A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.            
 
Nota Técnica nº 944/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 22 de dezembro de 2016. 
 
 
 
 
Processos nº 48500.005621/2014-89 e 48500.000438/2015-
78. 
 
Assunto: Seleção e hierarquização do interessado na 
implantação e exploração da Pequena Central Hidrelétrica 
COR 118, com Registros Ativos conferidos à empresa 
Optigera S.A., VOTENER – Votorantim Comercializadora 
de Energia Ltda., João Roberto de Arruda Sampaio – nos 
termos dos Despachos nº 4.480, de 18 de novembro de 
2014 e n° 938, de 18 de abril de 2016, à empresa Tradener 
Ltda., Norma Santinoni Vera e Francisco Manoel da Rocha 
Pombo Vera Filho;– nos termos dos Despachos nº 476, de 
25 de fevereiro de 2015 e n° 1.017, de 26 de abril de 2016, 
- localizada no rio Corumbá, sub-bacia 60, bacia 
hidrográfica do rio Paraná, no estado de Goiás. 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
 Selecionar e hierarquizar o interessado na implantação e exploração da Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) COR 118, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.GO.035590-9.01, 
localizada no rio Corumbá, sub-bacia 60, bacia hidrográfica do rio Paraná, no estado de Goiás, cujos Registros Ativos 
e empresas para os quais foram conferidos estão discriminados na Tabela 1. 
 
Tabela 1 - Relação de empresas que propuseram Projeto Básico referente à PCH COR 118 
Empresa 
 
CNPJ/CPF 
Registro Ativo 
Optigera S.A. 
Interessada 1 
08.290.636/0001-27 
Despachos nº 4.480, de 18 
de novembro de 2014 e n° 
938, de 18 de abril de 2016. 
VOTENER – Votorantim Comercializadora de 
Energia Ltda. 
03.984.862/0001-94 
João Roberto de Arruda Sampaio 
767.079.208-63 
Tradener Ltda. 
Interessada 2 
02.691.745/0001-70 
Despacho nº 476, de 25 de 
fevereiro de 2015 e n° 
1.017, de 26 de abril de 
2016. 
Norma Santinoni Vera 
011.115.587-87 
Francisco Manoel da Rocha Vera Filho 
055.938.677-04 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 18 de novembro de 2014, por meio do Despacho nº 4.480 foi conferido Registro Ativo para 
desenvolvimento do Projeto Básico referente à PCH COR 118 à Optigera S.A, posteriormente foram incluídos nesse 
Registro, a empresa Votorantim Comercializadora de Energia Ltda. (VOTENER), João Roberto de Arruda Sampaio, 
por meio do Despacho nº 938, de 18 de abril de 2016.
  Empresa            CNPJ/CPF      Registro Ativo  
Optigera S.A.      Interessada 1      08.290.636/0001-27      Despachos nº 4.480, de 18
de novembro de 2014 e n°
938, de 18 de abril de 2016.    
VOTENER – Votorantim Comercializadora de
Energia Ltda.            03.984.862/0001-94          
João Roberto de Arruda Sampaio            767.079.208-63          
Tradener Ltda.      Interessada 2      02.691.745/0001-70      Despacho nº 476, de 25 de
fevereiro de 2015 e n°
1.017, de 26 de abril de
2016.    
Norma Santinoni Vera            011.115.587-87          
Francisco Manoel da Rocha Vera Filho            055.938.677-04          

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 944/2016–SCG/ANEEL, de 22/12/2016 
 
3. 
Em 25 de fevereiro de 2015, por meio do Despacho nº 476 também foi conferido Registro Ativo à 
Tradener Ltda., posteriormente foram incluídos nesse Registro, Norma Santinoni Vera e Francisco Manoel da Rocha 
Vera Filho, por meio do Despacho nº 1.017, de 26 de abril de 2016. 
 
4. 
Ambos os Despachos estabeleceram a data de 19 de janeiro de 2016 para entrega dos estudos, 
conforme § 4º do art. 3º da Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008 (REN 343/2008), o que foi 
atendido pelas interessadas tempestivamente1. 
 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da seleção do interessado na implantação e exploração da PCH COR 118, identificada com 
28.900 kW de Potência Instalada nos Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio Corumbá, no trecho entre o canal de 
fuga da UHE Corumbá III até o remanso do reservatório da UHE Corumbá I (Inventário) aprovado por meio do 
Despacho nº 4.319, de 19 de dezembro de 2013. Segundo o art. 26 da REN 673/2015, os aproveitamentos de PCH 
para os quais já existirem Registros Ativos anteriores a data de publicação desta Resolução, serão selecionados e 
hierarquizados nos termos da resolução que se aplicar – REN 395/1998 ou REN 343/2008. 
 
6. 
No caso da PCH COR 118, trata-se da REN 343, de 9 de dezembro de 2008, a qual estabelece os 
critérios a serem adotados em seu art. 11, a saber: 
 
[...] 
 
Art. 11. Existindo dois ou mais Projetos Básicos para o mesmo aproveitamento, a ANEEL utilizará os 
seguintes critérios com vistas à seleção e hierarquização do interessado, pela ordem: 
 
I – aquele cujo Projeto Básico esteja em condições de obter o aceite dentro dos prazos estabelecidos; 
 
II – aquele que tenha sido o responsável pela elaboração do respectivo estudo de inventário, 
observados os termos da Resolução nº 393, de 4 de dezembro de 1.998; e 
 
III – aquele que for proprietário da maior área a ser atingida pelo reservatório do aproveitamento em 
questão, com documentação devidamente registrada em cartório de imóveis até o prazo de quatorze 
meses após a efetivação do primeiro registro na condição de ativo. 
 
[...] 
 
7. 
Para iniciar a avaliação, portanto, deve-se analisar se os Projetos Básicos estão em condições de 
obter o Aceite, nos termos do art. 10 da REN 343/2008, conforme excerto transcrito a seguir: 
 
[...] 
 
                                                          
1 Doc SICnet 48513.000501/2016-00, Carta CA05/2016, de 15 de janeiro de 2016 e 48513.000393/2016-00, Carta TR 06/2016, de 15 de 
janeiro de 2016.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 944/2016–SCG/ANEEL, de 22/12/2016 
Art. 10. Para que o Projeto Básico seja Aceito, avaliar-se-á o atendimento ao conteúdo e abrangência 
de que trata o art. 9º desta Resolução, bem como a compatibilidade com o respectivo estudo de 
inventário aprovado. 
 
§ 1º Serão admitidos, a critério da ANEEL e devidamente justificado pelo interessado, eventuais 
ajustes no projeto básico em relação ao inventário, desde que não caracterizem alteração não 
fundamentada do potencial hidráulico aprovado e/ou não incorram em prejuízos para outros 
aproveitamentos da cascata. 
§ 2º Para fins de aceite, serão admitidos eventuais esclarecimentos ao projeto básico apresentado, 
os quais deverão ser prestados pelo interessado no prazo estabelecido pela ANEEL. 
§ 3° Caso o projeto básico não esteja em condições de aceite, será devolvido ao interessado com 
notificação formalizada por meio de Despacho, alterando a condição do registro para inativo. 
 
[...] 
 
8. 
 Da análise dos processos verificou-se que os interessados apresentaram de forma satisfatória para 
a fase de análise subsequente, a documentação referente aos aspectos legais (ART e articulação com os órgãos de 
meio ambiente e recursos hídricos) e aos aspectos relacionados ao conteúdo técnico (estudos de engenharia e 
desenhos técnicos). A Tabela 2 apresenta as informações relativas à compatibilidade com o inventário. 
 
Tabela 2 - Quadro comparativo do Inventário aprovado e dos Projetos Básicos apresentados 
PCH COR 118 
Estudos de Inventário 
Interessada 1 
Interessada 2 
Coordenadas Geográficas do eixo do barramento 
17°25'47,08”S 
48°16'56,41”O 
17°26'2,44”S 
48°17'27,73”O 
17°25'56,61”S 
48°17'11,45”O 
NA Montante (m) 
632,00 
632,00 
632,00 
NA Jusante (m) 
624,00 
624,33 
624,00 
Queda Bruta (m) 
8,00 
7,67 
8,00 
Área do Reservatório (km²) 
1,10 
1,87 
1,123 
Potência (KW) 
28.900 
30.000 
30.000 
Vazão Qmlt (m³/s) 
347,50 
342,64 
356,16 
 
9. 
As alterações observadas na Tabela 2 foram justificadas pelos interessados e serão avaliadas 
posteriormente na fase de análise e emissão do Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário Executivo 
(DRS-PCH), nos termos definidos no art. 12 da REN 673/2015.  
 
10. 
Assim, considera-se que ambos os Projetos Básicos apresentados estão em condições de Aceite, 
devendo-se passar para o próximo critério. 
 
11. 
Pelo inciso II do art. 11 da REN 343/2008, deve-se analisar se um dos interessados foi, também, 
responsável pela elaboração do estudo de Inventário. No caso presente, os estudos de inventário aprovados por meio 
do Despacho nº 4.319, de 19 de dezembro de 2013, são de titularidade da empresa Optigera S.A., uma das empresas 
concorrentes. Contudo, para fazer jus ao direito de preferência a empresa deveria ter apresentado na ocasião da 
entrega do estudo de inventário, os aproveitamentos de seu interesse, fato que não ocorreu, assim, a Interessada 1 
não faz jus ao direito de preferência.
  PCH COR 118      Estudos de Inventário      Interessada 1      Interessada 2  
Coordenadas Geográficas do eixo do barramento      17°25'47,08”S
48°16'56,41”O      17°26'2,44”S
48°17'27,73”O      17°25'56,61”S
48°17'11,45”O    
NA Montante (m)      632,00      632,00      632,00    
NA Jusante (m)      624,00      624,33      624,00    
Queda Bruta (m)      8,00      7,67      8,00    
Área do Reservatório (km²)      1,10      1,87      1,123    
Potência (KW)      28.900      30.000      30.000    
Vazão Qmlt (m³/s)      347,50      342,64      356,16    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 944/2016–SCG/ANEEL, de 22/12/2016 
12. 
Para análise do critério estabelecido no inciso III - a posse da maior área a ser atingida pelo 
reservatório do aproveitamento -, foi solicitado2 aos interessados que encaminhassem os seguintes documentos 
referentes à posse de terras: a) escritura do imóvel, ou compromisso particular de compra e venda, contendo memorial 
descritivo do imóvel ou da fração adquirida, registrada junto à matrícula do imóvel em cartório de registro de imóveis 
até o prazo de quatorze meses após a efetivação do primeiro registro na condição de ativo; b) memorial descritivo do 
imóvel ou fração adquirida em meio digital; c) arquivos digitais dos polígonos das áreas dos imóveis ou frações; d) 
planilha, em formato “.xls”, com coordenadas de todos os vértices; e) arquivo digital do polígono da área do 
reservatório do Projeto Básico no NA Máximo Normal; f) Tabela resumo com as seguintes informações: nome do 
imóvel, matrícula, área do imóvel (ha), área afetada pelo reservatório e área do reservatório no NAM (incluindo calha 
do rio). 
 
13. 
O Interessado 1 e o Interessado 2 apresentaram3, os documentos referentes à posse das terras, 
respectivamente, em18 e 24 de maio de 2016.  
 
14. 
Com essas informações, cuida-se de avaliar primeiramente quais os imóveis adquiridos pelo 
interessado estavam devidamente registrados em Cartório de Registro de Imóveis e com data até 14 meses após 
a efetivação do primeiro Registro como Ativo, em 19 de novembro de 2014, ou seja, até 20 de janeiro de 2016. 
 
15. 
Os imóveis que não constam devidamente registrados em Cartório de Registro de Imóveis ou que 
não respeitam os 14 meses de prazo não são considerados na análise4.  
 
16. 
De posse das documentações dos imóveis aptos à avaliação, segundo critério do inciso III da REN 
343/2008, dar-se-á o segundo passo que é o cálculo das áreas dos imóveis atingidas pelo futuro reservatório do 
Projeto Básico apresentado, onde deve estar incluída a calha do rio. Tal procedimento guarda a necessária coerência 
com a mutabilidade do arranjo proposto no Inventário. 
 
17. 
Definidos os imóveis e seu reservatório correlacionado, estando todos no mesmo Sistema de 
Referência (SIRGAS2000), calcula-se o valor da área dos imóveis atingidos pelo reservatório, utilizando-se o software 
ArcGIS, e organizam-se os valores em uma planilha com a porcentagem total do reservatório em cada imóvel. 
 
18. 
Após a análise técnica da documentação cartográfica e cartorial apresentada pela Interessada 1, 
chegou-se ao seguinte resultado: 
 
a) 
Matrícula nº 47: 
 
  
a) A interessada não apresentou a Escritura correspondente a 990,5922 hectares da 
matrícula; 
 
b) A propriedade foi passada por Formal de Partilha, para João Roberto de Arruda Sampaio, 
extraído dos autos n° 000.95.520232-9, na 5° Vara de Família e Sucessões, da Comarca 
                                                          
2 Email SICnet 48524.008582/2016-00 e 48524.009827/2016-00; 
3 Doc SICnet 48513.013091/2016-00 e 48513.013038/2016-00. 
4 As exceções deverão ser devidamente motivadas.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 944/2016–SCG/ANEEL, de 22/12/2016 
de São Paulo e registrado (R-5-47), em 21 de setembro de 2005, no Serviço de Registro 
de Imóveis da Comarca de Urutaí – GO. O registro deste documento atende ao prazo de 
14 meses. 
 
c) Apresentou Memorial Descritivo e arquivos digitais da área adquirida. 
 
19. 
A seguir temos o quadro-resumo e o mapa da análise. 
 
Tabela 3 – Detalhamento das áreas e porcentagem afetada do reservatório, conforme dados vetoriais fornecidos. 
Interessada 1 - Reservatório de 174,5378* - ha 
Imóvel 
Área do Imóvel (ha) 
Área Afetada Pelo 
Reservatório (ha) 
Reservatório (%) 
Matrícula n° 47 – Fazenda Santo Onofre 
990,5922 
12,5307** 
7,1794 
* Área calculada conforme § 21; 
** Área calculada considerou apenas parte do polígono que se encontra dentro do limite do reservatório, pois se verificou que 
o polígono da área da propriedade apresentada extrapola o limite do reservatório. 
 
20. 
Ao analisar os dados do levantamento topográfico das áreas do reservatório apresentado, identificou-
se indícios de que o NA do reservatório apresentado não correspondia a referida cota no terreno. Em razão disso, os 
dados do levantamento topográfico foram analisados e identificada uma diferença  de cerca de 2 metros na cota 
referente ao marco Base do levantamento, que, posteriormente, foi esclarecido pela Interessada 1 como sendo a 
altura da antena, que equivocamente não foi parametrizada no arquivo RINEX apresentado, Figura 3. Contudo essa 
altura consta do relatório do levantamento topográfico, que na primeira análise não havia sido identificada a sua falta 
no arquivo RINEX.  
 
21. 
A fim de padronizar a análise de todos os reservatórios, foi definido que seriam avaliados os dados 
apresentados nos projetos básicos dos aproveitamentos, por concorrente, para definição da área do reservatório, que 
leva em consideração o deslocamento do barramento à jusante e o comprimento do reservatório até o próximo 
barramento à montante, conforme demonstra Figura 1.
  Interessada 1 - Reservatório de 174,5378* - ha        
Imóvel    Área do Imóvel (ha)  Área Afetada Pelo
Reservatório (ha)  Reservatório (%)  
Matrícula n° 47 – Fazenda Santo Onofre    990,5922  12,5307**  7,1794  
  * Área calculada conforme § 21;        
  ** Área calculada considerou apenas parte do polígono que se encontra dentro do limite do reservatório, pois se verificou que        
  o polígono da área da propriedade apresentada extrapola o limite do reservatório.        

