A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 483/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 12 de julho de 2016. 
 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.003064/2015-42 
 
Assunto: Adequação do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica Baixo Andrada, com 
Registro Ativo conferido à empresa PVM Participações e 
Investimentos Ltda., por meio do Despacho nº 2.452, de 30 
de julho de 2015, localizada nos municípios de Santa 
Lúcia, Boa Vista da Aparecida e Capitão Leônidas 
Marques, no estado Paraná. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Baixo Andrada, com 3.600 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.034190-8.01, com Registro Ativo conferido à empresa PVM 
Participações e Investimentos Ltda. (PVM), por meio do Despacho nº 2.452, de 30 de julho de 2015, localizada no rio 
Andrada, sub-bacia 65, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, nos municípios de Santa Lúcia, Boa Vista da Aparecida 
e Capitão Leônidas Marques, no estado Paraná. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 29 de agosto de 2014, o Despacho n° 3.534 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio 
Andrada, onde foram identificados 11 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Baixo Andrada. 
 
3. 
Em 30 de julho de 2015, por meio do Despacho nº 2.452, foi conferido o Registro Ativo à empresa 
PVM Participações e Investimentos Ltda. 
 
4. 
Em 02 de maio de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento.  
 
 
III – DA ANÁLISE 
 
                                                          
1 Por meio de correspondência S/N, Documento nº 48513.011118/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 483/2016–SCG/ANEEL, de 12/07/2016 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela empresa PVM Participações e Investimentos Ltda. para 
emissão do Despacho de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de 
implantação e exploração da PCH Baixo Andrada. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 3.534, de 29 de agosto de 2014. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Baixo Andrada 
PCH Baixo Andrada 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
25°26'32,28" S 
53°30'51,48" O 
25°27'31,93" S 
53°30'34,93" O 
NA Montante (m) 
268,00 
268,00 
NA Jusante (m) 
260,00 
260,00 
Queda Bruta (m) 
8,00 
8,00 
Área do Reservatório (km²) 
0,59 
2,21 
Potência (kW) 
3.500 
3.600 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
39,2 
39,63 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Andrada 
ESTADO: 
PR 
SUB-BACIA: 
65 
DESPACHO: 
3.534 
DATA: 
29/08/2014 
AUTOR: 
Agathon Participações Ltda. 
POTÊNCIA: 
60.400 kW 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
11 (onze) 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamentos 
Coordenadas 
NA Montante (m) 
NA Jusante (m) 
Potência (kW) 
Condição 
Dona Aracy 
25°24'38,52" S 
53°30'51,48" O 
280 
268 
4,6 
PB Aceito 
 
8. 
Quanto à localização do barramento, a empresa informou3 que “o eixo do barramento está deslocado 
aproximadamente 2 quilômetros da localização do inventário, com a realização da Sondagem SPT e a Sondagem 
Rotativa, constatou-se que a melhor locação para o barramento não se encontrava no local identificado no inventário, 
após essa constatação o barramento foi realocado para o lugar geológico, técnico e economicamente melhor, 
mudando assim as coordenadas estabelecidas no inventário”. 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
9. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo. 
3 Às fls. 44-45 do Processo 48500.003064/2015-42.
PCH Baixo Andrada      Estudos de Inventário    Sumário Executivo  
Localização do barramento    25°26'32,28" S
53°30'51,48" O      25°27'31,93" S
53°30'34,93" O  
NA Montante (m)    268,00      268,00  
NA Jusante (m)    260,00      260,00  
Queda Bruta (m)    8,00      8,00  
Área do Reservatório (km²)    0,59      2,21  
Potência (kW)    3.500      3.600  
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT    39,2      39,63  
NOME DO RIO:    Andrada          ESTADO:        PR    SUB-BACIA:      65
DESPACHO:    3.534          DATA:        29/08/2014          
AUTOR:    Agathon Participações Ltda.                            
POTÊNCIA:    60.400 kW          EIXOS IDENTIFICADOS:        11 (onze)          
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                
Aproveitamentos      Coordenadas      NA Montante (m)        NA Jusante (m)    Potência (kW)      Condição  
Dona Aracy    25°24'38,52" S
53°30'51,48" O      280        268      4,6    PB Aceito    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 483/2016–SCG/ANEEL, de 12/07/2016 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
CONSTRUNÍVEL CONSTRUTORA LTDA. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Marcos Coradi Favero 
5703153-7 
122582-5-SC 
Responsável Geral do Projeto  
Marcos Coradi Favero 
5703153-7 
122582-5-SC 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Cleber Antonio Leites 
5703240-4 
084660-3-SC 
Estudos geotécnicos 
Joiris Manoela Dachery 
5703162-6 
120525-0-SC 
Estudos hidrológicos 
Joiris Manoela Dachery 
5703162-6 
120525-0-SC 
Estudos energéticos 
Marcos Coradi Favero 
5703153-7 
122582-5-SC 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentada.  
Número 
 -  
Órgão emissor 
IAP - Instituto Ambiental do Paraná 
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão remanescente 
 -  
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentada.  
 
