* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
\SCG\NT\144\ndsp20213263 
48524.009122/2021-00 
NOTA TÉCNICA Nº 708/2021-SCG/ANEEL 
Em 18 de outubro de 2021. 
 
 
 
 
 
Processo: 48500.002436/2020-81. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena 
Central Hidrelétrica SU-118, com 8.501,40 kW de 
Potência Instalada, com Registro de Intenção à 
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à 
Sapezal Energia Ltda.. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) SU-118, com 8.501,40 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.MT.046749-9.01, com Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI – PCH) conferido à Sapezal Energia Ltda. (Sapezal ou Interessada), por meio do Despacho 
nº 1.433, de 21 de maio de 2020, localizada no rio Sauê-Uiná, sub-bacia 17, na bacia hidrográfica do Rio 
Amazonas, cuja casa de força localiza-se no município de Sapezal, estado de Mato Grosso. 
 
II – DOS FATOS 
2. 
O Despacho nº 408, de 12 de fevereiro de 2020, aprova os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio Sauê-Uiná, no qual foram identificados 9 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os 
quais a PCH SU-118. 
 
3. 
O Despacho nº 1.433, de 21 de maio de 2020, confere o DRI-PCH à Sapezal, com o objetivo 
de desenvolver o projeto básico da PCH SU-118. 
 
4. 
Em 20 de julho de 2021, a Interessada protocolou1 o Sumário Executivo e o Projeto Básico 
referente ao empreendimento. 
 
 
 
1 Documento SicNet nº 48524.019277/2021-00 (VIA 001)

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 708/2021-SCG/ANEEL, de 18/10/2021. 
 
 
III – DA ANÁLISE 
5. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020: 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais 
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
6. 
A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico. 
 
 
Figura 1: Arranjo geral da PCH SU-118 
 
7. 
O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa 
de Força e do Reservatório da PCH SU-118:

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 708/2021-SCG/ANEEL, de 18/10/2021. 
 
 
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF2 
Barramento 
12°53'2,28" S 
58°40'58,47" W 
Sapezal/MT 
Casa de Força 
12°52'9,9" S 
58°40'40,62" W 
Sapezal/MT 
Limite máximo do Reservatório 
12°54'25,02" S 
58°41'5,19" W 
Sapezal/MT 
 
8. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
9. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 408, de 12 de fevereiro de 2020. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH SU-118 
PCH SU-118 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
12°53'5,1" S 
58°40'59,9" W 
12°53'2,28" S 
58°40'58,47" W 
NA Montante (m) 
353,00 
353,00 
NA Jusante (m) 
327,33 
327,40 
Queda Bruta (m) 
25,67 
25,60 
Área do Reservatório (km²) 
0,29 
0,29 
Potência (kW) 
8.850,00 
8.501,40 
Energia Média (kWméd) 
7.540,00 
7.260,00 
Vazão QMLT3 (m³/s) 
41,3 
37,82 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Sauê-Uiná 
ESTADO: 
MT 
SUB-BACIA: 
17 
DESPACHO: 
408 
DATA: 
12/02/2020 
AUTOR: 
Sapezal Energia Ltda. 
POTÊNCIA: 
65.400,00 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
9 (nove) 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
Coordenadas da Casa de 
NA 
NA 
Potência 
Condição 
 
2 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento. 
3 Vazão Média de Longo Termo.
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF2
Barramento  12°53'2,28" S
58°40'58,47" W  Sapezal/MT
Casa de Força  12°52'9,9" S
58°40'40,62" W  Sapezal/MT
Limite máximo do Reservatório  12°54'25,02" S
58°41'5,19" W  Sapezal/MT
Estudos de Inventário
12°53'5,1" S
58°40'59,9" W
353,00
327,33
25,67
0,29
8.850,00
7.540,00
41,3
NOME DO RIO:  Sauê-Uiná  ESTADO:    MT      SUB-BACIA:    17
DESPACHO:  408  DATA:    12/02/2020          
AUTOR:  Sapezal Energia Ltda.                
POTÊNCIA:  65.400,00  EIXOS
IDENTIFICADOS:      9 (nove)        
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                  
Aproveitamento a  Coordenadas da Casa de  NA  NA      Potência    Condição  

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 708/2021-SCG/ANEEL, de 18/10/2021. 
 
 
montante 
Força 
Montante 
(m) 
Jusante 
(m) 
(kW) 
SU-127 
12°54'57,12" S 
58°41'20,89" W 
370,00 
353,07 
5.750 
Disponível 
(inventariado) 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
SU-104 
12°51'55,6" S 
58°40'42,9" W 
327,00 
310,16 
6.700 
DRI DSP nº 
1.432, de 
21.05.2020 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
10. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Prime Projetos e Consultoria Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
RODRIGO GOMES OTSUKI 
0720210037590 
18858/D-DF 
Responsável Geral do Projeto 
VICTOR YUDI KANESHIRO 
280272302006138
78 
5069908196-SP 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
FELIPE MARÇAL BARBOSA DE 
MELO GOIS 
0720210037564 
23967/D-DF 
Estudos geotécnicos 
JOAQUIM RORIZ DA SILVA 
0720210037559 
11377/D-DF 
Estudos hidrológicos 
DANILO JORGE SANTOS 
0720210037552 
10195/D-DF 
Estudos energéticos 
RODRIGO GOMES OTSUKI 
0720210037590 
18858/D-DF 
Estruturas extravasoras 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão remanescente 
 -  
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão Emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
montante  Força  Montante
(m)  Jusante
(m)  (kW)  
SU-127  12°54'57,12" S
58°41'20,89" W  370,00  353,07  5.750  Disponível
(inventariado)
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)  Potência
(kW)  Condição
SU-104  12°51'55,6" S
58°40'42,9" W  327,00  310,16  6.700  DRI DSP nº
1.432, de
21.05.2020
Empresa Projetista:  Prime Projetos e Consultoria Ltda.    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
RODRIGO GOMES OTSUKI  0720210037590  18858/D-DF  Responsável Geral do Projeto
VICTOR YUDI KANESHIRO  280272302006138
78  5069908196-SP  Estudos cartográficos e
topográficos
FELIPE MARÇAL BARBOSA DE
MELO GOIS  0720210037564  23967/D-DF  Estudos geotécnicos
JOAQUIM RORIZ DA SILVA  0720210037559  11377/D-DF  Estudos hidrológicos
DANILO JORGE SANTOS  0720210037552  10195/D-DF  Estudos energéticos
RODRIGO GOMES OTSUKI  0720210037590  18858/D-DF  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  -
Número  -
Órgão emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão remanescente  -
Tipo de Licença  -
Número  -
Órgão Emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão de usos consuntivos  -

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 708/2021-SCG/ANEEL, de 18/10/2021. 
 
 
11. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico. 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é ligeiramente superior à que é apresentada no 
inventário, cerca de 0,07 m, com a alteração do nível operacional de jusante. 
No entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento 
aprovado no estudo de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes 
ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações locacionais 
identificadas na etapa de projeto básico. 
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH SU-118 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de 
Drenagem da 
PCH (km²): 
1.400,00 
NOME DO RIO DA USINA: 
Sauê-Uiná 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
17091000 
Fazenda Tucunaré 
Juruena 
4.360,00 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
17092800 
Aldeia Sacre II 
Sacre 
6.770,00 
17093000 
Fontanilhas 
Juruena 
55.900,00 
17120000 
Porto dos Gaúchos 
Arinos 
37.100,00 
 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
124,00 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Terra 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
RODRIGO GOMES OTSUKI 
18858/D-DF 
Nº DA 
ART 
0720210037590 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
17091000 
Fazenda Tucunaré 
Juruena 
4.360,00 
 