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 944/2016–SCG/ANEEL, de 22/12/2016 
 
 
Figura 1 – Mapa das áreas apresentadas pela Interessada 1. 
 
 
Figura 2 – Monografia do Marco E0F Base apresentado no “Relatório Técnico - Levantamento Topográfico de Cota 
Batida e Cadastro de Interferências”.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 944/2016–SCG/ANEEL, de 22/12/2016 
 
Figura 3 – Relatório do processamento do arquivo Rinex E0F Base que se encontra na pasta 27-02-2016: 
22. 
Após a análise técnica da documentação cartográfica e cartorial apresentada pela Interessada 2, 
chegou-se ao seguinte resultado: 
 
a) Matrícula nº 1.350: 
 
a. A interessada não apresentou a Escritura correspondente a 2.315,4000 hectares da 
matrícula; 
 
b. A matrícula em questão tinha registro anterior como Matricula 33, do Livro 2, fls. 33, no R-2-
33, datado de 13 de dezembro de 2004 em nome de Norma Santinoni Vera. O registro deste 
documento atende ao prazo de 14 meses. 
 
c. Apresentou Memorial Descritivo e arquivos digitais da área adquirida. 
 
23. 
A seguir temos o quadro-resumo e o mapa da análise. 
 
Tabela 4 – Detalhamento das áreas e porcentagem afetada do reservatório, conforme dados vetoriais fornecidos. 
Interessada 2.- Reservatório de 112,2119 ha 
Imóvel 
Área do imóvel (ha) 
Área afetada pelo reservatório (ha) 
Reservatório (%) 
Matrícula 1.350 
2.315,4000 
7,3084  
6,5130
Interessada 2.- Reservatório de 112,2119 ha                    
Imóvel      Área do imóvel (ha)      Área afetada pelo reservatório (ha)      Reservatório (%)  
Matrícula 1.350      2.315,4000      7,3084      6,5130  

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 944/2016–SCG/ANEEL, de 22/12/2016 
 
 
Figura 4 – Mapa das áreas apresentadas pela Interessada 2. 
24. 
Diante do exposto, a seleção e hierarquização dos processos referentes à PCH COR 118, devem 
obedecer à seguinte ordem: 
 
1º lugar: Processo 48500.005621/2014-89, referente ao Projeto Básico apresentado pelos 
sócios que compõem grupo denominado interessado 1, e. 
 
2º lugar: Processo 48500.000438/2015-78, referente ao Projeto Básico apresentado pelos 
sócios que compõem grupo denominado interessado. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
25. A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015; e 
c) No Parecer nº 00171/2016/PFANEEL/PGF/AGU, de 15 de abril de 2016. 
 
V – DA CONCLUSÃO

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
 
FL. 09 da Nota Técnica nº 944/2016–SCG/ANEEL, de 22/12/2016 
26. 
Em face do exposto, a instrução dos Processos está em condições de ser finalizada pela 
Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, por meio da publicação de Despacho, com vistas a: (i) 
selecionar e hierarquizar em primeiro lugar os sócios que compõem o grupo denominado Interessado 1 para implantar 
e explorar a PCH COR 118, nos termos da Resolução Normativa n° 343, de 9 de dezembro de 2008; e, (ii) revogar o 
Despacho nº 476, de 25 de fevereiro de 2015, referente ao Registro Ativo para desenvolvimento do Projeto Básico 
referente à PCH COR 118, apresentado pelo sócios que compõem o grupo denominado Interessado 2. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
27. Emitir Despacho. 
 
 
CYNTHIA MENDONÇA MOREIRA 
 
LEONARDO FIGUEIREDO DE FREITAS 
Especialista em Regulação  
 
Especialista em Regulação 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração