Nota Técnica nº 839/2016-SCG/ANEEL 
 
Em 28 de novembro de 2016. 
 
 
Processo nº: 48500.003153/2011-65 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica Foz do Rio dos Bois, com Registro Ativo e 
Aceite conferidos a FR Incorporadora Ltda., por meio, 
respectivamente, dos Despachos nº 3.183, de 5 de agosto 
de 2011, e nº 3.453, de 31 de outubro de 2012, localizada 
no município de Cristianópolis, no estado de Goiás. 
 
 
I – DO OBJETO  
 
2. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Foz do Rio dos Bois, com 8.400 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.GO.037191-2.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos a FR 
Incorporadora Ltda. (FR), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 3.183, de 5 de agosto de 2011, e 3.453, de 
31 de outubro de 2012, localizada no rio do Peixe, sub-bacia 60, na bacia hidrográfica do rio Paraná, no município de 
Cristianópolis, no estado de Goiás. 
 
II – DOS FATOS 
 
3. 
Em 06/06/2011, o Despacho n° 2.416 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio do Peixe 
e seu afluente rio dos Bois, onde foram identificados 12 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Foz do 
Rio dos Bois. 
 
4. 
Em 5 de agosto de 2011, por meio do Despacho nº 3.183, foi conferido o Registro Ativo à FR 
Incorporadora Ltda., o qual foi Aceito em 31 de outubro de 2012 por meio do Despacho nº 3.453. 
 
5. 
Em 31 de outubro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento.  
 
III – DA ANÁLISE 
 
6. 
Trata-se da solicitação formulada por FR Incorporadora Ltda. para emissão do Despacho de Registro 
de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH 
Foz do Rio dos Bois. 
 
7. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado, 
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015: 
 
1 Por meio da correspondência s/nº, Documento nº 48513.026442/2016-00. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

FL. 02 da Nota Técnica nº 839/2016–SCG/ANEEL, de 28/11/2016 
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o 
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não 
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA, 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas 
do empreendimento. 
 
8. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
9. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 2.416, de 06/06/2011. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Foz do Rio dos Bois 
PCH Foz do Rio dos Bois 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
17°8'10,92"S 
48°34'40,06"W 
17°8'10,67"S 
48°34'40,1"W 
NA Montante (m) 
731 
731 
NA Jusante (m) 
705 
704,16 
Queda Bruta (m) 
26 
26,84 
Área do Reservatório (km²) 
0,48 
3,22 
Potência (kW) 
6.200 
8.400 
Energia Média (kWméd) 
3.650 
4.510 
Vazão QMLT 2 (m³/s) 
19,85 
23,20 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Rio do Peixe e seu afluente Rio 
dos Bois 
ESTADO: 
GO 
SUB-
BACIA: 
60 
DESPACHO: 
2.416 
DATA: 
06/06/2011 
AUTOR: 
FR Incorporadora Ltda. e Park Way Engenharia Ltda. 
POTÊNCIA: 
73.750 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
12 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Mocambo 
17°5'51,25"S 
48°33'33,13"W 
781 
733,68 
5.800 
PB Aceito 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Santo Antônio 
17°10'17,29"S 
48°35'14,62"W 
694 
675,9 
8.000 
PB Aceito 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
2 Vazão Média de Longo Termo. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
  PCH Foz do Rio dos Bois      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do Barramento      17°8'10,92"S
48°34'40,06"W      17°8'10,67"S
48°34'40,1"W    
NA Montante (m)      731      731    
NA Jusante (m)      705      704,16    
Queda Bruta (m)      26      26,84    
Área do Reservatório (km²)      0,48      3,22    
Potência (kW)      6.200      8.400    
Energia Média (kWméd)      3.650      4.510    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT      19,85      23,20    
NOME DO RIO:    Rio do Peixe e seu afluente Rio
dos Bois          ESTADO:        GO        SUB-
BACIA:    60
DESPACHO:    2.416          DATA:        06/06/2011            
AUTOR:    FR Incorporadora Ltda. e Park Way Engenharia Ltda.                              
POTÊNCIA:    73.750 kW          EIXOS
IDENTIFICADOS:        12            
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                  
Aproveitamento a      Coordenadas da Casa de      NA Montante        NA Jusante        Potência
(kW)    Condição  
montante      Força      (m)        (m)              
PCH Mocambo    17°5'51,25"S
48°33'33,13"W      781        733,68        5.800      PB Aceito  
Aproveitamento a      Coordenadas do Limite      NA Montante        NA Jusante        Potência
(kW)    Condição  
jusante      Máximo do Reservatório      (m)        (m)              
PCH Santo Antônio    17°10'17,29"S
48°35'14,62"W      694        675,9        8.000      PB Aceito  

FL. 03 da Nota Técnica nº 839/2016–SCG/ANEEL, de 28/11/2016 
 
10. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Prime Projetos e Consultoria Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
DANILO JORGE SANTOS 
0720160038061 
10195/D-DF 
Responsável Geral do Projeto  
JOSE MARCILIO DOS SANTOS 
1020120043328 
9073/D-GO 
Estudos cartográficos e topográficos 
EDSON BENJAMIM BARBOSA FILHO 
0720160038071 
506.1115960/D-SP 
Estudos geotécnicos 
RODRIGO GOMES OTSUKI 
0720120047337 
18858/D-DF 
Estudos hidrológicos 
DANILO JORGE SANTOS 
0720160038061 
10195/D-DF 
Estudos energéticos 
LUCIANO JORGE SANTOS 
0720160038082 
10018/D-DF 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentado 
Número 
- 
Órgão emissor 
- 
Data de emissão 
- 
Validade 
- 
Vazão remanescente 
- 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentado 
Número 
- 
Órgão Emissor 
- 
Data de emissão 
- 
Validade 
- 
Vazão de usos consuntivos 
- 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
11. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico. 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Projeto Básico é superior, mas os níveis operacionais não interferem em 
outros aproveitamentos 
 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Foz do Rio dos Bois 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Nº ART    Nº Registro
0720160038061    10195/D-DF
1020120043328    9073/D-GO
0720160038071    506.1115960/D-SP
0720120047337    18858/D-DF
0720160038061    10195/D-DF
0720160038082    10018/D-DF
Tipo de licença    Não foi apresentado
Número    -
Órgão emissor    -
Data de emissão    -
Validade    -
Vazão remanescente    -
Tipo de Licença    Não foi apresentado
Número    -
Órgão Emissor    -
Data de emissão    -
Validade    -
Vazão de usos consuntivos    -
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
  

FL. 04 da Nota Técnica nº 839/2016–SCG/ANEEL, de 28/11/2016 
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
1.442 
NOME DO RIO DA USINA: 
do Peixe 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
60564000 
Chácara da Barra 
do Peixe 
3.310 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
60430000 
Ponte Anápolis - Brasília 
Corumbá 
1.650 
60432000 
Ribeirão das Antas 
das Antas 
223 
60445000 
Estrada GO-56 
Corumbá 
7.690 
60540000 
Montes Claros 
Piracanjuba 
3.680 
60591000 
Jusante Ponte GO-213 
Piracanjuba 
2.410 
  
 
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
502,5 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Tulipa 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Seção gravidade 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
LUCIANO JORGE SANTOS 
10018/D-DF 
Nº DA 
ART3 
0720160038082 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
60564000 
Chácara da Barra 
Peixe 
3.310 
 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 8.400 kW é superior à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 2 turbinas de 4330 kW e 2 geradores de potência unitária 
nominal de 4667 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
12. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
13. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
3 Documento nº 48513.026442/2016-00-1 (ANEXO: 001) 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
  1.442  NOME DO RIO DA USINA:    do Peixe  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
60564000  Chácara da Barra    do Peixe    3.310
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
60430000  Ponte Anápolis - Brasília    Corumbá    1.650
60432000  Ribeirão das Antas    das Antas    223
60445000  Estrada GO-56    Corumbá    7.690
60540000  Montes Claros    Piracanjuba    3.680
60591000  Jusante Ponte GO-213    Piracanjuba    2.410
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    502,5    TR (anos):    1.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Tulipa          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Seção gravidade          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    LUCIANO JORGE SANTOS
10018/D-DF        Nº DA
ART3  0720160038082
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
60564000  Chácara da Barra    Peixe    3.310    
Estudos Energéticos  A potência de 8.400 kW é superior à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 2 turbinas de 4330 kW e 2 geradores de potência unitária
nominal de 4667 kVA, com 0,9 de fator de potência.

FL. 05 da Nota Técnica nº 839/2016–SCG/ANEEL, de 28/11/2016 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Foz do Rio dos Bois 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
17°8'10,67"S 
48°34'40,1"W 
Coordenadas da casa de força 
17°8'13,56"S 
48°34'43,03"W 
Potência Instalada Total (kW) 
8.400 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
4.667 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,9 
Potência instalada por turbina (kW) 
43.30 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
7,48 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93,00% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,00% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 
1,80% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
3,20% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,93 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
26,84 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,40% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
150 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
- 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
- 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
 
14. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Foz do Rio dos Bois conforme solicitado por FR Incorporadora Ltda., bem como o 
encaminhamento de documento à Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e 
Assuntos Metropolitanos (SECIMA), para fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o interessado 
requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
15. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
16. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Foz do Rio dos Bois sob a titularidade de FR Incorporadora Ltda.. 
 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
PCH Foz do Rio dos Bois  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  17°8'10,67"S
48°34'40,1"W
Coordenadas da casa de força  17°8'13,56"S
48°34'43,03"W
Potência Instalada Total (kW)  8.400
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  4.667
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,9
Potência instalada por turbina (kW)  43.30
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  7,48
Rendimento nominal por turbina (%)  93,00%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,00%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)  1,80%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  3,20%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,93
H : Queda bruta nominal (m)
b  26,84
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  1,40%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  150
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  -
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  -
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

FL. 06 da Nota Técnica nº 839/2016–SCG/ANEEL, de 28/11/2016 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
17. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, 
Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (SECIMA), para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
GUILHERME VIETA JUNQUEIRA 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
LUDIMILA LIMA DA SILVA 
Superintendente Adjunta de Concessões e Autorizações de Geração  
 
 
 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

FL. 07 da Nota Técnica nº 839/2016–SCG/ANEEL, de 28/11/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Foz do Rio dos Bois 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1931 
38,13 
55,80 
61,76 
48,50 
29,05 
19,81 
18,25 
16,16 
15,63 
16,02 
16,81 
21,34 
1932 
37,07 
43,01 
33,76 
24,87 
17,86 
16,42 
14,28 
11,42 
9,30 
13,20 
16,55 
29,91 
1933 
53,23 
44,85 
33,63 
31,23 
21,34 
16,95 
15,36 
12,25 
11,28 
13,07 
14,96 
26,97 
1934 
32,80 
24,99 
25,49 
20,83 
16,29 
10,01 
8,72 
7,27 
8,15 
10,15 
9,30 
11,28 
1935 
40,46 
45,54 
41,40 
43,82 
28,32 
18,38 
14,02 
12,38 
7,56 
10,58 
12,52 
19,93 
1936 
20,45 
13,88 
35,65 
26,48 
17,34 
12,38 
11,28 
8,87 
7,56 
7,85 
10,30 
15,89 
1937 
26,35 
10,44 
17,21 
20,70 
14,56 
13,20 
10,15 
8,00 
7,27 
9,87 
17,99 
28,93 
1938 
33,76 
23,99 
24,74 
19,93 
12,79 
11,13 
10,58 
7,85 
6,67 
7,41 
10,58 
25,11 
1939 
35,65 
37,07 
17,99 
15,49 
13,75 
11,83 
9,16 
8,15 
6,67 
7,41 
12,93 
15,49 
1940 
25,73 
40,00 
38,60 
21,09 
17,08 
13,20 
10,58 
8,29 
6,82 
8,00 
20,32 
18,12 
1941 
33,63 
22,61 
19,42 
22,99 
12,66 
10,58 
9,16 
7,12 
7,12 
8,58 
12,25 
21,47 
1942 
30,75 
29,05 
46,00 
29,05 
17,60 
25,36 
16,81 
10,01 
9,30 
9,87 
16,68 
25,24 
1943 
58,24 
54,01 
48,62 
28,69 
18,65 
17,21 
14,28 
10,58 
9,73 
14,15 
23,11 
23,99 
1944 
21,59 
33,28 
32,08 
22,86 
17,99 
12,66 
11,00 
8,87 
7,27 
7,71 
17,73 
18,65 
1945 
27,22 
49,97 
46,68 
51,55 
30,15 
20,58 
17,21 
13,34 
10,72 
13,47 
21,97 
46,34 
1946 
56,91 
41,97 
51,88 
34,47 
23,74 
18,25 
16,68 
13,34 
11,83 
11,97 
14,56 
23,37 
1947 
30,99 
37,54 
60,77 
44,85 
24,24 
17,60 
14,69 
12,52 
10,58 
10,72 
10,15 
26,23 
1948 
39,07 
37,07 
42,32 
31,96 
16,02 
16,81 
11,83 
10,30 
9,02 
9,02 
8,44 
29,42 
1949 
32,68 
49,18 
42,90 
26,97 
19,81 
16,42 
17,47 
13,88 
10,72 
13,20 
19,93 
23,24 
1950 
17,47 
40,70 
40,58 
28,93 
20,32 
14,69 
11,69 
8,44 
6,67 
11,13 
26,85 
35,30 
1951 
42,09 
40,70 
37,43 
37,31 
23,99 
17,73 
14,42 
11,69 
8,44 
9,59 
8,58 
20,06 
1952 
29,91 
35,65 
79,61 
42,20 
26,23 
19,42 
14,82 
11,69 
10,01 
12,25 
18,65 
26,60 
1953 
25,24 
22,86 
35,30 
39,54 
25,73 
16,81 
13,61 
10,44 
10,01 
16,29 
18,51 
32,32 
1954 
26,97 
38,13 
14,28 
16,55 
11,97 
8,00 
6,52 
5,14 
5,30 
5,14 
11,97 
29,42 
1955 
36,84 
28,44 
21,59 
25,73 
15,76 
11,69 
7,85 
6,07 
5,61 
10,58 
14,02 
14,82 
1956 
39,07 
15,63 
35,42 
23,11 
18,90 
21,09 
15,09 
10,72 
6,97 
8,44 
23,24 
39,18 
1957 
48,05 
67,09 
63,40 
47,71 
37,89 
33,04 
21,59 
15,63 
13,34 
13,07 
16,68 
28,93 
1958 
34,95 
44,51 
41,74 
33,99 
25,11 
19,16 
16,42 
12,66 
9,59 
13,20 
11,00 
17,08 
1959 
53,68 
40,82 
53,46 
37,54 
22,48 
17,21 
13,34 
10,72 
7,56 
9,73 
21,21 
20,96 
1960 
32,92 
45,08 
46,11 
34,11 
26,48 
18,12 
13,88 
10,30 
7,12 
9,02 
16,16 
29,78 
1961 
46,80 
74,30 
59,78 
32,68 
27,83 
20,45 
16,42 
11,83 
8,44 
8,00 
12,79 
22,73 
1962 
47,37 
51,55 
52,33 
32,56 
24,24 
20,19 
13,75 
13,34 
11,00 
14,28 
24,99 
67,09 
1963 
59,56 
56,80 
39,07 
23,87 
18,25 
15,76 
13,75 
11,69 
9,16 
4,83 
9,59 
11,00 
1964 
32,08 
49,18 
26,72 
25,73 
18,38 
14,96 
12,93 
10,86 
7,12 
13,75 
20,58 
33,52 
1965 
54,57 
59,78 
85,09 
54,46 
30,51 
22,10 
18,65 
15,63 
11,97 
21,21 
30,51 
39,07 
1966 
53,68 
83,51 
57,79 
42,78 
28,81 
22,48 
16,95 
14,69 
16,42 
14,02 
28,44 
35,54 
1967 
46,80 
64,81 
48,95 
38,83 
25,24 
19,68 
13,04 
9,62 
8,79 
8,54 
18,15 
27,05 
1968 
34,33 
43,17 
48,31 
31,75 
21,79 
16,14 
12,35 
10,86 
8,81 
9,10 
15,34 
32,60 
1969 
26,05 
26,70 
22,70 
15,94 
11,85 
8,61 
6,48 
4,70 
3,39 
7,44 
23,31 
22,33 
1970 
34,55 
33,50 
33,89 
23,37 
15,61 
11,85 
9,40 
7,11 
7,52 
11,79 
17,24 
11,00 
1971 
9,25 
10,64 
11,21 
12,28 
7,30 
6,09 
3,93 
3,62 
4,07 
8,17 
12,97 
25,46 
1972 
16,59 
32,66 
28,44 
23,97 
18,71 
14,53 
12,19 
9,47 
7,55 
13,69 
20,96 
42,71 
1973 
35,63 
38,82 
46,88 
47,82 
25,93 
20,25 
14,78 
11,29 
9,49 
21,30 
32,69 
28,63 
1974 
23,58 
22,50 
44,96 
43,08 
28,93 
19,88 
16,13 
14,44 
9,58 
17,02 
11,02 
15,89 
1975 
28,46 
22,18 
16,64 
20,30 
12,61 
9,28 
7,92 
5,63 
4,24 
6,52 
14,39 
16,41 
1976 
18,33 
18,66 
24,85 
19,36 
14,06 
10,03 
7,78 
5,95 
7,08 
7,83 
16,08 
44,82 
1977 
47,35 
33,85 
21,80 
22,03 
15,85 
13,08 
9,70 
7,41 
7,50 
8,67 
11,95 
20,11 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Foz do Rio dos Bois                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1931  38,13  55,80  61,76  48,50  29,05  19,81  18,25  16,16  15,63  16,02  16,81  21,34
1932  37,07  43,01  33,76  24,87  17,86  16,42  14,28  11,42  9,30  13,20  16,55  29,91
1933  53,23  44,85  33,63  31,23  21,34  16,95  15,36  12,25  11,28  13,07  14,96  26,97
1934  32,80  24,99  25,49  20,83  16,29  10,01  8,72  7,27  8,15  10,15  9,30  11,28
1935  40,46  45,54  41,40  43,82  28,32  18,38  14,02  12,38  7,56  10,58  12,52  19,93
1936  20,45  13,88  35,65  26,48  17,34  12,38  11,28  8,87  7,56  7,85  10,30  15,89
1937  26,35  10,44  17,21  20,70  14,56  13,20  10,15  8,00  7,27  9,87  17,99  28,93
1938  33,76  23,99  24,74  19,93  12,79  11,13  10,58  7,85  6,67  7,41  10,58  25,11
1939  35,65  37,07  17,99  15,49  13,75  11,83  9,16  8,15  6,67  7,41  12,93  15,49
1940  25,73  40,00  38,60  21,09  17,08  13,20  10,58  8,29  6,82  8,00  20,32  18,12
1941  33,63  22,61  19,42  22,99  12,66  10,58  9,16  7,12  7,12  8,58  12,25  21,47
1942  30,75  29,05  46,00  29,05  17,60  25,36  16,81  10,01  9,30  9,87  16,68  25,24
1943  58,24  54,01  48,62  28,69  18,65  17,21  14,28  10,58  9,73  14,15  23,11  23,99
1944  21,59  33,28  32,08  22,86  17,99  12,66  11,00  8,87  7,27  7,71  17,73  18,65
1945  27,22  49,97  46,68  51,55  30,15  20,58  17,21  13,34  10,72  13,47  21,97  46,34
1946  56,91  41,97  51,88  34,47  23,74  18,25  16,68  13,34  11,83  11,97  14,56  23,37
1947  30,99  37,54  60,77  44,85  24,24  17,60  14,69  12,52  10,58  10,72  10,15  26,23
1948  39,07  37,07  42,32  31,96  16,02  16,81  11,83  10,30  9,02  9,02  8,44  29,42
1949  32,68  49,18  42,90  26,97  19,81  16,42  17,47  13,88  10,72  13,20  19,93  23,24
1950  17,47  40,70  40,58  28,93  20,32  14,69  11,69  8,44  6,67  11,13  26,85  35,30
1951  42,09  40,70  37,43  37,31  23,99  17,73  14,42  11,69  8,44  9,59  8,58  20,06
1952  29,91  35,65  79,61  42,20  26,23  19,42  14,82  11,69  10,01  12,25  18,65  26,60
1953  25,24  22,86  35,30  39,54  25,73  16,81  13,61  10,44  10,01  16,29  18,51  32,32
1954  26,97  38,13  14,28  16,55  11,97  8,00  6,52  5,14  5,30  5,14  11,97  29,42
1955  36,84  28,44  21,59  25,73  15,76  11,69  7,85  6,07  5,61  10,58  14,02  14,82
1956  39,07  15,63  35,42  23,11  18,90  21,09  15,09  10,72  6,97  8,44  23,24  39,18
1957  48,05  67,09  63,40  47,71  37,89  33,04  21,59  15,63  13,34  13,07  16,68  28,93
1958  34,95  44,51  41,74  33,99  25,11  19,16  16,42  12,66  9,59  13,20  11,00  17,08
1959  53,68  40,82  53,46  37,54  22,48  17,21  13,34  10,72  7,56  9,73  21,21  20,96
1960  32,92  45,08  46,11  34,11  26,48  18,12  13,88  10,30  7,12  9,02  16,16  29,78
1961  46,80  74,30  59,78  32,68  27,83  20,45  16,42  11,83  8,44  8,00  12,79  22,73
1962  47,37  51,55  52,33  32,56  24,24  20,19  13,75  13,34  11,00  14,28  24,99  67,09
1963  59,56  56,80  39,07  23,87  18,25  15,76  13,75  11,69  9,16  4,83  9,59  11,00
1964  32,08  49,18  26,72  25,73  18,38  14,96  12,93  10,86  7,12  13,75  20,58  33,52
1965  54,57  59,78  85,09  54,46  30,51  22,10  18,65  15,63  11,97  21,21  30,51  39,07
1966  53,68  83,51  57,79  42,78  28,81  22,48  16,95  14,69  16,42  14,02  28,44  35,54
1967  46,80  64,81  48,95  38,83  25,24  19,68  13,04  9,62  8,79  8,54  18,15  27,05
1968  34,33  43,17  48,31  31,75  21,79  16,14  12,35  10,86  8,81  9,10  15,34  32,60
1969  26,05  26,70  22,70  15,94  11,85  8,61  6,48  4,70  3,39  7,44  23,31  22,33
1970  34,55  33,50  33,89  23,37  15,61  11,85  9,40  7,11  7,52  11,79  17,24  11,00
1971  9,25  10,64  11,21  12,28  7,30  6,09  3,93  3,62  4,07  8,17  12,97  25,46
1972  16,59  32,66  28,44  23,97  18,71  14,53  12,19  9,47  7,55  13,69  20,96  42,71
1973  35,63  38,82  46,88  47,82  25,93  20,25  14,78  11,29  9,49  21,30  32,69  28,63
1974  23,58  22,50  44,96  43,08  28,93  19,88  16,13  14,44  9,58  17,02  11,02  15,89
1975  28,46  22,18  16,64  20,30  12,61  9,28  7,92  5,63  4,24  6,52  14,39  16,41
1976  18,33  18,66  24,85  19,36  14,06  10,03  7,78  5,95  7,08  7,83  16,08  44,82
1977  47,35  33,85  21,80  22,03  15,85  13,08  9,70  7,41  7,50  8,67  11,95  20,11