12. 
Em relação aos estudos desenvolvidos, a Interessada apresenta as seguintes 
considerações:  
 
[...]
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é ligeiramente superior à que é apresentada no
inventário, cerca de 0,07 m, com a alteração do nível operacional de jusante.
No entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento
aprovado no estudo de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes
ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações locacionais
identificadas na etapa de projeto básico.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de
Drenagem da
PCH (km²):  1.400,00  NOME DO RIO DA USINA:    Sauê-Uiná  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
17091000  Fazenda Tucunaré    Juruena    4.360,00
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
17092800  Aldeia Sacre II    Sacre    6.770,00
17093000  Fontanilhas    Juruena    55.900,00
17120000  Porto dos Gaúchos    Arinos    37.100,00
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    124,00    TR (anos):    1.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira Livre          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Terra          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    RODRIGO GOMES OTSUKI
18858/D-DF        Nº DA
ART  0720210037590
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
17091000  Fazenda Tucunaré    Juruena    4.360,00    

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 708/2021-SCG/ANEEL, de 18/10/2021. 
 
 
 
Considerando todos os estudos e levantamentos executados, o Projeto Básico resultou na 
proposta de implantação de uma Pequena Central Hidrelétrica com potência instalada de 
8,5 MW, com queda bruta nominal de 25,6 m e área de reservatório de 29 ha. 
 
[...] 
 
Tendo como cenário atual tarifas no ACR para empreendimentos hidrelétricos de pequeno 
porte, verifica-se que a PCH SU-118 se mostrou bastante competitiva. 
 
Para as próximas fases recomendam-se ações específicas visando à otimização do projeto 
e sus redução de custos. Dentre elas, recomenda-se que sejam iniciadas as tratativas com 
fornecedores de equipamentos, objetivando a customização das soluções, considerando a 
construção do complexo com 4 usinas de mesmo porte: SU-118 (8,50 MW), SU-104 (6,70 
MW), SU-93 (9,15 MW) e SU-75 (9,10 MW), totalizando aproximadamente 32 MW, com 
similaridade em alguns grupos geradores e demais equipamentos. 
 
Recomenda-se também o aprofundamento das campanhas de investigações geológico-
geotécnicas, para subsidiar os estudos de otimização do arranjo, em conjunto com 
empreiteira civil, visando à simplificação da logística para as obras e dos custos unitários 
dos insumos. 
 
Por fim, recomenda-se a realização de estudos junto à concessionária de energia, visando 
à definição e, se possível, simplificação do sistema de conexão para o complexo. 
 
Por fim, com base no projeto desenvolvido e nas soluções propostas e apresentadas neste 
Projeto Básico de Engenharia, recomenda-se que sejam iniciadas as tratativas junto à 
SEMA-MT, com o objetivo de se obter um Termo de Referência para a execução dos estudos 
ambientais. 
 
[...] 
 
13. 
 No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 8.501,40 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,85 são compatíveis aos 
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,85. 
 
Há que salientar que o fator de capacidade adotado nessa etapa é igual ao que foi 
adotado no estudo de inventário. Além disso, ligeiro da queda do aproveitamento, o que 
também traz impactos na sua produção energética. 
 
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício 
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 100 kW dentro da faixa de 6.000 
kW à 10.000 kW.
Estudos Energéticos  A potência de 8.501,40 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,85 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,85.
Há que salientar que o fator de capacidade adotado nessa etapa é igual ao que foi
adotado no estudo de inventário. Além disso, ligeiro da queda do aproveitamento, o que
também traz impactos na sua produção energética.
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 100 kW dentro da faixa de 6.000
kW à 10.000 kW.

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 708/2021-SCG/ANEEL, de 18/10/2021. 
 
 
Foi adotado um TEIF de 1,26%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor 
sugerido na Note Técnica nº 063/2012 – SRG-SGH/ANEEL. 
 
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 4.382,00 kW e 2 geradores de potência 
unitária nominal de 4.723,00 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
14. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo 
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação 
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que 
compatíveis com estes. 
 
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH SU-118 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
12°53'2,28" S 
58°40'58,47" W 
Coordenadas da casa de força 
12°52'9,9" S 
58°40'40,62" W 
NA Montante (m) 
353,00 
NA Jusante (m) 
327,40 
Potência Instalada Total (kW) 
8.501,40 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
4.723,00; 4.723,00 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
4.382,00; 4.382,00 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
8,73; 8,73 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93,0%; 93,0% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,0%; 97,0% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da 
usina (%) 
1,26% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
1,74% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,85 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
25,60 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
3,80% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
30 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
3,78 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,00 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
15. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da Resolução Normativa nº 
875/2020, deve ser emitido o DRS-PCH referente à PCH SU-118 conforme solicitado por Sapezal Energia 
Ltda., bem como o encaminhamento de documento à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, 
para emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o Interessado requeira o Licenciamento
  Foi adotado um TEIF de 1,26%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor
sugerido na Note Técnica nº 063/2012 – SRG-SGH/ANEEL.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 4.382,00 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 4.723,00 kVA, com 0,9 de fator de potência.
PCH SU-118  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  12°53'2,28" S
58°40'58,47" W
Coordenadas da casa de força  12°52'9,9" S
58°40'40,62" W
NA Montante (m)  353,00
NA Jusante (m)  327,40
Potência Instalada Total (kW)  8.501,40
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  4.723,00; 4.723,00
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW)  4.382,00; 4.382,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  8,73; 8,73
Rendimento nominal por turbina (%)  93,0%; 93,0%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,0%; 97,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
usina (%)  1,26%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  1,74%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,85
H : Queda bruta nominal (m)
b  25,60
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  3,80%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  30
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  3,78
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,00
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 708/2021-SCG/ANEEL, de 18/10/2021. 
 
 
Ambiental pertinente nos órgãos competentes. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
16. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
17. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à PCH SU-118 sob a titularidade de Sapezal Energia Ltda.. 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
18. 
Emitir o Despacho. 
 
(Assinado digitalmente) 
DENESMAR GOMES PIMENTA 
Especialista em Regulação 
(Assinado digitalmente) 
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO 
Analista Administrativo 
 
 
De acordo: 
 
