* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
\SCG\NT\144\NT_618DG2209 
48524.008279/2021-00 
NOTA TÉCNICA Nº 639/2021-SCG/ANEEL 
Em 22 de setembro de 2021. 
 
 
 
 
 
Processo: 48500.000206/2021-68. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena 
Central Hidrelétrica Prata, com 5.500 kW de Potência 
Instalada, com Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI – PCH) conferido à Sobradinho 
Incorporadora e Construtora EIRELI e Vilson Marcos 
Testa. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) Prata, com 5.500 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos 
de Geração (CEG) PCH.PH.SC.049812-2.01, com Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI – 
PCH) conferido à Sobradinho Incorporadora e Construtora EIRELI e Vilson Marcos Testa (Interessados), 
por meio do Despacho nº 251, de 29 de janeiro de 2021, localizada no rio Cubatão, sub-bacia 82, na bacia 
hidrográfica do Atlântico Sudoeste, cuja casa de força localiza-se no município de Joinville, estado de 
Santa Catarina. 
 
II – DOS FATOS 
2. 
O Despacho nº 3.447, de 10 de dezembro de 2020, aprova os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio CUBATAO, no qual foram identificados 4 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os 
quais a PCH PRATA. 
 
3. 
O Despacho nº 251, de 29 de janeiro de 2021, confere o DRI-PCH aos Interessados, com o 
objetivo de desenvolver o projeto básico da PCH PRATA. 
 
4. 
Em 21 de junho de 2021, os Interessados protocolaram1 o Sumário Executivo e o Projeto 
Básico referente ao empreendimento. 
 
 
1 Documento SicNet nº 48513.016795/2021-00 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação A768EE270060ECA9
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.008279/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 639/2021-SCG/ANEEL, de 22/09/2021. 
 
 
III – DA ANÁLISE 
5. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020: 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais 
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
6. 
A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico. 
 
 
Figura 1: Arranjo geral da PCH Prata 
 
7. 
O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa 
de Força e do Reservatório da PCH Prata: 
 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação A768EE270060ECA9
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.008279/2021-00

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 639/2021-SCG/ANEEL, de 22/09/2021. 
 
 
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF2 
Barramento 
26°11'7,58" S 
49°3'6,64" W 
JOINVILLE/SC 
Casa de Força 
26°9'51,63" S 
49°2'1,13" W 
JOINVILLE/SC 
Limite máximo do Reservatório 
26°11'6,76" S 
49°3'11,73" W 
JOINVILLE/SC 
 
8. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
9. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 3.447, de 10 de dezembro de 2020. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Prata 
PCH Prata 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
26°11'7" S 
49°3'12" W 
26°11'7,58" S 
49°3'6,64" W 
NA Montante (m) 
215,00 
200,00 
NA Jusante (m) 
165,00 
145,00 
Queda Bruta (m) 
50,00 
55,00 
Área do Reservatório (km²) 
0,08 
0,01 
Potência (kW) 
6.000 
5.500 
Energia Média (kWméd) 
3.160,00 
3.030,00 
Vazão QMLT3 (m³/s) 
9,54 
8,57 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Cubatão 
ESTADO: 
SC 
SUB-BACIA: 
82 
DESPACHO: 
3.447 
DATA: 
10/12/2020 
AUTOR: 
VILSON MARCOS E NEIMAR BRUSAMARELLO 
POTÊNCIA: 
66.450,00 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
4 (quatro) 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
 
2 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento. 
3 Vazão Média de Longo Termo. 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação A768EE270060ECA9
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.008279/2021-00
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF2
Barramento  26°11'7,58" S
49°3'6,64" W  JOINVILLE/SC
Casa de Força  26°9'51,63" S
49°2'1,13" W  JOINVILLE/SC
Limite máximo do Reservatório  26°11'6,76" S
49°3'11,73" W  JOINVILLE/SC
Estudos de Inventário
26°11'7" S
49°3'12" W
215,00
165,00
50,00
0,08
6.000
3.160,00
9,54
NOME DO RIO:  Cubatão  ESTADO:  SC    SUB-BACIA:  82
DESPACHO:  3.447  DATA:  10/12/2020      
AUTOR:  VILSON MARCOS E NEIMAR BRUSAMARELLO          
POTÊNCIA:  66.450,00  EIXOS
IDENTIFICADOS:    4 (quatro)    
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise            
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação A768EE270060ECA9

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 639/2021-SCG/ANEEL, de 22/09/2021. 
 
 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH COELHO 
26°11'31,77" S 
49°3'29,62" W 
325,00 
215,00 
11 
Disponível 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH CAJATI 
26°9'52,44" S 
49°2'0,73" W 
145,00 
100,00 
5 
DSP nº 2.702, 
de 
02/08/2021 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
10. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
PAULO VICTOR AZEVEDO VIANA 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
PAULO VICTOR AZEVEDO VIANA 
7828774-5 
138100-9-SC 
Responsável Geral do Projeto 
CESAR LUIS TEIXEIRA 
7744742-0 
081864-9-SC 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
MARIELE LARISSA GROXKO 
7719160-2 
152632-2-SC 
Estudos geotécnicos 
PAULO VICTOR AZEVEDO VIANA 
7828774-5 
138100-9-SC 
Estudos hidrológicos 
PAULO VICTOR AZEVEDO VIANA 
7828774-5 
138100-9-SC 
Estudos energéticos 
PAULO VICTOR AZEVEDO VIANA 
7828774-5 
138100-9-SC 
Estruturas extravasoras 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão remanescente 
 -  
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão Emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação A768EE270060ECA9
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.008279/2021-00
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)  Potência
(kW)  Condição
PCH COELHO  26°11'31,77" S
49°3'29,62" W  325,00  215,00  11  Disponível
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)  Potência
(kW)  Condição
PCH CAJATI  26°9'52,44" S
49°2'0,73" W  145,00  100,00  5  DSP nº 2.702,
de
02/08/2021
Empresa Projetista:  PAULO VICTOR AZEVEDO VIANA    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
PAULO VICTOR AZEVEDO VIANA  7828774-5  138100-9-SC  Responsável Geral do Projeto
CESAR LUIS TEIXEIRA  7744742-0  081864-9-SC  Estudos cartográficos e
topográficos
MARIELE LARISSA GROXKO  7719160-2  152632-2-SC  Estudos geotécnicos
PAULO VICTOR AZEVEDO VIANA  7828774-5  138100-9-SC  Estudos hidrológicos
PAULO VICTOR AZEVEDO VIANA  7828774-5  138100-9-SC  Estudos energéticos
PAULO VICTOR AZEVEDO VIANA  7828774-5  138100-9-SC  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  -
Número  -
Órgão emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão remanescente  -
Tipo de Licença  -
Número  -
Órgão Emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão de usos consuntivos  -
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação A768EE270060ECA9

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 639/2021-SCG/ANEEL, de 22/09/2021. 
 
 
11. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico. 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é superior à que é apresentada no inventário, 
cerca de 5,0 m, com a alteração dos níveis operacionais de montante e de 
jusante. No entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento 
aprovado no estudo de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes 
ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações locacionais 
identificadas na etapa de projeto básico. 
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Prata 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de 
Drenagem da 
PCH (km²): 
157,62 
NOME DO RIO DA USINA: 
Cubatão 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
82270050 
PIRABEIRABA 
Cubatão 
374,00 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
 -  
 -  
 -  
 -  
 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
665,49 
TR (anos): 
10.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
SOLEIRA LIVRE 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
GRAVIDADE 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
PAULO VICTOR AZEVEDO VIANA 
138100-9-SC 
Nº DA 
ART 
7828774-5 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
82270050 
PIRABEIRABA 
CUBATAO 
374,00 
 
12. 
Em relação aos estudos desenvolvidos, a Interessada apresenta as seguintes conclusões. 
 
[...] 
 
Para os cálculos, primeiramente utilizamos os dados aprovados no inventário e em seguida 
adaptamos o arranjo na topografia de precisão processadas em SIRGAS 2000 e 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação A768EE270060ECA9
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.008279/2021-00
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é superior à que é apresentada no inventário,
cerca de 5,0 m, com a alteração dos níveis operacionais de montante e de
jusante. No entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento
aprovado no estudo de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes
ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações locacionais
identificadas na etapa de projeto básico.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de
Drenagem da
PCH (km²):  157,62  NOME DO RIO DA USINA:    Cubatão  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
82270050  PIRABEIRABA    Cubatão    374,00
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
-  -    -    -
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    665,49    TR (anos):    10.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    SOLEIRA LIVRE          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    GRAVIDADE          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    PAULO VICTOR AZEVEDO VIANA
138100-9-SC        Nº DA
ART  7828774-5
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
82270050  PIRABEIRABA    CUBATAO    374,00    
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação A768EE270060ECA9

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 639/2021-SCG/ANEEL, de 22/09/2021. 
 
 
MAPGEO2015, com isso houve mudanças principalmente nas curvas de nível e cotas dos 
NA´s. Em seguida atualizamos a hidrologia. Novas diretrizes estão vigorando no que diz 
respeito à elaboração do projeto básico. Porém como o inventario é recente o arranjo do 
inventario ficou bem similar ao arranjo geral do projeto básico. 
Acreditamos desta forma, que este estudo atingiu o seu objetivo crucial, apresentando a 
melhor opção energética e econômica para a construção da PCH, preconizando o interesse 
público. Utilizando-se de fatores de motorização típicos a configuração do sistema 
interligado, com todos os descontos incidentes, incluindo vazões remanescente que 
fizessem juízo as classes de qualidade de águas conforme preconizam resolução do 
CONAMA n° 357, de 17 de março de 2005. 
Os impactos ambientais, em uma avaliação expedita, não devem ser significativos, haja 
visto que o reservatório é de pequeno porte.  
No entanto ressaltamos como recomendação que todo o projeto executivo deverá seguir 
as boas normas de excelência da engenharia, bem como todas as demais especificações 
geológicas, demandando todos os tipos de ensaios que se fizerem necessários para cada 
tipo de solo em questão, trabalhando isoladamente cada caso. 
O aproveitamento proposto obedece às restrições ambientais definidas no âmbito do 
projeto, com a manutenção de uma vazão ecológica para minimizar os impactos sob o meio 
biótico ribeirinho, no entanto se a opção se tornar insubsistente perante o órgão 
licenciador será necessária uma revisão no dimensionamento energético sugerido nesse 
estudo. 
 
[...] 
 
13. 
No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 5.500 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,55 são compatíveis aos 
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,55. 
 
O fator de capacidade adotado nessa etapa é igual ao que foi adotado no estudo de 
inventário. Destaca-se que houve aumento da queda do aproveitamento e uma redução 
na área prevista do reservatório, o que trazem impactos na sua produção energética. 
 
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia que estima o Índice 
Custo-Benefício. 
 
Foi adotado um TEIF de 1%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor de 
referência utilizados em outras usinas de mesmo porte. 
 
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 2.835,00 kW e 2 geradores de potência 
unitária nominal de 3.055,55 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação A768EE270060ECA9
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.008279/2021-00
Estudos Energéticos  A potência de 5.500 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,55 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,55.
O fator de capacidade adotado nessa etapa é igual ao que foi adotado no estudo de
inventário. Destaca-se que houve aumento da queda do aproveitamento e uma redução
na área prevista do reservatório, o que trazem impactos na sua produção energética.
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia que estima o Índice
Custo-Benefício.
Foi adotado um TEIF de 1%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor de
referência utilizados em outras usinas de mesmo porte.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 2.835,00 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 3.055,55 kVA, com 0,9 de fator de potência.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação A768EE270060ECA9

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 639/2021-SCG/ANEEL, de 22/09/2021. 
 
 
14. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo 
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação 
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que 
compatíveis com estes. 
 
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH Prata 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
26°11'7,58" S 
49°3'6,64" W 
Coordenadas da casa de força 
26°9'51,63" S 
49°2'1,13" W 
NA Montante (m) 
200,00 
NA Jusante (m) 
145,00 
Potência Instalada Total (kW) 
5.500 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
3.055,55; 3.055,55 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
2.835,00; 2.835,00 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
2,94; 2,94 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93,0%; 93,0% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,0%; 97,0% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da 
usina (%) 
1,00% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
2,00% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
2,07 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
55,00 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,40% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
69 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
1,06 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,00 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
15. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da Resolução Normativa nº 
875/2020, deve ser emitido o DRS-PCH referente à PCH Prata conforme solicitado por Sobradinho 
Incorporadora e Construtora EIRELI e Vilson Marcos Testa, bem como o encaminhamento de documento 
à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável - SDE/SC, para emissão da DRDH. O 
DRS-PCH também permite que o Interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos 
competentes. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
16. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação A768EE270060ECA9
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.008279/2021-00
PCH Prata  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  26°11'7,58" S
49°3'6,64" W
Coordenadas da casa de força  26°9'51,63" S
49°2'1,13" W
NA Montante (m)  200,00
NA Jusante (m)  145,00
Potência Instalada Total (kW)  5.500
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  3.055,55; 3.055,55
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW)  2.835,00; 2.835,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  2,94; 2,94
Rendimento nominal por turbina (%)  93,0%; 93,0%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,0%; 97,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
usina (%)  1,00%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  2,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  2,07
H : Queda bruta nominal (m)
b  55,00
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  0,40%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  69
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  1,06
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,00
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação A768EE270060ECA9

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 639/2021-SCG/ANEEL, de 22/09/2021. 
 
 
17. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à PCH Prata sob a titularidade de Sobradinho Incorporadora e Construtora 
EIRELI e Vilson Marcos Testa. 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
18. 
Emitir o Despacho. 
 
(Assinado digitalmente) 
DENESMAR GOMES PIMENTA 
Especialista em Regulação 
(Assinado digitalmente) 
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO 
Analista Administrativo 
 
 
De acordo: 
 
 
(Assinado digitalmente) 
RENATO MARQUES BATISTA 
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração 
 
 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação A768EE270060ECA9
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.008279/2021-00

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Prata 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1986 
4,92 
6,26 
6,63 
4,08 
2,37 
1,51 
2,85 
2,54 
9,78 
6,94 
5,41 
16,20 
1987 
17,46 
19,08 
7,40 
9,90 
14,81 
10,94 
6,43 
5,97 
9,52 
10,58 
6,37 
7,40 
1988 
8,80 
12,40 
9,62 
4,81 
17,20 
6,92 
3,96 
2,66 
13,34 
11,13 
4,71 
4,46 
1989 
19,63 
12,30 
13,19 
9,12 
9,99 
3,96 
5,82 
3,32 
9,75 
5,45 
3,86 
14,86 
1990 
28,18 
8,06 
13,73 
12,42 
6,89 
7,06 
11,64 
12,32 
9,37 
12,49 
17,27 
10,26 
1991 
8,77 
9,71 
7,97 
5,43 
3,90 
7,77 
3,14 
3,30 
3,89 
10,84 
14,05 
5,16 
1992 
3,33 
14,71 
9,86 
3,45 
15,49 
10,72 
10,81 
10,99 
8,20 
6,19 
6,57 
5,09 
1993 
5,14 
16,18 
11,47 
7,14 
6,80 
7,16 
6,39 
3,82 
14,58 
11,82 
5,60 
7,70 
1994 
8,25 
12,58 
23,53 
11,91 
13,36 
8,53 
10,46 
5,34 
4,37 
9,02 
9,78 
7,46 
1995 
18,22 
22,02 
8,08 
5,37 
4,25 
4,82 
9,90 
2,93 
5,35 
5,44 
9,28 
12,77 
1996 
15,05 
6,82 
11,61 
5,20 
2,48 
4,19 
4,02 
1,76 
8,89 
7,86 
6,96 
8,19 
1997 
33,88 
13,86 
9,23 
4,13 
6,95 
8,70 
8,84 
9,04 
8,52 
29,81 
32,68 
19,18 
1998 
18,50 
23,48 
14,99 
11,04 
4,82 
3,88 
6,20 
12,64 
15,68 
17,55 
7,98 
7,59 
1999 
14,58 
6,87 
6,50 
6,58 
2,71 
2,70 
9,24 
4,32 
5,42 
11,18 
8,87 
9,67 
2000 
12,51 
10,58 
8,04 
3,76 
2,93 
3,09 
2,35 
2,13 
6,26 
5,58 
5,94 
6,59 
2001 
7,72 
16,70 
6,71 
6,48 
8,36 
7,87 
8,24 
4,70 
7,66 
8,00 
6,80 
4,83 
2002 
7,57 
4,27 
4,97 
5,89 
3,76 
4,18 
2,86 
4,17 
6,36 
4,53 
7,91 
8,46 
2003 
15,39 
2,11 
1,42 
0,75 
5,14 
8,92 
7,15 
4,78 
7,02 
10,10 
7,44 
6,97 
2004 
7,03 
7,65 
4,85 
6,05 
5,98 
4,06 
6,71 
2,87 
6,08 
4,16 
3,97 
8,06 
2005 
7,41 
4,62 
4,13 
4,88 
3,98 
3,27 
3,52 
4,47 
11,82 
11,65 
21,14 
12,41 
2006 
5,34 
8,11 
6,91 
2,99 
1,64 
1,28 
1,00 
0,71 
1,74 
3,34 
13,97 
12,32 
2007 
12,01 
8,46 
6,02 
4,65 
12,40 
4,89 
4,49 
3,20 
6,00 
8,69 
11,74 
10,30 
2008 
15,68 
15,99 
15,11 
6,20 
7,18 
5,04 
3,99 
5,77 
3,74 
13,98 
24,53 
13,19 
2009 
12,78 
7,93 
7,44 
4,24 
3,00 
2,19 
8,19 
5,85 
10,48 
9,36 
7,63 
8,60 
2010 
24,40 
15,36 
18,59 
10,26 
14,25 
12,16 
10,62 
7,53 
4,95 
8,91 
6,60 
15,48 
2011 
13,99 
15,15 
19,79 
5,12 
4,87 
4,75 
7,40 
16,22 
12,49 
10,16 
10,10 
10,21 
2012 
13,49 
8,05 
4,23 
9,44 
6,80 
13,44 
8,34 
5,88 
3,87 
7,30 
10,79 
6,65 
2013 
10,28 
7,44 
11,72 
7,27 
3,69 
8,41 
7,51 
6,00 
7,76 
5,26 
9,63 
13,11 
2014 
8,66 
11,90 
8,28 
10,73 
5,73 
15,13 
5,77 
4,84 
6,57 
5,62 
4,00 
5,90 
2015 
6,67 
8,39 
9,03 
7,72 
7,68 
6,35 
6,94 
3,38 
6,57 
14,20 
19,17 
10,98 
2016 
13,94 
12,84 
8,31 
5,92 
7,05 
6,60 
6,30 
5,58 
4,72 
7,75 
8,70 
6,47 
2017 
7,63 
6,36 
9,31 
8,34 
7,69 
7,74 
5,74 
3,32 
11,80 
15,12 
12,30 
12,72 
2018 
16,68 
10,13 
7,13 
7,13 
6,50 
4,07 
2,71 
2,97 
4,12 
13,57 
10,21 
5,71 
2019 
8,53 
12,40 
9,68 
9,97 
12,81 
10,36 
7,46 
2,78 
10,44 
8,77 
9,55 
4,71 
2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação A768EE270060ECA9
 DENESMAR GOMES PIMENTA, RENATO MARQUES BATISTA, RENATO DE OLIVEIRA FALCAO
 DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR:
Número: 48524.008279/2021-00
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Prata                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1986  4,92  6,26  6,63  4,08  2,37  1,51  2,85  2,54  9,78  6,94  5,41  16,20
1987  17,46  19,08  7,40  9,90  14,81  10,94  6,43  5,97  9,52  10,58  6,37  7,40
1988  8,80  12,40  9,62  4,81  17,20  6,92  3,96  2,66  13,34  11,13  4,71  4,46
1989  19,63  12,30  13,19  9,12  9,99  3,96  5,82  3,32  9,75  5,45  3,86  14,86
1990  28,18  8,06  13,73  12,42  6,89  7,06  11,64  12,32  9,37  12,49  17,27  10,26
1991  8,77  9,71  7,97  5,43  3,90  7,77  3,14  3,30  3,89  10,84  14,05  5,16
1992  3,33  14,71  9,86  3,45  15,49  10,72  10,81  10,99  8,20  6,19  6,57  5,09
1993  5,14  16,18  11,47  7,14  6,80  7,16  6,39  3,82  14,58  11,82  5,60  7,70
1994  8,25  12,58  23,53  11,91  13,36  8,53  10,46  5,34  4,37  9,02  9,78  7,46
1995  18,22  22,02  8,08  5,37  4,25  4,82  9,90  2,93  5,35  5,44  9,28  12,77
1996  15,05  6,82  11,61  5,20  2,48  4,19  4,02  1,76  8,89  7,86  6,96  8,19
1997  33,88  13,86  9,23  4,13  6,95  8,70  8,84  9,04  8,52  29,81  32,68  19,18
1998  18,50  23,48  14,99  11,04  4,82  3,88  6,20  12,64  15,68  17,55  7,98  7,59
1999  14,58  6,87  6,50  6,58  2,71  2,70  9,24  4,32  5,42  11,18  8,87  9,67
2000  12,51  10,58  8,04  3,76  2,93  3,09  2,35  2,13  6,26  5,58  5,94  6,59
2001  7,72  16,70  6,71  6,48  8,36  7,87  8,24  4,70  7,66  8,00  6,80  4,83
2002  7,57  4,27  4,97  5,89  3,76  4,18  2,86  4,17  6,36  4,53  7,91  8,46
2003  15,39  2,11  1,42  0,75  5,14  8,92  7,15  4,78  7,02  10,10  7,44  6,97
2004  7,03  7,65  4,85  6,05  5,98  4,06  6,71  2,87  6,08  4,16  3,97  8,06
2005  7,41  4,62  4,13  4,88  3,98  3,27  3,52  4,47  11,82  11,65  21,14  12,41
2006  5,34  8,11  6,91  2,99  1,64  1,28  1,00  0,71  1,74  3,34  13,97  12,32
2007  12,01  8,46  6,02  4,65  12,40  4,89  4,49  3,20  6,00  8,69  11,74  10,30
2008  15,68  15,99  15,11  6,20  7,18  5,04  3,99  5,77  3,74  13,98  24,53  13,19
2009  12,78  7,93  7,44  4,24  3,00  2,19  8,19  5,85  10,48  9,36  7,63  8,60
2010  24,40  15,36  18,59  10,26  14,25  12,16  10,62  7,53  4,95  8,91  6,60  15,48
2011  13,99  15,15  19,79  5,12  4,87  4,75  7,40  16,22  12,49  10,16  10,10  10,21
2012  13,49  8,05  4,23  9,44  6,80  13,44  8,34  5,88  3,87  7,30  10,79  6,65
2013  10,28  7,44  11,72  7,27  3,69  8,41  7,51  6,00  7,76  5,26  9,63  13,11
2014  8,66  11,90  8,28  10,73  5,73  15,13  5,77  4,84  6,57  5,62  4,00  5,90
2015  6,67  8,39  9,03  7,72  7,68  6,35  6,94  3,38  6,57  14,20  19,17  10,98
2016  13,94  12,84  8,31  5,92  7,05  6,60  6,30  5,58  4,72  7,75  8,70  6,47
2017  7,63  6,36  9,31  8,34  7,69  7,74  5,74  3,32  11,80  15,12  12,30  12,72
2018  16,68  10,13  7,13  7,13  6,50  4,07  2,71  2,97  4,12  13,57  10,21  5,71
2019  8,53  12,40  9,68  9,97  12,81  10,36  7,46  2,78  10,44  8,77  9,55  4,71
2020                        
  
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR:  
DENESMAR GOMES PIMENTA, RENATO MARQUES BATISTA, RENATO DE OLIVEIRA FALCAO  
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação A768EE270060ECA9