
22,01 
15,67 
9,64 
11,30 
12,60 
2007 
15,27 
34,09 
42,56 
25,48 
39,89 
15,74 
61,51 
25,48 
47,10 
27,81 
36,02 
21,28 
2008 
19,74 
14,80 
12,19 
19,01 
52,17 
18,54 
15,20 
28,28 
30,42 
47,16 
26,48 
14,34 
2009 
18,54 
15,14 
15,67 
9,09 
11,23 
14,87 
21,94 
42,76 
108,62 
31,68 
42,63 
19,27 
2010 
19,34 
35,69 
18,14 
29,42 
40,62 
33,35 
30,42 
19,34 
27,88 
14,40 
15,94 
13,27 
2011 
27,68 
36,96 
31,62 
31,42 
17,20 
36,09 
66,65 
77,92 
30,28 
21,54 
9,59 
9,77 
2012 
28,28 
18,07 
10,16 
7,62 
6,85 
9,60 
23,41 
14,74 
45,56 
19,67 
9,32 
10,80 
2013 
12,43 
11,97 
24,41 
16,27 
9,30 
16,27 
22,68 
83,93 
36,42 
20,41 
24,41 
18,41 
2014 
30,55 
21,61 
22,68 
14,40 
13,80 
54,64 
31,75 
20,94 
33,55 
37,36 
14,94 
14,40 
2015 
22,21 
24,28 
20,07 
17,34 
26,35 
40,69 
64,91 
20,07 
56,77 
69,18 
23,01 
32,55 
2016 
12,60 
17,27 
24,41 
23,88 
17,14 
10,21 
35,62 
21,94 
16,40 
48,56 
12,93 
18,61 
2017 
28,28 
13,60 
17,47 
15,74 
31,08 
48,63 
10,02 
12,73 
15,27 
36,02 
16,47 
11,04 
2018 
16,00 
10,11 
14,87 
15,87 
11,07 
29,28 
43,69 
26,35 
37,09 
44,23 
23,14 
15,27 
2019 
12,80 
11,25 
14,27 
16,74 
35,02 
18,34 
17,07 
9,82 
14,34 
31,62 
37,49 
8,47 
2020 
9,73 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Jaquirana                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1985  5,56  32,20  22,56  27,26  22,07  22,51  16,84  41,09  30,42  18,09  7,52  3,67
1986  4,29  8,40  6,31  18,92  12,00  21,38  19,05  26,19  34,29  43,81  22,02  21,89
1987  36,12  27,61  10,29  17,53  36,15  33,52  43,28  74,03  40,74  47,48  23,18  13,26
1988  16,23  19,91  5,17  15,73  13,32  35,94  10,86  6,34  79,71  24,89  8,18  4,17
1989  8,24  12,85  14,58  26,05  44,30  9,84  31,80  13,39  56,92  19,19  6,15  5,28
1990  42,50  28,06  20,17  38,51  19,24  39,97  16,14  8,50  29,37  46,83  19,08  16,55
1991  7,46  4,60  5,04  5,58  4,41  19,85  11,56  21,32  8,87  9,26  31,93  23,14
1992  28,57  42,06  33,31  25,69  26,30  26,43  40,65  32,38  31,54  9,25  6,34  3,09
1993  28,66  41,88  17,86  22,25  16,24  26,76  59,87  8,90  35,62  23,79  16,29  29,04
1994  8,07  26,19  37,33  19,25  49,50  38,75  27,86  17,42  11,15  38,68  11,30  8,02
1995  24,16  43,84  18,28  10,67  3,98  11,38  34,16  32,19  15,00  15,59  15,75  53,38
1996  30,96  36,20  9,95  15,55  3,45  15,91  15,50  32,85  41,09  47,00  33,48  14,09
1997  11,13  76,95  11,52  3,95  2,17  9,53  22,93  73,08  19,30  44,79  73,75  22,30
1998  35,65  39,97  31,08  16,81  24,17  17,75  24,07  52,07  41,22  19,90  6,42  6,62
1999  2,81  3,00  2,65  22,31  7,56  10,87  29,84  13,43  10,18  25,05  18,00  5,86
2000  11,16  44,01  34,31  13,32  17,14  21,57  36,48  21,32  44,62  51,07  11,34  20,83
2001  42,68  52,20  38,21  43,90  33,87  21,55  44,40  9,36  31,45  43,04  18,53  14,98
2002  35,11  10,25  6,52  14,66  34,84  86,40  31,58  31,94  24,83  56,30  56,83  38,60
2003  21,52  51,54  9,20  5,56  6,30  25,35  29,05  6,46  7,15  25,92  9,40  14,56
2004  12,19  12,35  8,11  10,05  25,08  16,74  26,48  13,20  28,35  25,01  19,67  11,73
2005  8,17  7,33  9,32  16,14  27,55  24,61  24,28  38,96  56,50  60,11  21,28  10,25
2006  22,41  11,45  11,44  10,35  10,07  19,94  30,22  22,01  15,67  9,64  11,30  12,60
2007  15,27  34,09  42,56  25,48  39,89  15,74  61,51  25,48  47,10  27,81  36,02  21,28
2008  19,74  14,80  12,19  19,01  52,17  18,54  15,20  28,28  30,42  47,16  26,48  14,34
2009  18,54  15,14  15,67  9,09  11,23  14,87  21,94  42,76  108,62  31,68  42,63  19,27
2010  19,34  35,69  18,14  29,42  40,62  33,35  30,42  19,34  27,88  14,40  15,94  13,27
2011  27,68  36,96  31,62  31,42  17,20  36,09  66,65  77,92  30,28  21,54  9,59  9,77
2012  28,28  18,07  10,16  7,62  6,85  9,60  23,41  14,74  45,56  19,67  9,32  10,80
2013  12,43  11,97  24,41  16,27  9,30  16,27  22,68  83,93  36,42  20,41  24,41  18,41
2014  30,55  21,61  22,68  14,40  13,80  54,64  31,75  20,94  33,55  37,36  14,94  14,40
2015  22,21  24,28  20,07  17,34  26,35  40,69  64,91  20,07  56,77  69,18  23,01  32,55
2016  12,60  17,27  24,41  23,88  17,14  10,21  35,62  21,94  16,40  48,56  12,93  18,61
2017  28,28  13,60  17,47  15,74  31,08  48,63  10,02  12,73  15,27  36,02  16,47  11,04
2018  16,00  10,11  14,87  15,87  11,07  29,28  43,69  26,35  37,09  44,23  23,14  15,27
2019  12,80  11,25  14,27  16,74  35,02  18,34  17,07  9,82  14,34  31,62  37,49  8,47
2020  9,73  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *