AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 
DESPACHO Nº 4.036, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021 
 
 
Texto Original 
 
O SUPERINTENDENTE DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DE TRANSMISSÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso das atribuições delegadas 
pela Portaria ANEEL nº 3.926, de 29 de março de 2016, alterada pela Portaria ANEEL nº 6.619, de 15 de 
dezembro de 2020, e considerando o que consta do Processo nº 48500.005436/2021-13, decide autorizar 
a implantação de reforços em instalações sob responsabilidade das concessionárias de serviço público de 
transmissão de energia elétrica relacionados no Anexo, com prazo para início da operação comercial a 
contar da data de publicação deste Despacho. 
 
 
 
 
IVO SECHI NAZARENO

Anexo 
 
Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-
dade (*) 
Prazo 
(**) 
LXTE 
0002269/2020 
JURUPARI 
500 
Substituir o Reator de Neutro por 
um com maior reatância e ajustar o 
tempo 
morto 
do 
religamento 
monopolar. 
01/01/2023 
30 
LXTE 
0002274/2020 
JURUPARI 
500 
Substituir o Reator de Neutro por 
um com maior reatância e ajustar 
tempo 
morto 
do 
religamento 
monopolar 
01/01/2023 
30 
LXTE 
0002282/2020 
XINGU 
500 
Substituir o Reator de Neutro por 
um com maior reatância e ajustar o 
tempo 
morto 
do 
religamento 
monopolar 
01/01/2023 
30 
LXTE 
0002286/2020 
XINGU 
500 
Substituir o Reator de Neutro por 
um com maior reatância e ajustar o 
tempo 
morto 
do 
religamento 
monopolar 
01/01/2023 
30 
LXTE 
0002289/2020 
XINGU 
500 
Substituir o Reator de Neutro por 
um com maior reatância e ajustar o 
tempo 
morto 
do 
religamento 
monopolar 
01/01/2023 
30 
LXTE 
0002292/2020 
XINGU 
500 
Substituir o Reator de Neutro por 
um com maior reatância e ajustar o 
tempo 
morto 
do 
religamento 
monopolar 
01/01/2023 
30 
ATE IV 
0002639/2020 
BATEIAS 
525 
Instalação de Banco de Baterias e 
Retificador de 48Vcc. Identificação 
do equipamento a ser substituído 
implantado: Banco de baterias 
48Vcc 1 e Retificador de 48Vcc 1 - 
Banco de baterias 48Vcc 2 e 
Retificador de 48Vcc 2.   
Imediata 
30 
ATE IV 
0002662/2020 CANOINHAS SEU 
230 
Instalação de Banco de Baterias e 
Retificador de 48Vcc. Identificação 
do equipamento a ser implantado: 
Banco de baterias 48Vcc 1 e 
Retificador de 48Vcc 1 - Banco de 
baterias 48Vcc 2 e Retificador de 
48Vcc 2   
Imediata 
30 
ATE IV 
0002635/2020 
CURITIBA 
525 
Instalação de Banco de Baterias e 
Retificador de 48Vcc. Identificação 
do equipamento a ser substituído / 
implantado: Banco de baterias 
48Vcc 1 e Retifiador de 48Vcc 1 - 
Banco de baterias 48Vcc 2 e 
Retificador de 48Vcc 2. 
Imediata 
30
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-
dade (*)  Prazo
(**)
LXTE  0002269/2020  JURUPARI  500  Substituir o Reator de Neutro por
um com maior reatância e ajustar o
tempo morto do religamento
monopolar.  01/01/2023  30
LXTE  0002274/2020  JURUPARI  500  Substituir o Reator de Neutro por
um com maior reatância e ajustar
tempo morto do religamento
monopolar  01/01/2023  30
LXTE  0002282/2020  XINGU  500  Substituir o Reator de Neutro por
um com maior reatância e ajustar o
tempo morto do religamento
monopolar  01/01/2023  30
LXTE  0002286/2020  XINGU  500  Substituir o Reator de Neutro por
um com maior reatância e ajustar o
tempo morto do religamento
monopolar  01/01/2023  30
LXTE  0002289/2020  XINGU  500  Substituir o Reator de Neutro por
um com maior reatância e ajustar o
tempo morto do religamento
monopolar  01/01/2023  30
LXTE  0002292/2020  XINGU  500  Substituir o Reator de Neutro por
um com maior reatância e ajustar o
tempo morto do religamento
monopolar  01/01/2023  30
ATE IV  0002639/2020  BATEIAS  525  Instalação de Banco de Baterias e
Retificador de 48Vcc. Identificação
do equipamento a ser substituído
implantado: Banco de baterias
48Vcc 1 e Retificador de 48Vcc 1 -
Banco de baterias 48Vcc 2 e
Retificador de 48Vcc 2.  Imediata  30
ATE IV  0002662/2020  CANOINHAS SEU  230  Instalação de Banco de Baterias e
Retificador de 48Vcc. Identificação
do equipamento a ser implantado:
Banco de baterias 48Vcc 1 e
Retificador de 48Vcc 1 - Banco de
baterias 48Vcc 2 e Retificador de
48Vcc 2  Imediata  30
ATE IV  0002635/2020  CURITIBA  525  Instalação de Banco de Baterias e
Retificador de 48Vcc. Identificação
do equipamento a ser substituído /
implantado: Banco de baterias
48Vcc 1 e Retifiador de 48Vcc 1 -
Banco de baterias 48Vcc 2 e
Retificador de 48Vcc 2.  Imediata  30

Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-
dade (*) 
Prazo 
(**) 
ATE IV 
0002657/2020 
S.MATEUS SUL 
230 
Instalação de Banco de Baterias e 
Retificador de 48Vcc. Identificação 
do equipamento a ser implantado: 
Banco de baterias 48Vcc 1 e 
Retificador de 48Vcc 1 - Banco de 
baterias 48Vcc 2 e Retificador de 
48Vcc 2 
Imediata 
30 
ATE V 
0002743/2020 
ITARERE II 
230 
Instalação de Banco de Baterias e 
Retificador de 48Vcc.Identificação 
do equipamento a ser implantado: 
Banco de baterias 48Vcc 1 e 
Retificador de 48Vcc 1 - Banco de 
baterias 48Vcc 2 e Retificador de 
48Vcc 2. 
Imediata 
30 
ATE V 
0002747/2020 
JAGUARIAIVA 
230 
Instalação de Banco de Baterias e 
Retificador de 48Vcc. Identificação 
do equipamento a ser implantado: 
Banco de baterias 48Vcc 1 e 
Retifiador de 48Vcc 1 - Banco de 
baterias 48Vcc 2 e Retifiador de 
48Vcc 2. 
Imediata 
30 
ATE V 
0002703/2020 
LONDRINA ESU 
230 
Instalação de Banco de Baterias e 
Retificador de 48Vcc. Identificação 
do equipamento a ser implantado: 
Banco de baterias 48Vcc 1 e 
Retificador de 48Vcc 1 - Banco de 
baterias 48Vcc 2 e Retificador de 
48Vcc 2   
Imediata 
30 
ATE V 
0002707/2020 
MARINGA 
230 
Instalação de Banco de Baterias e 
Retificador de 48Vcc. Identificação 
do equipamento a ser implantado: 
Banco de baterias 48Vcc 1 e 
Retificador de 48Vcc 1 - Banco de 
baterias 48Vcc 2 e Retificador de 
48Vcc 2. 
Imediata 
30 
ATE VI 
0002896/2020 CAMPOS NOVOS 
230 
Instalação de Banco de Baterias e 
Retificador de 48Vcc. Identificação 
do equipamento a ser implantado: 
Banco de baterias 48Vcc 1 e 
Retificador de 48Vcc 1 - Banco de 
baterias 48Vcc 2 e Retificador de 
48Vcc 2. 
Imediata 
24 
ATE VI 
0002900/2020 
SANTA MARIA 3 
230 
Instalação de Banco de Baterias e 
Retificador de 48Vcc. Identificação 
do equipamento a ser implantado: 
Banco de baterias 48Vcc 1 e 
Retificador de 48Vcc 1 - Banco de 
baterias 48Vcc 2 e Retificador de 
48Vcc 2. 
Imediata 
24
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-
dade (*)  Prazo
(**)
ATE IV  0002657/2020  S.MATEUS SUL  230  Instalação de Banco de Baterias e
Retificador de 48Vcc. Identificação
do equipamento a ser implantado:
Banco de baterias 48Vcc 1 e
Retificador de 48Vcc 1 - Banco de
baterias 48Vcc 2 e Retificador de
48Vcc 2  Imediata  30
ATE V  0002743/2020  ITARERE II  230  Instalação de Banco de Baterias e
Retificador de 48Vcc.Identificação
do equipamento a ser implantado:
Banco de baterias 48Vcc 1 e
Retificador de 48Vcc 1 - Banco de
baterias 48Vcc 2 e Retificador de
48Vcc 2.  Imediata  30
ATE V  0002747/2020  JAGUARIAIVA  230  Instalação de Banco de Baterias e
Retificador de 48Vcc. Identificação
do equipamento a ser implantado:
Banco de baterias 48Vcc 1 e
Retifiador de 48Vcc 1 - Banco de
baterias 48Vcc 2 e Retifiador de
48Vcc 2.  Imediata  30
ATE V  0002703/2020  LONDRINA ESU  230  Instalação de Banco de Baterias e
Retificador de 48Vcc. Identificação
do equipamento a ser implantado:
Banco de baterias 48Vcc 1 e
Retificador de 48Vcc 1 - Banco de
baterias 48Vcc 2 e Retificador de
48Vcc 2  Imediata  30
ATE V  0002707/2020  MARINGA  230  Instalação de Banco de Baterias e
Retificador de 48Vcc. Identificação
do equipamento a ser implantado:
Banco de baterias 48Vcc 1 e
Retificador de 48Vcc 1 - Banco de
baterias 48Vcc 2 e Retificador de
48Vcc 2.  Imediata  30
ATE VI  0002896/2020  CAMPOS NOVOS  230  Instalação de Banco de Baterias e
Retificador de 48Vcc. Identificação
do equipamento a ser implantado:
Banco de baterias 48Vcc 1 e
Retificador de 48Vcc 1 - Banco de
baterias 48Vcc 2 e Retificador de
48Vcc 2.  Imediata  24
ATE VI  0002900/2020  SANTA MARIA 3  230  Instalação de Banco de Baterias e
Retificador de 48Vcc. Identificação
do equipamento a ser implantado:
Banco de baterias 48Vcc 1 e
Retificador de 48Vcc 1 - Banco de
baterias 48Vcc 2 e Retificador de
48Vcc 2.  Imediata  24

Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-
dade (*) 
Prazo 
(**) 
ATE VI 
0002909/2020 
U.D.FRANCISCA 
230 
Instalação de Banco de Baterias e 
Retificador de 48Vcc. Identificação 
do equipamento a ser implantado: 
Banco de baterias 48Vcc 1 e 
Retificador de 48Vcc 1 - Banco de 
baterias 48Vcc 2 e Retificador de 
48Vcc 2. 
Imediata 
24 
ATE VI 
0002903/2020 
VIDEIRA 
230 
Instalação de Banco de Baterias e 
Retificador de 48Vcc. Identificação 
do equipamento a ser implantado: 
Banco de baterias 48Vcc 1 e 
Retificador de 48Vcc 1 - Banco de 
baterias 48Vcc 2 e Retificador de 
48Vcc 2. 
Imediata 
24 
ATE VII 
0002912/2020 
CASCAVEL OEST 
230 
Instalação de Banco de Baterias e 
Retificador de 48Vcc. Identificação 
do equipamento a ser implantado: 
Banco de baterias 48Vcc 1 e 
Retificador de 48Vcc 1 - Banco de 
baterias 48Vcc 2 e Retificador de 
48Vcc 2. 
Imediata 
24 
ATE VII 
0002915/2020 F.IGUACUNORTE 
230 
Instalação de Banco de Baterias e 
Retificador de 48Vcc. Identificação 
do equipamento a ser implantado: 
Banco de baterias 48Vcc 1 e 
Retificador de 48Vcc 1 - Banco de 
baterias 48Vcc 2 e Retificador de 
48Vcc 2 
Imediata 
24 
ATE III 
0007576/2020 
CARAJAS 
230 
Substituição da proteção e controle 
diferencial de barras da cadeia 
principal 
contemplando 
uma 
unidade de bay (bay unit) - vão 
Itacaiúnas 
C1. 
Instalação 
da 
proteção e controle diferencial de 
barras 
da 
cadeia 
alternada 
contemplando uma unidade de bay 
(bay unit) - vão Itacaiúnas C1. 
Imediata 
30 
ATE III 
0007584/2020 
CARAJAS 
230 
Substituição da proteção e controle 
diferencial de barras da cadeia 
principal 
contemplando 
uma 
unidade de bay (bay unit) - vão 
Itacaiúnas 
C2. 
Instalação 
da 
proteção e controle diferencial de 
barras 
da 
cadeia 
alternada 
contemplando uma unidade de bay 
(bay unit) - vão Itacaiúnas C2. 
Imediata 
30
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-
dade (*)  Prazo
(**)
ATE VI  0002909/2020  U.D.FRANCISCA  230  Instalação de Banco de Baterias e
Retificador de 48Vcc. Identificação
do equipamento a ser implantado:
Banco de baterias 48Vcc 1 e
Retificador de 48Vcc 1 - Banco de
baterias 48Vcc 2 e Retificador de
48Vcc 2.  Imediata  24
ATE VI  0002903/2020  VIDEIRA  230  Instalação de Banco de Baterias e
Retificador de 48Vcc. Identificação
do equipamento a ser implantado:
Banco de baterias 48Vcc 1 e
Retificador de 48Vcc 1 - Banco de
baterias 48Vcc 2 e Retificador de
48Vcc 2.  Imediata  24
ATE VII  0002912/2020  CASCAVEL OEST  230  Instalação de Banco de Baterias e
Retificador de 48Vcc. Identificação
do equipamento a ser implantado:
Banco de baterias 48Vcc 1 e
Retificador de 48Vcc 1 - Banco de
baterias 48Vcc 2 e Retificador de
48Vcc 2.  Imediata  24
ATE VII  0002915/2020  F.IGUACUNORTE  230  Instalação de Banco de Baterias e
Retificador de 48Vcc. Identificação
do equipamento a ser implantado:
Banco de baterias 48Vcc 1 e
Retificador de 48Vcc 1 - Banco de
baterias 48Vcc 2 e Retificador de
48Vcc 2  Imediata  24
ATE III  0007576/2020  CARAJAS  230  Substituição da proteção e controle
diferencial de barras da cadeia
principal contemplando uma
unidade de bay (bay unit) - vão
Itacaiúnas C1. Instalação da
proteção e controle diferencial de
barras da cadeia alternada
contemplando uma unidade de bay
(bay unit) - vão Itacaiúnas C1.  Imediata  30
ATE III  0007584/2020  CARAJAS  230  Substituição da proteção e controle
diferencial de barras da cadeia
principal contemplando uma
unidade de bay (bay unit) - vão
Itacaiúnas C2. Instalação da
proteção e controle diferencial de
barras da cadeia alternada
contemplando uma unidade de bay
(bay unit) - vão Itacaiúnas C2.  Imediata  30

Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-
dade (*) 
Prazo 
(**) 
ATE III 
0007585/2020 
CARAJAS 
230 
Substituição da proteção e controle 
diferencial de barras da cadeia 
principal 
contemplando 
uma 
unidade de bay (bay unit) - vão 
Itacaiúnas 
C3. 
Instalação 
da 
proteção e controle diferencial de 
barras 
da 
cadeia 
alternada 
contemplando uma unidade de bay 
(bay unit) - vão Itacaiúnas C3. 
 
(Excluída, pelo DSP SCE/ANEEL 2.469, de 
26.08.2024) 
Imediata 
30 
ATLANTICO 
0007577/2020 
CARAJAS 
230 
Substituição da proteção e controle 
diferencial de barras da cadeia 
principal 
contemplando 
uma 
unidade de bay (bay unit) - vão T6-
01. 
Instalação 
da 
proteção 
e 
controle diferencial de barras da 
cadeia 
alternada 
contemplando 
uma unidade de bay (bay unit) - vão 
T6-01. 
Imediata 
30 
ATLANTICO 
0007586/2020 
CARAJAS 
230 
Substituição da proteção e controle 
diferencial de barras da cadeia 
principal 
contemplando 
uma 
unidade de bay (bay unit) - vão T6-
02. 
Instalação 
da 
proteção 
e 
controle diferencial de barras da 
cadeia 
alternada 
contemplando 
uma unidade de bay (bay unit) - vão 
T6-02. 
Imediata 
30 
EDP MA II 
0007570/2020 
MIRANDA II 
230 
Substituição da proteção e controle 
diferencial de barras da cadeia 
principal 
contemplando 
uma 
unidade de bay (bay unit) - vão 
Chapadinha II C1. Instalação da 
proteção e controle diferencial de 
barras 
da 
cadeia 
alternada 
contemplando uma unidade de bay 
(bay unit) - vão Chapadinha II C1. 
Instalação 
de 
painéis 
e 
relés 
referentes a proteção diferencial de 
barras, adequação da filosofia dos 
circuitos de comando e controle do 
disjuntor da FT Chapadinha II C1. 
Adequação 
dos 
pontos 
de 
supervisão/ sinalização e alarmes 
para o Centro de Operação e para o 
Agente ELETRONORTE, instalação 
das novas cablagens dos circuitos de 
comando e controle das unidades 
de bay. 
Imediata 
30
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-
dade (*)  Prazo
(**)
ATE III  0007585/2020  CARAJAS  230  Substituição da proteção e controle
diferencial de barras da cadeia
principal contemplando uma
unidade de bay (bay unit) - vão
Itacaiúnas C3. Instalação da
proteção e controle diferencial de
barras da cadeia alternada
contemplando uma unidade de bay
(bay unit) - vão Itacaiúnas C3.
(Excluída, pelo DSP SCE/ANEEL 2.469, de
26.08.2024)  Imediata  30
ATLANTICO  0007577/2020  CARAJAS  230  Substituição da proteção e controle
diferencial de barras da cadeia
principal contemplando uma
unidade de bay (bay unit) - vão T6-
01. Instalação da proteção e
controle diferencial de barras da
cadeia alternada contemplando
uma unidade de bay (bay unit) - vão
T6-01.  Imediata  30
ATLANTICO  0007586/2020  CARAJAS  230  Substituição da proteção e controle
diferencial de barras da cadeia
principal contemplando uma
unidade de bay (bay unit) - vão T6-
02. Instalação da proteção e
controle diferencial de barras da
cadeia alternada contemplando
uma unidade de bay (bay unit) - vão
T6-02.  Imediata  30
EDP MA II  0007570/2020  MIRANDA II  230  Substituição da proteção e controle
diferencial de barras da cadeia
principal contemplando uma
unidade de bay (bay unit) - vão
Chapadinha II C1. Instalação da
proteção e controle diferencial de
barras da cadeia alternada
contemplando uma unidade de bay
(bay unit) - vão Chapadinha II C1.
Instalação de painéis e relés
referentes a proteção diferencial de
barras, adequação da filosofia dos
circuitos de comando e controle do
disjuntor da FT Chapadinha II C1.
Adequação dos pontos de
supervisão/ sinalização e alarmes
para o Centro de Operação e para o
Agente ELETRONORTE, instalação
das novas cablagens dos circuitos de
comando e controle das unidades
de bay.  Imediata  30

Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-
dade (*) 
Prazo 
(**) 
ENCRUZO 
NOVO 
0007569/2020 
MIRANDA II 
230 
Substituição da proteção e controle 
diferencial de barras da cadeia 
principal 
contemplando 
uma 
unidade de bay (bay unit) - vão 
Encruzo Novo C1. Instalação da 
proteção e controle diferencial de 
barras 
da 
cadeia 
alternada 
contemplando uma unidade de bay 
(bay unit) - vão Encruzo Novo C1. 
Imediata 
30 
ERTE 
0001082/2020 
CASTANHAL 
230 
Instalação de novo cubículo para 
integração 
ao 
sistema 
de 
fornecimento de energia conectado 
ao terciário do novo transformador. 
Imediata 
24 
IE NORTE 
NORDESTE 
0001350/2020 RIB.GONCALVES 
outra 
Instalação de GAE de 140kVA e de 1 
painel 
de 
SPCS 
dos 
serviços 
auxiliares CA/CC. 
 
Para atender o Procedimento de 
Rede quanto a necessidade de duas 
fontes independentes é a instalação 
de um segundo GAE, sendo que esse 
deve operar de forma independente 
e com as respectivas previsões de 
automatismo. 
Imediata 
30 
JTE 
0007590/2020 
JI-PARANA 
230 
Substituição da proteção e controle 
diferencial de barras da cadeia 
principal 
contemplando 
uma 
unidade de bay (bay unit) - vão 
Ariquemes 
C2. 
Instalação 
da 
proteção e controle diferencial de 
barras 
da 
cadeia 
alternada 
contemplando uma unidade de bay 
(bay unit) - vão Ariquemes C2. 
Imediata 
30 
JTE 
0007566/2020 
JI-PARANA 
230 
Substituição da proteção e controle 
diferencial de barras da cadeia 
principal 
contemplando 
uma 
unidade de bay (bay unit) - vão 
Pimenta Bueno C2. Instalação da 
proteção e controle diferencial de 
barras 
da 
cadeia 
alternada 
contemplando uma unidade de bay 
(bay unit) - vão  Pimenta Bueno C2. 
Imediata 
30
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-
dade (*)  Prazo
(**)
ENCRUZO
NOVO  0007569/2020  MIRANDA II  230  Substituição da proteção e controle
diferencial de barras da cadeia
principal contemplando uma
unidade de bay (bay unit) - vão
Encruzo Novo C1. Instalação da
proteção e controle diferencial de
barras da cadeia alternada
contemplando uma unidade de bay
(bay unit) - vão Encruzo Novo C1.  Imediata  30
ERTE  0001082/2020  CASTANHAL  230  Instalação de novo cubículo para
integração ao sistema de
fornecimento de energia conectado
ao terciário do novo transformador.  Imediata  24
IE NORTE
NORDESTE  0001350/2020  RIB.GONCALVES  outra  Instalação de GAE de 140kVA e de 1
painel de SPCS dos serviços
auxiliares CA/CC.
Para atender o Procedimento de
Rede quanto a necessidade de duas
fontes independentes é a instalação
de um segundo GAE, sendo que esse
deve operar de forma independente
e com as respectivas previsões de
automatismo.  Imediata  30
JTE  0007590/2020  JI-PARANA  230  Substituição da proteção e controle
diferencial de barras da cadeia
principal contemplando uma
unidade de bay (bay unit) - vão
Ariquemes C2. Instalação da
proteção e controle diferencial de
barras da cadeia alternada
contemplando uma unidade de bay
(bay unit) - vão Ariquemes C2.  Imediata  30
JTE  0007566/2020  JI-PARANA  230  Substituição da proteção e controle
diferencial de barras da cadeia
principal contemplando uma
unidade de bay (bay unit) - vão
Pimenta Bueno C2. Instalação da
proteção e controle diferencial de
barras da cadeia alternada
contemplando uma unidade de bay
(bay unit) - vão Pimenta Bueno C2.  Imediata  30

Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-
dade (*) 
Prazo 
(**) 
MANAUS TR 
0003033/2020 
LECHUGA 
500 
Implantação de segundo meio físico 
para teleproteção das LT 500 kV 
Silves – Lechuga C1 e C2,  com a 
instalação de 2 Conjuntos de 
Amplificação óptica completa, 1 
Multiplexador 
completo, 
300 
metros de Cabos dielétricos 12 FO, 4 
unidades de Pigtail Monomodos de 
alta potência, 4 Conversores Serial / 
FO, 20 unidades de Cordão Ótico e 1 
Distribuidor Interno Óptico. 
Imediata 
30 
MANAUS TR 
0007117/2020 
LECHUGA 
500 
Implementação de relé auxiliar de 
disparo independente alimentado 
por fontes DC redundantes de forma 
que a função de detecção de gás 
(63), 
associada 
às 
proteções 
intrínsecas, comandem a abertura 
de todos os disjuntores associados à 
unidade 
transformadora 
de 
potência TR1 através de um contato 
independente. 
Imediata 
30 
MANAUS TR 
0007124/2020 
LECHUGA 
500 
Implementação de relé auxiliar de 
disparo independente alimentado 
por fontes DC redundantes de forma 
que a função de detecção de gás 
(63), 
associada 
às 
proteções 
intrínsecas, comandem a abertura 
de todos os disjuntores associados à 
unidade 
transformadora 
de 
potência TR2 através de um contato 
independente. 
Imediata 
30 
MANAUS TR 
0007128/2020 
LECHUGA 
500 
Implementação de relé auxiliar de 
disparo independente alimentado 
por fontes DC redundantes de forma 
que a função de detecção de gás 
(63), 
associada 
às 
proteções 
intrínsecas, comandem a abertura 
de todos os disjuntores associados à 
unidade 
transformadora 
de 
potência TR3 através de um contato 
independente. 
Imediata 
30
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-
dade (*)  Prazo
(**)
MANAUS TR  0003033/2020  LECHUGA  500  Implantação de segundo meio físico
para teleproteção das LT 500 kV
Silves – Lechuga C1 e C2, com a
instalação de 2 Conjuntos de
Amplificação óptica completa, 1
Multiplexador completo, 300
metros de Cabos dielétricos 12 FO, 4
unidades de Pigtail Monomodos de
alta potência, 4 Conversores Serial /
FO, 20 unidades de Cordão Ótico e 1
Distribuidor Interno Óptico.  Imediata  30
MANAUS TR  0007117/2020  LECHUGA  500  Implementação de relé auxiliar de
disparo independente alimentado
por fontes DC redundantes de forma
que a função de detecção de gás
(63), associada às proteções
intrínsecas, comandem a abertura
de todos os disjuntores associados à
unidade transformadora de
potência TR1 através de um contato
independente.  Imediata  30
MANAUS TR  0007124/2020  LECHUGA  500  Implementação de relé auxiliar de
disparo independente alimentado
por fontes DC redundantes de forma
que a função de detecção de gás
(63), associada às proteções
intrínsecas, comandem a abertura
de todos os disjuntores associados à
unidade transformadora de
potência TR2 através de um contato
independente.  Imediata  30
MANAUS TR  0007128/2020  LECHUGA  500  Implementação de relé auxiliar de
disparo independente alimentado
por fontes DC redundantes de forma
que a função de detecção de gás
(63), associada às proteções
intrínsecas, comandem a abertura
de todos os disjuntores associados à
unidade transformadora de
potência TR3 através de um contato
independente.  Imediata  30

Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-
dade (*) 
Prazo 
(**) 
MANAUS TR 
0003042/2020 
ORIXIMINA 
500 
Implantação de segundo meio físico 
para teleproteção das LT 500 kV 
Oriximiná – Silves C1 e C2, com a 
instalação de 2 Conjuntos de 
Amplificação óptica completa, 2 
unidades de Bombeio remoto ROPA, 
1 Multiplexador completo, 100 
metros de Cabos dielétricos 12 FO, 4 
unidades de Pigtail Monomodos de 
alta potência, 4 Conversores Serial / 
FO, 20 unidades de Cordão Ótico e 1 
Distribuidor Interno Óptico. 
Imediata 
30 
MANAUS TR 
0003038/2020 
SILVES 
500 
Implantação de segundo meio físico 
para teleproteção das LT 500 kV 
Silves – Lechuga C1 e C2 e LT 500 kV 
Oriximiná – Silves C1 e C2, com a 
instalação de 4 Conjuntos de 
Amplificação óptica completa, 2 
unidades de Bombeio remoto ROPA,  
2 Multiplexadores completos, 600 
metros de Cabos dielétricos 12 FO, 8 
unidades de Pigtail Monomodos de 
alta potência, 8 Conversores Serial / 
FO, 40 unidades de Cordão Ótico e 2 
Distribuidores Internos Ópticos. 
Imediata 
30 
MANAUS TR 
0007105/2020 
SILVES 
500 
Implementação de relé auxiliar de 
disparo independente alimentado 
por fontes DC redundantes de forma 
que a função de detecção de gás 
(63), 
associada 
às 
proteções 
intrínsecas, comandem a abertura 
de todos os disjuntores associados à 
unidade 
transformadora 
de 
potência TR1 através de um contato 
independente. 
Imediata 
30 
BMTE 
0001838/2020 
ESTREITO 
500 
Instalação de um transformador 
500/13,8 kV na SE Estreito dedicado 
à alimentação de todas as cargas 
dos serviços auxiliares da BMTE (do 
Bipolo 1), com potência nominal de 
15 MVA. 
Imediata 
18 
BRASNORTE 
0007573/2020 
JAURU 
230 
Substituição da proteção e controle 
diferencial de barras da cadeia 
principal 
contemplando 
uma 
unidade de bay (bay unit) - vão Juba 
C1. Instalação da proteção e 
controle diferencial de barras da 
cadeia 
alternada 
contemplando 
uma unidade de bay (bay unit) - vão 
Juba C1. 
Imediata 
30
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-
dade (*)  Prazo
(**)
MANAUS TR  0003042/2020  ORIXIMINA  500  Implantação de segundo meio físico
para teleproteção das LT 500 kV
Oriximiná – Silves C1 e C2, com a
instalação de 2 Conjuntos de
Amplificação óptica completa, 2
unidades de Bombeio remoto ROPA,
1 Multiplexador completo, 100
metros de Cabos dielétricos 12 FO, 4
unidades de Pigtail Monomodos de
alta potência, 4 Conversores Serial /
FO, 20 unidades de Cordão Ótico e 1
Distribuidor Interno Óptico.  Imediata  30
MANAUS TR  0003038/2020  SILVES  500  Implantação de segundo meio físico
para teleproteção das LT 500 kV
Silves – Lechuga C1 e C2 e LT 500 kV
Oriximiná – Silves C1 e C2, com a
instalação de 4 Conjuntos de
Amplificação óptica completa, 2
unidades de Bombeio remoto ROPA,
2 Multiplexadores completos, 600
metros de Cabos dielétricos 12 FO, 8
unidades de Pigtail Monomodos de
alta potência, 8 Conversores Serial /
FO, 40 unidades de Cordão Ótico e 2
Distribuidores Internos Ópticos.  Imediata  30
MANAUS TR  0007105/2020  SILVES  500  Implementação de relé auxiliar de
disparo independente alimentado
por fontes DC redundantes de forma
que a função de detecção de gás
(63), associada às proteções
intrínsecas, comandem a abertura
de todos os disjuntores associados à
unidade transformadora de
potência TR1 através de um contato
independente.  Imediata  30
BMTE  0001838/2020  ESTREITO  500  Instalação de um transformador
500/13,8 kV na SE Estreito dedicado
à alimentação de todas as cargas
dos serviços auxiliares da BMTE (do
Bipolo 1), com potência nominal de
15 MVA.  Imediata  18
BRASNORTE  0007573/2020  JAURU  230  Substituição da proteção e controle
diferencial de barras da cadeia
principal contemplando uma
unidade de bay (bay unit) - vão Juba
C1. Instalação da proteção e
controle diferencial de barras da
cadeia alternada contemplando
uma unidade de bay (bay unit) - vão
Juba C1.  Imediata  30

Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-
dade (*) 
Prazo 
(**) 
BRASNORTE 
0007588/2020 
JAURU 
230 
Substituição da proteção e controle 
diferencial de barras da cadeia 
principal 
contemplando 
uma 
unidade de bay (bay unit) - vão Juba 
C2. Instalação da proteção e 
controle diferencial de barras da 
cadeia 
alternada 
contemplando 
uma unidade de bay (bay unit) - vão 
Juba C2. 
Imediata 
30 
EBTE 
0007574/2020 
SINOP 
230 
Substituição da proteção e controle 
diferencial de barras da cadeia 
principal 
contemplando 
uma 
unidade de bay (bay unit) - vão 
Sorriso C2. Instalação da proteção e 
controle diferencial de barras da 
cadeia 
alternada 
contemplando 
uma unidade de bay (bay unit) - vão 
Sorriso C2. 
Imediata 
30 
ETEM 
0007565/2020 
NOBRES 
230 
Substituição da proteção e controle 
diferencial de barras da cadeia 
principal 
contemplando 
uma 
unidade de bay (bay unit) - vão Nova 
Mutum C2. Instalação da proteção e 
controle diferencial de barras da 
cadeia 
alternada 
contemplando 
uma unidade de bay (bay unit) - vão 
Nova Mutum C2. 
Imediata 
30 
ETEM 
0007592/2020 
NOBRES 
230 
Substituição da proteção e controle 
diferencial de barras da cadeia 
principal 
contemplando 
uma 
unidade de bay (bay unit) - vão 
Cuiabá C1. Instalação da proteção e 
controle diferencial de barras da 
cadeia 
alternada 
contemplando 
uma unidade de bay (bay unit) - vão 
Cuiabá C1. 
Imediata 
30 
ETIM 
0001527/2020 
ITUMBIARA 
500 
Ampliação de fonte para o Serviço 
Auxiliar CA da SE Itumbiara da 
concessionária ETIM 
Imediata 
30 
ETIM 
0001528/2020 
MARIMBONDO 
500 
Ampliação de fonte para o Serviço 
Auxiliar CA da SE Marimbondo da 
concessionária ETIM 
Imediata 
30 
EXPANSION 
0001529/2020 
ITUMBIARA 
500 
Ampliação de fonte para o Serviço 
Auxiliar CA da SE Itumbiara da 
concessionária ETEE 
Imediata 
30 
ITE 
0001526/2020 
ITUMBIARA 
500 
Ampliação de fonte para o Serviço 
Auxiliar CA da SE Itumbiara da 
concessionária ITE 
Imediata 
30
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-
dade (*)  Prazo
(**)
BRASNORTE  0007588/2020  JAURU  230  Substituição da proteção e controle
diferencial de barras da cadeia
principal contemplando uma
unidade de bay (bay unit) - vão Juba
C2. Instalação da proteção e
controle diferencial de barras da
cadeia alternada contemplando
uma unidade de bay (bay unit) - vão
Juba C2.  Imediata  30
EBTE  0007574/2020  SINOP  230  Substituição da proteção e controle
diferencial de barras da cadeia
principal contemplando uma
unidade de bay (bay unit) - vão
Sorriso C2. Instalação da proteção e
controle diferencial de barras da
cadeia alternada contemplando
uma unidade de bay (bay unit) - vão
Sorriso C2.  Imediata  30
ETEM  0007565/2020  NOBRES  230  Substituição da proteção e controle
diferencial de barras da cadeia
principal contemplando uma
unidade de bay (bay unit) - vão Nova
Mutum C2. Instalação da proteção e
controle diferencial de barras da
cadeia alternada contemplando
uma unidade de bay (bay unit) - vão
Nova Mutum C2.  Imediata  30
ETEM  0007592/2020  NOBRES  230  Substituição da proteção e controle
diferencial de barras da cadeia
principal contemplando uma
unidade de bay (bay unit) - vão
Cuiabá C1. Instalação da proteção e
controle diferencial de barras da
cadeia alternada contemplando
uma unidade de bay (bay unit) - vão
Cuiabá C1.  Imediata  30
ETIM  0001527/2020  ITUMBIARA  500  Ampliação de fonte para o Serviço
Auxiliar CA da SE Itumbiara da
concessionária ETIM  Imediata  30
ETIM  0001528/2020  MARIMBONDO  500  Ampliação de fonte para o Serviço
Auxiliar CA da SE Marimbondo da
concessionária ETIM  Imediata  30
EXPANSION  0001529/2020  ITUMBIARA  500  Ampliação de fonte para o Serviço
Auxiliar CA da SE Itumbiara da
concessionária ETEE  Imediata  30
ITE  0001526/2020  ITUMBIARA  500  Ampliação de fonte para o Serviço
Auxiliar CA da SE Itumbiara da
concessionária ITE  Imediata  30

Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-
dade (*) 
Prazo 
(**) 
JTE 
0007571/2020 
JAURU 
230 
Substituição da proteção e controle 
diferencial de barras da cadeia 
principal 
contemplando 
uma 
unidade de bay (bay unit) - vão 
Vilhena C1. Instalação da proteção e 
controle diferencial de barras da 
cadeia 
alternada 
contemplando 
uma unidade de bay (bay unit) - vão 
Vilhena C1. 
Imediata 
30 
JTE 
0007587/2020 
JAURU 
230 
Substituição da proteção e controle 
diferencial de barras da cadeia 
principal 
contemplando 
uma 
unidade de bay (bay unit) - vão 
Vilhena C2. Instalação da proteção e 
controle diferencial de barras da 
cadeia 
alternada 
contemplando 
uma unidade de bay (bay unit) - vão 
Vilhena C2. 
Imediata 
30 
MATRINCHA 
0007575/2020 
SINOP 
230 
Substituição da proteção e controle 
diferencial de barras da cadeia 
principal 
contemplando 
uma 
unidade de bay (bay unit) - vão AT7-
01. 
Instalação 
da 
proteção 
e 
controle diferencial de barras da 
cadeia 
alternada 
contemplando 
uma unidade de bay (bay unit) - vão 
AT7-01. 
Imediata 
30 
MATRINCHA 
0007593/2020 
SINOP 
230 
Substituição da proteção e controle 
diferencial de barras da cadeia 
principal 
contemplando 
uma 
unidade de bay (bay unit) - vão AT7-
02. 
Instalação 
da 
proteção 
e 
controle diferencial de barras da 
cadeia 
alternada 
contemplando 
uma unidade de bay (bay unit) - vão 
AT7-02. 
Imediata 
30 
PORTO 
PRIMAVERA 
0001733/2020 
C.G.IMBIRUSSU 
230 
Instalação de transformadores de 
corrente do tipo pedestal para 
habilitar a proteção diferencial de 
proteção alternada (87A), conforme 
procedimento de rede vigente, 
Submódulo 2.6 –Item 6.3.1.4 
Imediata 
30 
PORTO 
PRIMAVERA 
0001735/2020 
C.G.IMBIRUSSU 
230 
Instalação de transformadores de 
corrente do tipo pedestal para 
habilitar a proteção diferencial de 
proteção alternada (87A), conforme 
procedimento de rede vigente, 
Submódulo 2.6 –Item 6.3.1.4. 
Imediata 
30 
PORTO 
PRIMAVERA 
0007560/2020 
IMBIRUSSU 
230 
Instalação da proteção diferencial 
(cadeia alternada) do TR1 230/138 
kV 
Imediata 
30
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-
dade (*)  Prazo
(**)
JTE  0007571/2020  JAURU  230  Substituição da proteção e controle
diferencial de barras da cadeia
principal contemplando uma
unidade de bay (bay unit) - vão
Vilhena C1. Instalação da proteção e
controle diferencial de barras da
cadeia alternada contemplando
uma unidade de bay (bay unit) - vão
Vilhena C1.  Imediata  30
JTE  0007587/2020  JAURU  230  Substituição da proteção e controle
diferencial de barras da cadeia
principal contemplando uma
unidade de bay (bay unit) - vão
Vilhena C2. Instalação da proteção e
controle diferencial de barras da
cadeia alternada contemplando
uma unidade de bay (bay unit) - vão
Vilhena C2.  Imediata  30
MATRINCHA  0007575/2020  SINOP  230  Substituição da proteção e controle
diferencial de barras da cadeia
principal contemplando uma
unidade de bay (bay unit) - vão AT7-
01. Instalação da proteção e
controle diferencial de barras da
cadeia alternada contemplando
uma unidade de bay (bay unit) - vão
AT7-01.  Imediata  30
MATRINCHA  0007593/2020  SINOP  230  Substituição da proteção e controle
diferencial de barras da cadeia
principal contemplando uma
unidade de bay (bay unit) - vão AT7-
02. Instalação da proteção e
controle diferencial de barras da
cadeia alternada contemplando
uma unidade de bay (bay unit) - vão
AT7-02.  Imediata  30
PORTO
PRIMAVERA  0001733/2020  C.G.IMBIRUSSU  230  Instalação de transformadores de
corrente do tipo pedestal para
habilitar a proteção diferencial de
proteção alternada (87A), conforme
procedimento de rede vigente,
Submódulo 2.6 –Item 6.3.1.4  Imediata  30
PORTO
PRIMAVERA  0001735/2020  C.G.IMBIRUSSU  230  Instalação de transformadores de
corrente do tipo pedestal para
habilitar a proteção diferencial de
proteção alternada (87A), conforme
procedimento de rede vigente,
Submódulo 2.6 –Item 6.3.1.4.  Imediata  30
PORTO
PRIMAVERA  0007560/2020  IMBIRUSSU  230  Instalação da proteção diferencial
(cadeia alternada) do TR1 230/138
kV  Imediata  30

Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-
dade (*) 
Prazo 
(**) 
PORTO 
PRIMAVERA 
0007559/2020 
IMBIRUSSU 
230 
Instalação da proteção diferencial 
(cadeia alternada) do TR2 230/138 
kV 
Imediata 
30 
PORTO 
PRIMAVERA 
0007558/2020 
IMBIRUSSU 
230 
Instalação da proteção diferencial 
(cadeia alternada) do TR3 230/138 
kV. 
Imediata 
30 
TME 
0007572/2020 
JAURU 
230 
Substituição da proteção e controle 
diferencial de barras da cadeia 
principal 
contemplando 
uma 
unidade de bay (bay unit) - vão AT7-
01. 
Instalação 
da 
proteção 
e 
controle diferencial de barras da 
cadeia 
alternada 
contemplando 
uma unidade de bay (bay unit) - vão 
AT7-01. 
Imediata 
30 
TME 
0007589/2020 
JAURU 
230 
Substituição da proteção e controle 
diferencial de barras da cadeia 
principal 
contemplando 
uma 
unidade de bay (bay unit) - vão AT7-
02. 
Instalação 
da 
proteção 
e 
controle diferencial de barras da 
cadeia 
alternada 
contemplando 
uma unidade de bay (bay unit) - vão 
AT7-02. 
Imediata 
30 
* A obra não pode receber Termo de Liberação ou constar nos relatórios de integração de reforços sem receita prévia do ONS com data de entrada 
em operação comercial anterior a sua Data de Necessidade. 
** O Prazo pode ser apresentado em meses ou apresentado como data para entrada em operação comercial.
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-
dade (*)  Prazo
(**)
PORTO
PRIMAVERA  0007559/2020  IMBIRUSSU  230  Instalação da proteção diferencial
(cadeia alternada) do TR2 230/138
kV  Imediata  30
PORTO
PRIMAVERA  0007558/2020  IMBIRUSSU  230  Instalação da proteção diferencial
(cadeia alternada) do TR3 230/138
kV.  Imediata  30
TME  0007572/2020  JAURU  230  Substituição da proteção e controle
diferencial de barras da cadeia
principal contemplando uma
unidade de bay (bay unit) - vão AT7-
01. Instalação da proteção e
controle diferencial de barras da
cadeia alternada contemplando
uma unidade de bay (bay unit) - vão
AT7-01.  Imediata  30
TME  0007589/2020  JAURU  230  Substituição da proteção e controle
diferencial de barras da cadeia
principal contemplando uma
unidade de bay (bay unit) - vão AT7-
02. Instalação da proteção e
controle diferencial de barras da
cadeia alternada contemplando
uma unidade de bay (bay unit) - vão
AT7-02.  Imediata  30