A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
DOCUMENTO: 48524.002883/2016-00 
Nota Técnica nº 175/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 17 de março de 2016. 
 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.000976/2010-58 
 
Assunto: Adequação do Sumário Executivo 
referente à Pequena Central Hidrelétrica 
PCH Silveira III, com Registro Ativo e 
Aceite conferidos à empresa Silveira III 
Energética S.A., por meio, respectivamente, 
dos Despachos nº 852, de 1º de abril de 
2010, e nº 3777, de 19 de setembro de 2011, 
localizada no município de São José dos 
Ausentes, no estado do Rio Grande do Sul. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) PCH Silveira III, com 7.200 kW de Potência Instalada, 
cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.RS.035545-3.01, 
com Registro Ativo e Aceite conferidos à empresa Silveira III Energética S.A., por meio, 
respectivamente, dos Despachos nº 852, de 1º de abril de 2010, e nº 3777, de 19 de setembro de 
2011, localizada no rio Silveira, sub-bacia 70, na bacia hidrográfica do Rio Uruguai, no município de 
São José dos Ausentes, no estado do Rio Grande do Sul. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 20 de janeiro de 2010, o Despacho n° 127 aprovou os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio Silveira, onde foram identificados 3 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a 
PCH Silveira III. 
 
3. 
Em 1º de abril de 2010, por meio do Despacho nº 852, foi conferido o Registro Ativo 
à empresa Silveira III Energética S.A. para a elaboração do projeto básico da PCH Silveira III, o qual 
foi aceito em 19 de setembro de 2011, por meio do Despacho nº 3777.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\132\NT_178VG1703                                    
FL. 02 da Nota Técnica nº 175/2016–SCG/ANEEL, de 17/03/2016 
4. 
Em 21 de dezembro de 2015, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo 
referente a esse empreendimento.  
 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela empresa Silveira III Energética S.A. para 
emissão do Despacho de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao 
processo de implantação e exploração da PCH Silveira III. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 127/2010, de 20 de janeiro 
de 2010. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Silveira III 
PCH Silveira III 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
28°31'20,89"S 
49°59'20,85"W 
28°31'20,89"S 
49°59'20,85"W 
NA Montante (m) 
951,00 
951,00 
NA Jusante (m) 
883,67 
883,67 
Queda Bruta (m) 
67,33 
67,33 
Área do Reservatório (km²) 
0,0796 
0,0842 
Potência (kW) 
7.200 
7.200 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
9,37 
9,70 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Silveira 
ESTADO: 
RS 
SUB-BACIA: 
70 
DESPACHO: 
127/2010 
DATA: 
20/01/2010 
AUTOR: 
Rondinha Geradora de Energia Ltda. 
POTÊNCIA: 
17.500 kW 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
3 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamentos 
Coordenadas 
NA Montante (m) NA Jusante (m) Potência (kW) 
Condição 
PCH Silveira II 
28°32'55,49"S 
49°59'34,28"W 
1.002,44 
951,00 
5.000 
PB Aceito 
 
 
 
 
                                                          
1 Por meio do Ofício nº 001-SILVIII/2015, de 13 de outubro de 2015 (Documento nº 48513.0233593/2015-00). 
2 Vazão Média de Longo Termo.
  PCH Silveira III      Estudos de Inventário    Sumário Executivo  
Localização do barramento      28°31'20,89"S
49°59'20,85"W      28°31'20,89"S
49°59'20,85"W  
NA Montante (m)      951,00      951,00  
NA Jusante (m)      883,67      883,67  
Queda Bruta (m)      67,33      67,33  
Área do Reservatório (km²)      0,0796      0,0842  
Potência (kW)      7.200      7.200  
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT      9,37      9,70  
NOME DO RIO:      Silveira          ESTADO:        RS    SUB-BACIA:        70  
DESPACHO:      127/2010          DATA:        20/01/2010              
AUTOR:      Rondinha Geradora de Energia Ltda.                                
POTÊNCIA:      17.500 kW          EIXOS IDENTIFICADOS:        3              
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                      
  Aproveitamentos      Coordenadas      NA Montante (m)        NA Jusante (m)    Potência (kW)        Condição    
PCH Silveira II      28°32'55,49"S
49°59'34,28"W      1.002,44        951,00      5.000      PB Aceito      

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\132\NT_178VG1703                                    
FL. 03 da Nota Técnica nº 175/2016–SCG/ANEEL, de 17/03/2016 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
3 Energie Engenharia Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Alexandre Bortolotto Tortato 
3627692-5 
057144-8 
Responsável Geral do Projeto 
Joaquim Antonio Duran Salomão 
20110898690 
PR-19728/D 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Jarbas Ivan da Silva Copetti 
 5784839 
RS083694 
Estudos geotécnicos 
Alexandre Bortolotto Tortato 
3627692-5 
057144-8 
Estudos hidrológicos 
Alexandre Bortolotto Tortato 
5677409-1 
057144-8 
Estudos energéticos 
Alexandre Bortolotto Tortato 
5677409-1 
057144-8 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentada – iniciada pela Interessada a articulação junto ao órgão 
ambiental competente pelo licenciamento (FEPAM – Fundação Estadual de 
Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler) 
Número 
- 
Órgão emissor 
- 
Data de emissão 
- 
Validade 
- 
Vazão remanescente 
- 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentada 
Número 
- 
Órgão Emissor 
A ANEEL fará a articulação para a obtenção da Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica (DRDH) junto ao Departamento de Recursos 
Hídricos da SEMA/RS – Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável do Rio Grande do Sul. 
Data de emissão 
- 
Validade 
- 
Vazão de usos consuntivos 
- 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos 
apresentados indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 
7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial hidráulico.
  Empresa Projetista:    3 Energie Engenharia Ltda.            
  Responsável Técnico      Nº ART      Nº Registro    Responsabilidade
Alexandre Bortolotto Tortato      3627692-5      057144-8      Responsável Geral do Projeto
Joaquim Antonio Duran Salomão      20110898690      PR-19728/D      Estudos cartográficos e
topográficos
Jarbas Ivan da Silva Copetti      5784839      RS083694      Estudos geotécnicos
Alexandre Bortolotto Tortato      3627692-5      057144-8      Estudos hidrológicos
Alexandre Bortolotto Tortato      5677409-1      057144-8      Estudos energéticos
Alexandre Bortolotto Tortato      5677409-1      057144-8      Estruturas extravasoras
Tipo de licença      Não foi apresentada – iniciada pela Interessada a articulação junto ao órgão
ambiental competente pelo licenciamento (FEPAM – Fundação Estadual de
Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler)
  Número    -
  Órgão emissor    -
  Data de emissão    -
  Validade    -
  Vazão remanescente    -
  Tipo de Licença    Não foi apresentada
  Número    -
Órgão Emissor  Órgão Emissor    A ANEEL fará a articulação para a obtenção da Declaração de Reserva de
Disponibilidade Hídrica (DRDH) junto ao Departamento de Recursos
Hídricos da SEMA/RS – Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável do Rio Grande do Sul.
  Data de emissão    -
  Validade    -
  Vazão de usos consuntivos    -

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\132\NT_178VG1703                                    
FL. 04 da Nota Técnica nº 175/2016–SCG/ANEEL, de 17/03/2016 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda e os níveis do projeto básico são iguais aos dos estudos de inventário 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Silveira III 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
301,38 
NOME DO RIO DA USINA: 
Silveira 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
70100000 
Despraiado 
Pelotas 
528 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
No Sumário Executivo apresentado, não foram detalhados quais postos foram utilizados para o preenchimento das falhas 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
613,73 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Creager 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Concreto ciclópico 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Alexandre Bortolotto Tortato 
057144-8 
Nº DA ART 
5677409-13 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
70100000 
Despraiado 
Pelotas 
528 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 7.200 kW é igual à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 2 turbinas de 3.750,75 kW e 2 geradores de potência 
unitária nominal de 4.000 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
10. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. Como a série 
apresentada no Sumário Executivo é a do posto base e não a da PCH, efetuamos o necessário 
ajuste. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são 
de responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para 
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a 
                                                          
3 Documento nº 48513.0233593/2015-00
Queda e níveis operacionais    A queda e os níveis do projeto básico são iguais aos dos estudos de inventário
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  301,38  NOME DO RIO DA USINA:    Silveira  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
70100000  Despraiado    Pelotas    528
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
No Sumário Executivo apresentado, não foram detalhados quais postos foram utilizados para o preenchimento das falhas          
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    613,73    TR (anos):    1.000    
TIPO DE VERTEDOURO:    Creager            
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Concreto ciclópico            
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Alexandre Bortolotto Tortato
057144-8        Nº DA ART  5677409-13  
                
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA                
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):      
70100000  Despraiado    Pelotas    528      
Estudos Energéticos  A potência de 7.200 kW é igual à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 2 turbinas de 3.750,75 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 4.000 kVA, com 0,9 de fator de potência.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\132\NT_178VG1703                                    
FL. 05 da Nota Técnica nº 175/2016–SCG/ANEEL, de 17/03/2016 
apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), 
desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Silveira III 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
7.200 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência por gerador (kVA) / fator de potência 
4.000 / 0,9 
Potência por turbina (kW) / engolimento mínimo (m3/s) 
3.750,75 / 12,77 
Rendimento da turbina 
92,00% 
Rendimento do gerador 
96,00% 
Taxa equivalente de indisponibilidade forçada (%) 
1,50% 
Indisponibilidade programada (%) 
1,50% 
Perdas hidráulicas nominais (m) 
2,24 
Queda bruta nominal (m) 
67,33 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,50% 
Consumo Interno (kW médio) 
30 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
0,93 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
- 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
12. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o 
processo seria sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade 
de emissão de algum ato referente à aprovação do projeto apresentado pela empresa Silveira III 
Energética S.A. 
 
13. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse 
sentido. O Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI-PCH), etapa já cumprida pelo empreendedor. 
 
14. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, 
do Sumário Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Silveira III, nos 
termos da REN 343/2008, quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
 
15. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e 
que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, 
conforme excerto a seguir transcrito:  
 
 
 [...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores 
do potencial hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade.
PCH Silveira III  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  7.200
Número de Unidades Geradoras  2
Potência por gerador (kVA) / fator de potência  4.000 / 0,9
Potência por turbina (kW) / engolimento mínimo (m3/s)  3.750,75 / 12,77
Rendimento da turbina  92,00%
Rendimento do gerador  96,00%
Taxa equivalente de indisponibilidade forçada (%)  1,50%
Indisponibilidade programada (%)  1,50%
Perdas hidráulicas nominais (m)  2,24
Queda bruta nominal (m)  67,33
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  1,50%
Consumo Interno (kW médio)  30
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  0,93
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  -
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\132\NT_178VG1703                                    
FL. 06 da Nota Técnica nº 175/2016–SCG/ANEEL, de 17/03/2016 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com 
uso do potencial hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de 
Registro da Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela 
SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração 
de Reserva de Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento 
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação 
dessas ações, quando couber, imediatamente após a publicação do DRI-PCH 
previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da 
ANEEL, caso o interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, 
prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério da ANEEL, contados da data de sua 
publicação. 
 
[...]  
 
16. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser 
emitido o DRS-PCH referente à PCH Silveira III à empresa Silveira III Energética S.A., bem como o 
encaminhamento de Ofício à FEPAM/RS, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por 
meio da emissão do DRS-PCH referente à PCH Silveira III sob a titularidade da empresa Silveira III 
Energética S.A.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\132\NT_178VG1703                                    
FL. 07 da Nota Técnica nº 175/2016–SCG/ANEEL, de 17/03/2016 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
19. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar Ofício à FEPAM/RS, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
VINICIUS GROSSI DE OLIVEIRA 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\132\NT_178VG1703                                    
FL. 08 da Nota Técnica nº 175/2016–SCG/ANEEL, de 17/03/2016 
ANEXO 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Silveira III 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1976 
10,43 
11,92 
7,98 
6,50 
21,46 
8,33 
9,42 
18,09 
6,51 
3,19 
9,65 
12,73 
1977 
14,78 
16,67 
12,90 
8,33 
3,04 
3,16 
9,76 
26,94 
4,05 
15,24 
7,08 
6,74 
1978 
8,85 
9,08 
6,39 
1,34 
1,15 
1,09 
5,25 
3,52 
8,73 
6,16 
4,56 
8,28 
1979 
2,73 
1,75 
6,56 
5,99 
8,79 
4,91 
6,79 
3,30 
3,31 
14,27 
14,90 
13,58 
1980 
5,88 
9,76 
9,30 
7,13 
3,40 
4,54 
19,81 
40,24 
9,30 
14,61 
5,77 
28,25 
1981 
6,34 
15,30 
4,90 
9,19 
3,78 
6,39 
10,79 
4,55 
10,73 
8,33 
3,17 
4,69 
1982 
3,93 
8,68 
11,42 
4,67 
3,68 
14,84 
8,39 
4,30 
3,22 
15,87 
18,09 
15,01 
1983 
18,49 
21,63 
15,47 
10,90 
17,12 
20,03 
59,93 
29,05 
9,48 
6,91 
11,07 
7,42 
1984 
12,10 
11,19 
8,96 
5,45 
4,75 
15,53 
12,96 
24,09 
8,85 
9,42 
8,50 
5,15 
1985 
4,24 
20,78 
12,22 
4,97 
5,38 
8,62 
5,82 
5,94 
8,33 
9,48 
8,79 
2,45 
1986 
11,02 
5,09 
2,81 
6,34 
6,74 
4,81 
5,48 
3,73 
7,99 
12,04 
16,72 
6,56 
1987 
16,15 
17,58 
2,73 
12,96 
23,80 
12,44 
10,90 
16,38 
7,76 
15,58 
4,61 
4,66 
1988 
5,17 
3,00 
3,60 
5,57 
10,10 
7,71 
2,59 
1,20 
11,47 
8,39 
2,51 
2,88 
1989 
14,38 
4,86 
3,49 
3,72 
7,93 
2,02 
6,05 
7,71 
21,80 
8,16 
2,24 
6,62 
1990 
17,35 
11,64 
10,10 
5,94 
7,88 
10,45 
6,34 
5,14 
14,16 
17,52 
13,87 
4,26 
1991 
6,56 
3,46 
2,07 
1,62 
1,45 
5,50 
5,77 
6,91 
2,97 
15,75 
14,10 
11,13 
1992 
4,54 
15,64 
4,08 
2,93 
19,24 
9,59 
10,10 
5,37 
14,21 
4,11 
3,16 
3,65 
1993 
8,16 
12,16 
7,31 
5,03 
5,77 
5,82 
21,35 
3,48 
6,39 
10,67 
4,25 
10,39 
1994 
5,06 
8,79 
8,79 
6,45 
19,92 
11,42 
12,10 
4,15 
2,07 
9,02 
7,93 
8,79 
1995 
16,27 
9,13 
7,53 
2,41 
0,95 
5,04 
9,42 
4,29 
7,08 
10,50 
5,61 
11,82 
1996 
13,30 
8,45 
9,70 
7,25 
3,28 
8,96 
10,67 
9,59 
14,44 
7,88 
6,34 
5,29 
1997 
21,80 
17,64 
3,48 
1,73 
1,30 
3,15 
13,30 
15,41 
8,73 
20,83 
17,24 
8,11 
1998 
9,48 
20,21 
8,96 
12,33 
9,02 
7,25 
8,73 
14,10 
14,38 
7,48 
4,67 
6,16 
1999 
4,98 
7,93 
7,65 
6,74 
3,30 
8,28 
11,36 
3,74 
2,79 
15,07 
10,90 
4,18 
2000 
11,19 
16,21 
13,58 
7,88 
10,85 
4,09 
9,87 
3,69 
28,37 
27,91 
5,99 
5,02 
2001 
15,98 
30,88 
14,27 
10,73 
14,27 
7,08 
15,53 
4,73 
16,21 
20,83 
8,45 
7,71 
2002 
9,19 
5,07 
3,71 
3,62 
7,25 
14,73 
8,05 
9,53 
13,19 
17,18 
15,93 
11,24 
2003 
4,99 
5,99 
6,62 
2,09 
4,77 
5,32 
3,31 
1,28 
2,12 
12,05 
8,20 
7,98 
2004 
9,19 
5,26 
6,91 
10,85 
7,36 
3,02 
10,33 
2,83 
24,54 
6,16 
2,87 
3,26 
2005 
5,10 
7,88 
6,28 
5,21 
14,61 
7,36 
10,90 
19,41 
23,63 
26,77 
8,68 
5,77 
2006 
8,05 
11,92 
2,21 
1,43 
2,51 
5,57 
11,31 
11,18 
3,01 
2,56 
8,20 
7,98 
2007 
10,43 
11,92 
7,98 
6,50 
8,24 
8,65 
11,31 
11,18 
11,96 
12,05 
8,20 
7,98 
2008 
6,39 
5,99 
7,65 
6,50 
8,24 
4,32 
2,36 
5,94 
12,33 
21,63 
8,20 
8,50 
2009 
12,10 
8,96 
8,62 
6,50 
2,88 
2,40 
9,82 
19,52 
35,28 
12,05 
11,82 
6,11 
2010 
19,35 
18,78 
11,07 
17,81 
24,03 
13,47 
9,30 
9,19 
11,02 
5,27 
8,79 
12,39 
2011 
19,12 
16,44 
12,16 
7,25 
6,62 
10,50 
17,81 
38,01 
16,67 
6,45 
3,54 
7,25 
2012 
13,01 
16,78 
3,31 
1,20 
1,03 
8,33 
11,31 
3,73 
8,05 
12,79 
2,47 
4,73 
2013 
10,05 
13,81 
14,90 
3,16 
1,79 
7,08 
5,71 
35,05 
19,92 
7,65 
4,66 
8,39 
2014 
10,62 
16,61 
11,42 
17,30 
11,82 
34,82 
9,82 
6,62 
12,96 
12,05 
8,20 
7,98 
2015 
10,43 
11,92 
9,99 
6,68 
9,93 
19,41 
22,66 
4,17 
30,54
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Silveira III                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1976  10,43  11,92  7,98  6,50  21,46  8,33  9,42  18,09  6,51  3,19  9,65  12,73
1977  14,78  16,67  12,90  8,33  3,04  3,16  9,76  26,94  4,05  15,24  7,08  6,74
1978  8,85  9,08  6,39  1,34  1,15  1,09  5,25  3,52  8,73  6,16  4,56  8,28
1979  2,73  1,75  6,56  5,99  8,79  4,91  6,79  3,30  3,31  14,27  14,90  13,58
1980  5,88  9,76  9,30  7,13  3,40  4,54  19,81  40,24  9,30  14,61  5,77  28,25
1981  6,34  15,30  4,90  9,19  3,78  6,39  10,79  4,55  10,73  8,33  3,17  4,69
1982  3,93  8,68  11,42  4,67  3,68  14,84  8,39  4,30  3,22  15,87  18,09  15,01
1983  18,49  21,63  15,47  10,90  17,12  20,03  59,93  29,05  9,48  6,91  11,07  7,42