 
(Assinado digitalmente) 
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH SU-118 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1974 
45,77 
47,01 
47,80 
47,34 
45,83 
43,13 
38,33 
35,88 
35,44 
37,06 
37,99 
40,33 
1975 
42,83 
45,29 
43,83 
44,37 
41,36 
37,23 
36,72 
35,66 
34,99 
35,36 
37,86 
41,17 
1976 
41,10 
42,56 
43,81 
41,96 
40,86 
38,21 
36,34 
35,42 
35,16 
37,16 
37,75 
39,73 
1977 
42,87 
44,73 
43,12 
42,60 
41,28 
39,92 
37,47 
36,24 
36,52 
38,21 
40,46 
42,60 
1978 
46,59 
44,83 
47,19 
43,96 
43,65 
39,24 
37,03 
37,57 
37,25 
36,84 
37,72 
42,50 
1979 
45,85 
47,74 
49,89 
48,23 
43,48 
40,99 
38,93 
37,52 
38,13 
37,08 
39,56 
39,63 
1980 
43,30 
46,32 
48,62 
47,05 
42,31 
38,47 
39,00 
37,05 
36,40 
35,82 
37,96 
42,22 
1981 
44,68 
45,82 
46,77 
46,65 
41,19 
38,26 
36,71 
35,60 
34,81 
36,83 
40,64 
41,24 
1982 
45,98 
47,75 
49,61 
45,01 
37,40 
34,51 
32,60 
32,80 
37,68 
38,56 
39,14 
40,14 
1983 
43,54 
44,45 
45,94 
44,27 
41,43 
39,53 
37,16 
35,96 
35,25 
36,71 
38,16 
43,61 
1984 
42,48 
42,81 
44,52 
44,30 
42,14 
38,62 
36,76 
35,92 
35,89 
36,39 
38,36 
39,88 
1985 
43,12 
42,83 
44,70 
44,27 
41,27 
38,16 
36,93 
35,99 
35,92 
37,05 
38,72 
39,21 
1986 
45,27 
46,62 
46,08 
44,93 
42,08 
39,29 
37,28 
36,61 
36,45 
36,73 
37,16 
39,61 
1987 
40,71 
43,30 
43,33 
41,32 
39,08 
36,73 
35,30 
34,07 
33,76 
34,30 
38,08 
40,63 
1988 
43,63 
45,48 
47,72 
46,86 
42,55 
40,14 
38,01 
36,56 
35,92 
36,03 
38,26 
41,19 
1989 
44,49 
48,73 
49,08 
46,67 
44,55 
40,79 
39,37 
38,21 
36,96 
37,38 
37,80 
43,22 
1990 
42,78 
45,58 
45,30 
43,79 
40,04 
37,58 
36,16 
35,27 
37,26 
37,62 
39,04 
40,42 
1991 
44,22 
46,10 
46,88 
47,47 
43,39 
39,44 
38,05 
36,83 
37,25 
36,59 
38,15 
39,27 
1992 
41,88 
43,82 
43,81 
44,03 
39,99 
37,42 
35,99 
35,13 
36,76 
36,61 
37,73 
41,12 
1993 
43,08 
45,64 
47,69 
46,41 
42,05 
39,74 
37,18 
34,36 
33,33 
33,85 
33,85 
36,41 
1994 
42,56 
46,92 
47,44 
47,69 
39,74 
36,67 
34,87 
32,82 
31,28 
31,79 
32,31 
36,41 
1995 
45,13 
48,72 
50,77 
49,49 
44,62 
41,03 
39,49 
38,46 
37,69 
38,72 
40,26 
44,87 
1996 
42,82 
42,05 
45,38 
43,59 
41,03 
38,97 
37,69 
37,69 
36,67 
37,44 
40,51 
38,97 
1997 
39,23 
42,56 
45,64 
45,38 
43,33 
40,77 
38,20 
37,44 
37,44 
37,18 
37,18 
37,95 
1998 
38,72 
42,31 
44,62 
43,08 
39,49 
38,20 
36,67 
36,15 
35,38 
36,92 
38,97 
38,72 
1999 
38,97 
38,72 
40,26 
38,97 
38,20 
36,41 
35,64 
34,87 
35,13 
35,13 
36,41 
37,69 
2000 
36,67 
38,46 
43,08 
41,28 
38,20 
36,41 
35,38 
34,87 
34,62 
35,13 
36,67 
36,15 
2001 
38,20 
38,20 
40,51 
38,97 
36,67 
35,90 
34,87 
34,62 
34,36 
34,87 
36,15 
37,44 
2002 
36,92 
40,00 
39,23 
37,69 
36,15 
34,62 
33,85 
33,33 
33,33 
33,08 
33,59 
34,87 
2003 
36,92 
38,20 
38,20 
40,51 
36,41 
36,92 
34,36 
33,33 
33,33 
34,10 
34,87 
34,87 
2004 
36,67 
38,20 
37,95 
36,67 
35,64 
34,10 
33,33 
32,31 
32,31 
33,08 
33,85 
33,59 
2005 
37,18 
36,15 
37,69 
36,41 
34,62 
33,85 
32,82 
32,05 
33,59 
32,82 
33,33 
34,62 
2006 
36,67 
37,44 
37,95 
39,23 
35,90 
34,62 
33,85 
32,82 
32,82 
35,13 
33,85 
36,67 
2007 
38,97 
40,00 
39,74 
37,95 
35,64 
34,36 
33,59 
32,82 
32,56 
33,85 
34,87 
35,13 
2008 
35,64 
37,69 
37,95 
37,95 
35,64 
34,36 
33,33 
32,56 
32,31 
33,08 
34,10 
35,90 
2009 
35,64 
36,67 
39,74 
36,92 
35,38 
33,59 
32,56 
32,31 
31,03 
31,28 
32,05 
32,05 
2010 
33,59 
37,44 
34,87 
32,31 
31,28 
32,05 
31,54 
31,03 
31,03 
31,54 
31,54 
33,33 
2011 
36,92 
36,41 
37,18 
37,44 
33,85 
32,56 
31,79 
31,28 
30,51 
31,28 
32,05 
32,31 
2012 
34,10 
35,64 
36,92 
34,87 
32,56 
32,56 
32,05 
30,26 
31,03 
32,56 
31,54 
33,33 
2013 
35,90 
37,69 
36,15 
34,87 
33,08 
32,56 
31,54 
31,03 
30,51 
31,03 
31,54 
32,05 
2014 
33,08 
36,67 
40,51 
40,00 
41,79 
37,69 
33,85 
32,56 
32,56 
32,82 
34,36 
34,62 
2015 
35,64 
35,90 
36,15 
36,92 
36,67 
34,87 
33,59 
33,59 
32,82 
32,56 
33,85 
32,82 
2016 
34,36 
36,92 
37,44 
37,44 
34,62 
32,82 
31,28 
31,03 
31,54 
31,03 
31,28 
34,10 
2017 
33,59 
36,15 
36,41 
35,64 
34,10 
32,56 
32,31 
31,28 
29,74 
29,74 
32,31 
33,85 
2018 
35,38 
36,92 
37,44 
38,20 
36,41 
34,10 
33,08 
32,56 
32,31 
33,59 
34,87 
36,41
Série de vazões médias mensais informada para a PCH SU-118                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1974  45,77  47,01  47,80  47,34  45,83  43,13  38,33  35,88  35,44  37,06  37,99  40,33
1975  42,83  45,29  43,83  44,37  41,36  37,23  36,72  35,66  34,99  35,36  37,86  41,17
1976  41,10  42,56  43,81  41,96  40,86  38,21  36,34  35,42  35,16  37,16  37,75  39,73
1977  42,87  44,73  43,12  42,60  41,28  39,92  37,47  36,24  36,52  38,21  40,46  42,60
1978  46,59  44,83  47,19  43,96  43,65  39,24  37,03  37,57  37,25  36,84  37,72  42,50
1979  45,85  47,74  49,89  48,23  43,48  40,99  38,93  37,52  38,13  37,08  39,56  39,63
1980  43,30  46,32  48,62  47,05  42,31  38,47  39,00  37,05  36,40  35,82  37,96  42,22
1981  44,68  45,82  46,77  46,65  41,19  38,26  36,71  35,60  34,81  36,83  40,64  41,24
1982  45,98  47,75  49,61  45,01  37,40  34,51  32,60  32,80  37,68  38,56  39,14  40,14
1983  43,54  44,45  45,94  44,27  41,43  39,53  37,16  35,96  35,25  36,71  38,16  43,61
1984  42,48  42,81  44,52  44,30  42,14  38,62  36,76  35,92  35,89  36,39  38,36  39,88
1985  43,12  42,83  44,70  44,27  41,27  38,16  36,93  35,99  35,92  37,05  38,72  39,21
1986  45,27  46,62  46,08  44,93  42,08  39,29  37,28  36,61  36,45  36,73  37,16  39,61
1987  40,71  43,30  43,33  41,32  39,08  36,73  35,30  34,07  33,76  34,30  38,08  40,63
1988  43,63  45,48  47,72  46,86  42,55  40,14  38,01  36,56  35,92  36,03  38,26  41,19
1989  44,49  48,73  49,08  46,67  44,55  40,79  39,37  38,21  36,96  37,38  37,80  43,22
1990  42,78  45,58  45,30  43,79  40,04  37,58  36,16  35,27  37,26  37,62  39,04  40,42
1991  44,22  46,10  46,88  47,47  43,39  39,44  38,05  36,83  37,25  36,59  38,15  39,27
1992  41,88  43,82  43,81  44,03  39,99  37,42  35,99  35,13  36,76  36,61  37,73  41,12
1993  43,08  45,64  47,69  46,41  42,05  39,74  37,18  34,36  33,33  33,85  33,85  36,41
1994  42,56  46,92  47,44  47,69  39,74  36,67  34,87  32,82  31,28  31,79  32,31  36,41
1995  45,13  48,72  50,77  49,49  44,62  41,03  39,49  38,46  37,69  38,72  40,26  44,87
1996  42,82  42,05  45,38  43,59  41,03  38,97  37,69  37,69  36,67  37,44  40,51  38,97
1997  39,23  42,56  45,64  45,38  43,33  40,77  38,20  37,44  37,44  37,18  37,18  37,95
1998  38,72  42,31  44,62  43,08  39,49  38,20  36,67  36,15  35,38  36,92  38,97  38,72
1999  38,97  38,72  40,26  38,97  38,20  36,41  35,64  34,87  35,13  35,13  36,41  37,69
2000  36,67  38,46  43,08  41,28  38,20  36,41  35,38  34,87  34,62  35,13  36,67  36,15
2001  38,20  38,20  40,51  38,97  36,67  35,90  34,87  34,62  34,36  34,87  36,15  37,44
2002  36,92  40,00  39,23  37,69  36,15  34,62  33,85  33,33  33,33  33,08  33,59  34,87
2003  36,92  38,20  38,20  40,51  36,41  36,92  34,36  33,33  33,33  34,10  34,87  34,87
2004  36,67  38,20  37,95  36,67  35,64  34,10  33,33  32,31  32,31  33,08  33,85  33,59
2005  37,18  36,15  37,69  36,41  34,62  33,85  32,82  32,05  33,59  32,82  33,33  34,62
2006  36,67  37,44  37,95  39,23  35,90  34,62  33,85  32,82  32,82  35,13  33,85  36,67
2007  38,97  40,00  39,74  37,95  35,64  34,36  33,59  32,82  32,56  33,85  34,87  35,13
2008  35,64  37,69  37,95  37,95  35,64  34,36  33,33  32,56  32,31  33,08  34,10  35,90
2009  35,64  36,67  39,74  36,92  35,38  33,59  32,56  32,31  31,03  31,28  32,05  32,05
2010  33,59  37,44  34,87  32,31  31,28  32,05  31,54  31,03  31,03  31,54  31,54  33,33
2011  36,92  36,41  37,18  37,44  33,85  32,56  31,79  31,28  30,51  31,28  32,05  32,31
2012  34,10  35,64  36,92  34,87  32,56  32,56  32,05  30,26  31,03  32,56  31,54  33,33
2013  35,90  37,69  36,15  34,87  33,08  32,56  31,54  31,03  30,51  31,03  31,54  32,05
2014  33,08  36,67  40,51  40,00  41,79  37,69  33,85  32,56  32,56  32,82  34,36  34,62
2015  35,64  35,90  36,15  36,92  36,67  34,87  33,59  33,59  32,82  32,56  33,85  32,82
2016  34,36  36,92  37,44  37,44  34,62  32,82  31,28  31,03  31,54  31,03  31,28  34,10
2017  33,59  36,15  36,41  35,64  34,10  32,56  32,31  31,28  29,74  29,74  32,31  33,85
2018  35,38  36,92  37,44  38,20  36,41  34,10  33,08  32,56  32,31  33,59  34,87  36,41

Série de vazões médias mensais informada para a PCH SU-118 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2019 
35,38 
34,87 
39,74 
43,82 
38,05 
35,12 
33,74 
32,69 
32,01 
34,23 
35,12 
34,24 
2020 
34,40 
39,57 
41,23 
36,35 
34,53 
32,28 
31,21 
30,24 
29,77 
30,82 
30,86 
31,65
Série de vazões médias mensais informada para a PCH SU-118                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2019  35,38  34,87  39,74  43,82  38,05  35,12  33,74  32,69  32,01  34,23  35,12  34,24
2020  34,40  39,57  41,23  36,35  34,53  32,28  31,21  30,24  29,77  30,82  30,86  31,65