A ANEEL fará articulação com o órgão competente. 
 
Número 
 -  
Órgão Emissor 
Instituto de Águas do Paraná 
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
10. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico. 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
As informações estão iguais ao do inventário. 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Baixo Andrada 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
1.332,82 
NOME DO RIO DA USINA: 
Andrada
Empresa Projetista:  CONSTRUNÍVEL CONSTRUTORA LTDA.    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Marcos Coradi Favero  5703153-7  122582-5-SC  Responsável Geral do Projeto
Marcos Coradi Favero  5703153-7  122582-5-SC  Estudos cartográficos e
topográficos
Cleber Antonio Leites  5703240-4  084660-3-SC  Estudos geotécnicos
Joiris Manoela Dachery  5703162-6  120525-0-SC  Estudos hidrológicos
Joiris Manoela Dachery  5703162-6  120525-0-SC  Estudos energéticos
Marcos Coradi Favero  5703153-7  122582-5-SC  Estruturas extravasoras
  Tipo de licença  Não foi apresentada.
  Número  -
  Órgão emissor  IAP - Instituto Ambiental do Paraná
  Data de emissão  -
  Validade  -
  Vazão remanescente  -
Tipo de Licença      Não foi apresentada.
A ANEEL fará articulação com o órgão competente.
  Número    -
  Órgão Emissor    Instituto de Águas do Paraná
  Data de emissão    -
  Validade    -
  Vazão de usos consuntivos    -
  Queda e níveis operacionais    As informações estão iguais ao do inventário.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.    
      
Área de Drenagem
da PCH (km²):  1.332,82  NOME DO RIO DA USINA:  Andrada

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 483/2016–SCG/ANEEL, de 12/07/2016 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
65979000 
São Sebastião  
Andrada 
1.310 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
65955000 
Balsa do Santana 
Santana 
1.720 
65970000 
Porto Santo Antônio 
Guarani 
1.024 
65945000 
Ponte do Vitorino  
Vitorino 
554 
64875500 
São Francisco Verdadeiro 
São Francisco Verdadeiro 
1.406 
 -  
 -  
 -  
 -  
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
2.241,26 
TR (anos): 
1000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Contrafortes 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Concreto Armado 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Marcos Coradi Favero 
122582-5-SC 
Nº DA ART 
5703153-74 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
65979000 
São Sebastião  
Andrada 
1310 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 3.600 kW é superior à estimada no inventário. O fator de 
capacidade, de 0,55 é igual ao estimado no inventário. O projeto apresentado 
prevê 2 turbinas de 1.850 kW e 2 geradores de potência unitária nominal de 
2.100 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
11. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
12. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Baixo Andrada 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
3.600 
Número de Unidades Geradoras 
2 
                                                          
4 Anexo 02 do Documento nº 48513.005029/2016-00.
      
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA      
CÓDIGO  NOME  RIO  A.D. (km²):
65979000  São Sebastião  Andrada  1.310
      
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS      
CÓDIGO  NOME  RIO  A.D. (km²):
65955000  Balsa do Santana  Santana  1.720
65970000  Porto Santo Antônio  Guarani  1.024
65945000  Ponte do Vitorino  Vitorino  554
64875500  São Francisco Verdadeiro  São Francisco Verdadeiro  1.406
-  -  -  -
      
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):      2.241,26    TR (anos):    1000    
TIPO DE VERTEDOURO:      Contrafortes            
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:      Concreto Armado            
NOME DO RESP. TÉCNICO:      Marcos Coradi Favero
122582-5-SC        Nº DA ART  5703153-74  
                  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA                  
CÓDIGO    NOME    RIO    A.D. (em km²):      
65979000    São Sebastião    Andrada    1310      
Estudos Energéticos  A potência de 3.600 kW é superior à estimada no inventário. O fator de
capacidade, de 0,55 é igual ao estimado no inventário. O projeto apresentado
prevê 2 turbinas de 1.850 kW e 2 geradores de potência unitária nominal de
2.100 kVA, com 0,9 de fator de potência.
PCH Baixo Andrada  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  3.600
Número de Unidades Geradoras  2

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 483/2016–SCG/ANEEL, de 12/07/2016 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
2.100 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
1.850 / 8,08 
Rendimento da turbina 
0,90 
Rendimento do gerador 
0,95 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
0,021 
Indisponibilidade programada (%) 
0,047 
Perdas hidraúlicas nominais (m) 
0,24 
Queda bruta nominal (m) 
8,00 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,02 
Consumo Interno (kW médio) 
500 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
1,35 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0,00 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
13. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o processo seria 
sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade de emissão de algum ato 
referente à aprovação do projeto apresentado pela empresa PVM Participações e Investimentos Ltda. 
 
14. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse sentido. O 
Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI-PCH), etapa já 
cumprida pelo empreendedor. 
 
15. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, do Sumário 
Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Baixo Andrada, nos termos da REN 343/2008, 
quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
 
16. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e que o 
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, conforme excerto a seguir 
transcrito:  
 
 
 
 [...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores do potencial 
hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso do potencial 
hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário 
Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos 
órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação dessas ações, quando couber, imediatamente 
após a publicação do DRI-PCH previsto no Capítulo I desta Resolução.
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  1.850 / 8,08
Rendimento da turbina  0,90
Rendimento do gerador  0,95
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  0,021
Indisponibilidade programada (%)  0,047
Perdas hidraúlicas nominais (m)  0,24
Queda bruta nominal (m)  8,00
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  0,02
Consumo Interno (kW médio)  500
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  1,35
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0,00
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 483/2016–SCG/ANEEL, de 12/07/2016 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da ANEEL, caso o 
interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério 
da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]  
 
17. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Baixo Andrada conforme solicitado pela empresa PVM Participações e Investimentos Ltda., 
bem como o encaminhamento de documento ao Instituto das Águas do Paraná, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
18. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
 
19. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Baixo Andrada sob a titularidade da empresa PVM Participações e Investimentos Ltda.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 483/2016–SCG/ANEEL, de 12/07/2016 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
20. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento ao Instituto de Águas do Paraná, para fins da emissão 
da DRDH. 
 
 
 
ALEXANDRE VASCONCELOS BORGES NETTO 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 483/2016–SCG/ANEEL, de 12/07/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Baixo Andrada 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1976 
33,27 
23,72 
15,85 
18,70 
26,60 
39,99 
21,81 
19,20 
32,20 
39,08 
54,09 
20,92 
1977 
29,93 
16,31 
17,90 
14,53 
6,66 
24,21 
13,39 
8,11 
11,42 
14,86 
45,61 
49,83 
1978 
13,94 
6,93 
4,04 
2,03 
2,59 
5,63 
29,25 
22,55 
24,12 
9,44 
8,80 
7,97 
1979 
5,37 
8,30 
12,40 
20,75 
96,80 
27,33 
14,11 
48,55 
58,64 
71,31 
98,42 
61,66 
1980 
46,40 
38,15 
49,05 
14,95 
36,12 
21,85 
26,56 
33,16 
47,46 
44,14 
29,68 
37,36 
1981 
29,98 
41,32 
26,66 
35,71 
25,59 
24,24 
10,48 
7,86 
7,41 
25,15 
32,64 
125,32 
1982 
36,62 
59,70 
31,96 
16,76 
15,92 
49,69 
86,66 
37,64 
16,90 
85,90 
166,52 
67,42 
1983 
31,82 
29,66 
74,83 
63,75 
136,49 
93,53 
172,18 
39,81 
86,09 
79,37 
46,59 
21,43 
1984 
32,45 
29,54 
27,85 
34,07 
27,35 
27,68 
13,73 
40,16 
22,28 
32,19 
33,22 
32,77 
1985 
14,33 
26,06 
13,02 
55,87 
49,26 
26,12 
13,50 
12,15 
6,11 
9,61 
23,15 
6,46 
1986 
11,94 
29,55 
25,77 
27,74 
66,51 
47,95 
15,78 
29,66 
45,08 
38,92 
19,10 
56,09 
1987 
23,51 
29,01 
12,24 
36,82 
148,04 
74,22 
56,93 
19,05 
9,10 
27,85 
67,51 
33,63 
1988 
20,37 
11,62 
11,07 
19,24 
56,99 
54,88 
21,45 
10,70 
5,47 
17,08 
11,36 
4,16 
1989 
14,85 
62,21 
21,14 
24,40 
22,76 
21,10 
38,86 
51,17 
108,55 
61,96 
24,04 
13,36 
1990 
70,96 
29,45 
13,09 
32,53 
30,47 
63,45 
51,19 
115,30 
110,45 
92,62 
42,84 
25,08 
1991 
15,25 
14,80 
8,34 
23,37 
15,61 
56,63 
27,67 
13,46 
7,87 
20,29 
25,73 
81,04 
1992 
22,65 
13,86 
24,64 
38,40 
131,70 
68,60 
76,67 
78,70 
37,46 
40,08 
26,30 
30,65 
1993 
31,94 
24,79 
14,94 
15,69 
91,14 
48,55 
43,88 
24,91 
41,68 
105,47 
27,08 
25,79 
1994 
14,20 
22,02 
14,18 
11,57 
32,93 
112,48 
55,13 
21,95 
14,05 
36,75 
51,00 
24,69 
1995 
111,44 
54,18 
34,40 
33,83 
19,14 
18,12 
31,39 
12,38 
14,65 
51,53 
25,35 
15,25 
1996 
25,31 
47,16 
60,70 
40,34 
16,21 
16,17 
17,61 
7,76 
19,40 
128,78 
50,82 
96,51 
1997 
39,94 
52,94 
18,61 
17,55 
40,30 
52,50 
34,55 
72,10 
43,52 
112,98 
91,98 
39,88 
1998 
19,78 
67,11 
108,82 
167,63 
93,99 
31,88 
17,50 
64,41 
88,49 
119,58 
41,33 
27,48 
1999 
25,92 
53,38 
21,98 
67,27 
30,69 
74,97 
47,75 
15,25 
80,20 
30,84 
5,42 
14,92 
2000 
17,96 
47,20 
31,70 
23,91 
26,30 
27,65 
33,81 
18,94 
67,68 
82,62 
31,08 
23,30 
2001 
39,38 
117,83 
53,74 
45,10 
18,91 
25,84 
21,23 
15,38 
15,86 
55,12 
27,56 
22,94 
2002 
38,44 
39,50 
13,50 
7,28 
95,73 
35,12 
15,09 
15,57 
67,10 
77,88 
35,98 
40,78 
2003 
85,47 
322,59 
33,11 
26,75 
25,08 
42,99 
30,14 
12,33 
13,67 
68,92 
40,98 
84,67 
2004 
57,96 
17,74 
6,43 
9,68 
64,54 
40,33 
78,12 
22,46 
13,47 
77,68 
99,85 
23,45 
2005 
24,84 
8,72 
4,75 
4,69 
53,47 
79,81 
48,75 
24,04 
59,43 
97,78 
46,63 
18,17 
2006 
17,41 
13,01 
40,62 
46,75 
12,46 
8,40 
5,42 
5,02 
55,37 
29,66 
55,78 
64,20 
2007 
33,91 
22,27 
61,30 
125,67 
160,25 
65,15 
41,58 
25,57 
14,83 
4,40 
20,97 
15,46 
2008 
15,33 
10,94 
9,65 
23,15 
28,33 
27,49 
27,54 
51,52 
27,09 
51,25 
57,94 
16,41 
2009 
35,02 
20,30 
8,21 
5,48 
28,69 
47,69 
32,82 
46,08 
57,98 
93,55 
59,71 
40,44 
2010 
19,50 
14,71 
19,49 
51,65 
78,59 
15,82 
12,36 
8,74 
16,58 
54,81 
23,63 
69,66 
2011 
44,34 
89,09 
30,06 
23,63 
6,56 
41,99 
47,93 
65,31 
35,88 
53,86 
51,92 
37,72 
2012 
9,81 
6,51 
4,12 
25,19 
27,12 
84,90 
29,28 
40,90 
5,93 
11,62 
21,31 
18,64 
2013 
42,38 
45,95 
117,75 
21,62 
116,43 