FL. 08 da Nota Técnica nº 839/2016–SCG/ANEEL, de 28/11/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Foz do Rio dos Bois 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1978 
34,97 
24,33 
29,30 
25,64 
16,22 
13,46 
11,06 
8,44 
6,61 
11,06 
13,46 
18,00 
1979 
42,52 
51,57 
36,66 
27,94 
19,08 
15,94 
12,89 
10,41 
10,97 
8,20 
15,28 
24,71 
1980 
53,91 
64,70 
39,43 
36,38 
24,66 
19,27 
15,61 
12,10 
10,83 
10,36 
14,44 
21,47 
1981 
31,69 
18,85 
27,10 
24,19 
16,64 
13,83 
11,16 
8,58 
6,52 
13,03 
33,15 
41,44 
1982 
61,42 
53,45 
75,95 
54,85 
38,21 
27,66 
21,10 
17,53 
15,61 
18,61 
21,28 
33,47 
1983 
65,63 
95,17 
89,08 
66,57 
41,96 
32,77 
25,04 
20,30 
24,33 
24,43 
39,01 
50,63 
1984 
39,76 
29,91 
30,43 
37,27 
24,24 
17,02 
13,64 
12,89 
12,66 
10,22 
10,08 
15,56 
1985 
39,01 
36,19 
29,82 
26,58 
17,30 
14,02 
12,19 
10,17 
9,42 
11,20 
14,86 
20,30 
1986 
37,74 
30,85 
26,54 
17,02 
13,92 
11,20 
9,80 
10,78 
7,50 
8,91 
9,80 
25,36 
1987 
30,37 
27,99 
30,05 
27,40 
17,92 
13,45 
10,35 
7,89 
6,53 
9,54 
22,24 
46,79 
1988 
37,55 
48,76 
44,63 
37,69 
25,27 
22,50 
16,36 
13,08 
10,27 
13,08 
23,49 
30,10 
1989 
29,30 
41,07 
37,97 
26,25 
18,80 
16,08 
13,60 
12,33 
10,83 
8,81 
21,19 
61,88 
1990 
51,73 
32,65 
26,45 
22,96 
18,95 
14,15 
11,93 
9,24 
9,92 
11,16 
11,29 
11,67 
1991 
15,28 
20,13 
38,80 
39,23 
20,53 
15,94 
14,49 
13,19 
11,97 
9,71 
13,74 
27,72 
1992 
34,68 
42,20 
35,23 
37,91 
27,24 
19,23 
15,53 
12,73 
12,22 
20,61 
40,81 
49,46 
1993 
47,82 
60,95 
48,29 
45,15 
29,44 
25,88 
21,75 
19,88 
18,10 
22,13 
24,33 
50,16 
1994 
54,00 
44,50 
93,12 
46,03 
32,49 
25,81 
21,75 
17,47 
13,61 
11,84 
27,40 
33,98 
1995 
38,18 
42,20 
34,99 
35,07 
26,72 
19,84 
16,23 
12,60 
9,75 
10,78 
13,36 
17,14 
1996 
18,99 
13,65 
27,40 
17,67 
12,81 
9,88 
7,63 
5,68 
5,01 
6,70 
12,86 
18,71 
1997 
40,46 
26,82 
29,54 
28,13 
21,57 
18,66 
13,83 
10,17 
8,35 
9,14 
11,42 
21,95 
1998 
29,66 
38,07 
31,08 
22,19 
17,06 
13,61 
10,22 
7,32 
4,87 
6,70 
17,26 
21,55 
1999 
19,84 
16,02 
31,94 
16,93 
12,56 
9,49 
6,97 
5,45 
6,07 
8,29 
14,02 
21,09 
2000 
27,94 
35,72 
44,35 
27,10 
18,57 
14,49 
11,91 
9,00 
17,30 
8,91 
20,53 
35,35 
2001 
26,77 
21,89 
33,24 
26,35 
18,42 
14,25 
10,74 
7,97 
8,49 
12,05 
21,80 
26,44 
2002 
33,63 
34,68 
30,92 
23,97 
16,85 
13,32 
10,69 
8,11 
8,54 
6,17 
10,31 
15,65 
2003 
24,97 
23,40 
29,50 
29,18 
17,76 
13,86 
10,87 
8,54 
7,01 
6,88 
18,25 
16,93 
2004 
39,46 
73,02 
52,49 
48,32 
29,97 
22,68 
18,57 
15,07 
11,33 
13,19 
15,86 
22,52 
2005 
47,56 
60,77 
54,76 
36,55 
26,61 
21,18 
16,98 
13,61 
10,91 
9,71 
18,37 
54,38 
2006 
37,83 
31,90 
46,03 
56,64 
31,67 
23,89 
19,76 
15,78 
13,23 
21,83 
28,19 
44,50 
2007 
82,93 
91,37 
49,55 
38,54 
27,33 
21,80 
17,49 
13,60 
10,31 
9,24 
17,35 
24,19 
2008 
37,65 
65,59 
60,10 
59,59 
37,08 
25,79 
20,11 
15,28 
12,61 
13,36 
13,92 
20,35 
2009 
29,02 
40,74 
32,68 
40,37 
25,22 
19,27 
14,67 
11,91 
12,56 
14,86 
18,66 
33,05 
2010 
30,33 
29,54 
28,97 
25,41 
15,47 
12,19 
9,85 
7,78 
6,05 
8,11 
14,35 
17,82 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Foz do Rio dos Bois                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1978  34,97  24,33  29,30  25,64  16,22  13,46  11,06  8,44  6,61  11,06  13,46  18,00
1979  42,52  51,57  36,66  27,94  19,08  15,94  12,89  10,41  10,97  8,20  15,28  24,71
1980  53,91  64,70  39,43  36,38  24,66  19,27  15,61  12,10  10,83  10,36  14,44  21,47
1981  31,69  18,85  27,10  24,19  16,64  13,83  11,16  8,58  6,52  13,03  33,15  41,44
1982  61,42  53,45  75,95  54,85  38,21  27,66  21,10  17,53  15,61  18,61  21,28  33,47
1983  65,63  95,17  89,08  66,57  41,96  32,77  25,04  20,30  24,33  24,43  39,01  50,63
1984  39,76  29,91  30,43  37,27  24,24  17,02  13,64  12,89  12,66  10,22  10,08  15,56
1985  39,01  36,19  29,82  26,58  17,30  14,02  12,19  10,17  9,42  11,20  14,86  20,30
1986  37,74  30,85  26,54  17,02  13,92  11,20  9,80  10,78  7,50  8,91  9,80  25,36
1987  30,37  27,99  30,05  27,40  17,92  13,45  10,35  7,89  6,53  9,54  22,24  46,79
1988  37,55  48,76  44,63  37,69  25,27  22,50  16,36  13,08  10,27  13,08  23,49  30,10
1989  29,30  41,07  37,97  26,25  18,80  16,08  13,60  12,33  10,83  8,81  21,19  61,88
1990  51,73  32,65  26,45  22,96  18,95  14,15  11,93  9,24  9,92  11,16  11,29  11,67
1991  15,28  20,13  38,80  39,23  20,53  15,94  14,49  13,19  11,97  9,71  13,74  27,72
1992  34,68  42,20  35,23  37,91  27,24  19,23  15,53  12,73  12,22  20,61  40,81  49,46
1993  47,82  60,95  48,29  45,15  29,44  25,88  21,75  19,88  18,10  22,13  24,33  50,16
1994  54,00  44,50  93,12  46,03  32,49  25,81  21,75  17,47  13,61  11,84  27,40  33,98
1995  38,18  42,20  34,99  35,07  26,72  19,84  16,23  12,60  9,75  10,78  13,36  17,14
1996  18,99  13,65  27,40  17,67  12,81  9,88  7,63  5,68  5,01  6,70  12,86  18,71
1997  40,46  26,82  29,54  28,13  21,57  18,66  13,83  10,17  8,35  9,14  11,42  21,95
1998  29,66  38,07  31,08  22,19  17,06  13,61  10,22  7,32  4,87  6,70  17,26  21,55
1999  19,84  16,02  31,94  16,93  12,56  9,49  6,97  5,45  6,07  8,29  14,02  21,09
2000  27,94  35,72  44,35  27,10  18,57  14,49  11,91  9,00  17,30  8,91  20,53  35,35
2001  26,77  21,89  33,24  26,35  18,42  14,25  10,74  7,97  8,49  12,05  21,80  26,44
2002  33,63  34,68  30,92  23,97  16,85  13,32  10,69  8,11  8,54  6,17  10,31  15,65
2003  24,97  23,40  29,50  29,18  17,76  13,86  10,87  8,54  7,01  6,88  18,25  16,93
2004  39,46  73,02  52,49  48,32  29,97  22,68  18,57  15,07  11,33  13,19  15,86  22,52
2005  47,56  60,77  54,76  36,55  26,61  21,18  16,98  13,61  10,91  9,71  18,37  54,38
2006  37,83  31,90  46,03  56,64  31,67  23,89  19,76  15,78  13,23  21,83  28,19  44,50
2007  82,93  91,37  49,55  38,54  27,33  21,80  17,49  13,60  10,31  9,24  17,35  24,19
2008  37,65  65,59  60,10  59,59  37,08  25,79  20,11  15,28  12,61  13,36  13,92  20,35
2009  29,02  40,74  32,68  40,37  25,22  19,27  14,67  11,91  12,56  14,86  18,66  33,05
2010  30,33  29,54  28,97  25,41  15,47  12,19  9,85  7,78  6,05  8,11  14,35  17,82