1984  12,10  11,19  8,96  5,45  4,75  15,53  12,96  24,09  8,85  9,42  8,50  5,15
1985  4,24  20,78  12,22  4,97  5,38  8,62  5,82  5,94  8,33  9,48  8,79  2,45
1986  11,02  5,09  2,81  6,34  6,74  4,81  5,48  3,73  7,99  12,04  16,72  6,56
1987  16,15  17,58  2,73  12,96  23,80  12,44  10,90  16,38  7,76  15,58  4,61  4,66
1988  5,17  3,00  3,60  5,57  10,10  7,71  2,59  1,20  11,47  8,39  2,51  2,88
1989  14,38  4,86  3,49  3,72  7,93  2,02  6,05  7,71  21,80  8,16  2,24  6,62
1990  17,35  11,64  10,10  5,94  7,88  10,45  6,34  5,14  14,16  17,52  13,87  4,26
1991  6,56  3,46  2,07  1,62  1,45  5,50  5,77  6,91  2,97  15,75  14,10  11,13
1992  4,54  15,64  4,08  2,93  19,24  9,59  10,10  5,37  14,21  4,11  3,16  3,65
1993  8,16  12,16  7,31  5,03  5,77  5,82  21,35  3,48  6,39  10,67  4,25  10,39
1994  5,06  8,79  8,79  6,45  19,92  11,42  12,10  4,15  2,07  9,02  7,93  8,79
1995  16,27  9,13  7,53  2,41  0,95  5,04  9,42  4,29  7,08  10,50  5,61  11,82
1996  13,30  8,45  9,70  7,25  3,28  8,96  10,67  9,59  14,44  7,88  6,34  5,29
1997  21,80  17,64  3,48  1,73  1,30  3,15  13,30  15,41  8,73  20,83  17,24  8,11
1998  9,48  20,21  8,96  12,33  9,02  7,25  8,73  14,10  14,38  7,48  4,67  6,16
1999  4,98  7,93  7,65  6,74  3,30  8,28  11,36  3,74  2,79  15,07  10,90  4,18
2000  11,19  16,21  13,58  7,88  10,85  4,09  9,87  3,69  28,37  27,91  5,99  5,02
2001  15,98  30,88  14,27  10,73  14,27  7,08  15,53  4,73  16,21  20,83  8,45  7,71
2002  9,19  5,07  3,71  3,62  7,25  14,73  8,05  9,53  13,19  17,18  15,93  11,24
2003  4,99  5,99  6,62  2,09  4,77  5,32  3,31  1,28  2,12  12,05  8,20  7,98
2004  9,19  5,26  6,91  10,85  7,36  3,02  10,33  2,83  24,54  6,16  2,87  3,26
2005  5,10  7,88  6,28  5,21  14,61  7,36  10,90  19,41  23,63  26,77  8,68  5,77
2006  8,05  11,92  2,21  1,43  2,51  5,57  11,31  11,18  3,01  2,56  8,20  7,98
2007  10,43  11,92  7,98  6,50  8,24  8,65  11,31  11,18  11,96  12,05  8,20  7,98
2008  6,39  5,99  7,65  6,50  8,24  4,32  2,36  5,94  12,33  21,63  8,20  8,50
2009  12,10  8,96  8,62  6,50  2,88  2,40  9,82  19,52  35,28  12,05  11,82  6,11
2010  19,35  18,78  11,07  17,81  24,03  13,47  9,30  9,19  11,02  5,27  8,79  12,39
2011  19,12  16,44  12,16  7,25  6,62  10,50  17,81  38,01  16,67  6,45  3,54  7,25
2012  13,01  16,78  3,31  1,20  1,03  8,33  11,31  3,73  8,05  12,79  2,47  4,73
2013  10,05  13,81  14,90  3,16  1,79  7,08  5,71  35,05  19,92  7,65  4,66  8,39
2014  10,62  16,61  11,42  17,30  11,82  34,82  9,82  6,62  12,96  12,05  8,20  7,98
2015  10,43  11,92  9,99  6,68  9,93  19,41  22,66  4,17  30,54