193,81 
36,81 
22,63 
37,30 
27,50 
36,45 
37,62 
2014 
39,32 
4,53
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Baixo Andrada                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1976  33,27  23,72  15,85  18,70  26,60  39,99  21,81  19,20  32,20  39,08  54,09  20,92
1977  29,93  16,31  17,90  14,53  6,66  24,21  13,39  8,11  11,42  14,86  45,61  49,83
1978  13,94  6,93  4,04  2,03  2,59  5,63  29,25  22,55  24,12  9,44  8,80  7,97
1979  5,37  8,30  12,40  20,75  96,80  27,33  14,11  48,55  58,64  71,31  98,42  61,66
1980  46,40  38,15  49,05  14,95  36,12  21,85  26,56  33,16  47,46  44,14  29,68  37,36
1981  29,98  41,32  26,66  35,71  25,59  24,24  10,48  7,86  7,41  25,15  32,64  125,32
1982  36,62  59,70  31,96  16,76  15,92  49,69  86,66  37,64  16,90  85,90  166,52  67,42
1983  31,82  29,66  74,83  63,75  136,49  93,53  172,18  39,81  86,09  79,37  46,59  21,43
1984  32,45  29,54  27,85  34,07  27,35  27,68  13,73  40,16  22,28  32,19  33,22  32,77
1985  14,33  26,06  13,02  55,87  49,26  26,12  13,50  12,15  6,11  9,61  23,15  6,46
1986  11,94  29,55  25,77  27,74  66,51  47,95  15,78  29,66  45,08  38,92  19,10  56,09
1987  23,51  29,01  12,24  36,82  148,04  74,22  56,93  19,05  9,10  27,85  67,51  33,63
1988  20,37  11,62  11,07  19,24  56,99  54,88  21,45  10,70  5,47  17,08  11,36  4,16
1989  14,85  62,21  21,14  24,40  22,76  21,10  38,86  51,17  108,55  61,96  24,04  13,36
1990  70,96  29,45  13,09  32,53  30,47  63,45  51,19  115,30  110,45  92,62  42,84  25,08
1991  15,25  14,80  8,34  23,37  15,61  56,63  27,67  13,46  7,87  20,29  25,73  81,04
1992  22,65  13,86  24,64  38,40  131,70  68,60  76,67  78,70  37,46  40,08  26,30  30,65
1993  31,94  24,79  14,94  15,69  91,14  48,55  43,88  24,91  41,68  105,47  27,08  25,79
1994  14,20  22,02  14,18  11,57  32,93  112,48  55,13  21,95  14,05  36,75  51,00  24,69
1995  111,44  54,18  34,40  33,83  19,14  18,12  31,39  12,38  14,65  51,53  25,35  15,25
1996  25,31  47,16  60,70  40,34  16,21  16,17  17,61  7,76  19,40  128,78  50,82  96,51
1997  39,94  52,94  18,61  17,55  40,30  52,50  34,55  72,10  43,52  112,98  91,98  39,88
1998  19,78  67,11  108,82  167,63  93,99  31,88  17,50  64,41  88,49  119,58  41,33  27,48
1999  25,92  53,38  21,98  67,27  30,69  74,97  47,75  15,25  80,20  30,84  5,42  14,92
2000  17,96  47,20  31,70  23,91  26,30  27,65  33,81  18,94  67,68  82,62  31,08  23,30
2001  39,38  117,83  53,74  45,10  18,91  25,84  21,23  15,38  15,86  55,12  27,56  22,94
2002  38,44  39,50  13,50  7,28  95,73  35,12  15,09  15,57  67,10  77,88  35,98  40,78
2003  85,47  322,59  33,11  26,75  25,08  42,99  30,14  12,33  13,67  68,92  40,98  84,67
2004  57,96  17,74  6,43  9,68  64,54  40,33  78,12  22,46  13,47  77,68  99,85  23,45
2005  24,84  8,72  4,75  4,69  53,47  79,81  48,75  24,04  59,43  97,78  46,63  18,17
2006  17,41  13,01  40,62  46,75  12,46  8,40  5,42  5,02  55,37  29,66  55,78  64,20
2007  33,91  22,27  61,30  125,67  160,25  65,15  41,58  25,57  14,83  4,40  20,97  15,46
2008  15,33  10,94  9,65  23,15  28,33  27,49  27,54  51,52  27,09  51,25  57,94  16,41
2009  35,02  20,30  8,21  5,48  28,69  47,69  32,82  46,08  57,98  93,55  59,71  40,44
2010  19,50  14,71  19,49  51,65  78,59  15,82  12,36  8,74  16,58  54,81  23,63  69,66
2011  44,34  89,09  30,06  23,63  6,56  41,99  47,93  65,31  35,88  53,86  51,92  37,72
2012  9,81  6,51  4,12  25,19  27,12  84,90  29,28  40,90  5,93  11,62  21,31  18,64
2013  42,38  45,95  117,75  21,62  116,43  193,81  36,81  22,63  37,30  27,50  36,45  37,62
2014  39,32  4,53