A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 912/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 16 de dezembro de 2016. 
 
 
Processo nº: 48500.002515/2011-09 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica PCH Taperão, com Registro Ativo e Aceite 
conferidos a FR Incorporadora Ltda., por meio, 
respectivamente, dos Despachos nº 2.502, de 13 de junho 
de 2011, e nº 3.304, de 23 de outubro de 2012, localizada 
no município de Orizona, no estado de Goiás. 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Taperão, com 8.200 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.GO.037284-6.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos a FR 
Incorporadora Ltda. (FR Incorporadora), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 2.502, de 13 de junho de 2011, 
e nº 3.304, de 23 de outubro de 2012, localizada no rio Piracanjuba, sub-bacia 60, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, 
no município de Orizona, no estado de Goiás. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 3 de maio de 2011, o Despacho n° 1.892 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio 
Piracanjuba, onde foram identificados 12 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Taperão. 
 
3. 
Em 13 de junho de 2011, por meio do Despacho nº 2.502, foi conferido o Registro Ativo a FR 
Incorporadora Ltda., o qual foi Aceito em 23 de outubro de 2012 por meio do Despacho nº 3.304. 
 
4. 
Em 31 de outubro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento.  
 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada por FR Incorporadora Ltda. para emissão do Despacho de Registro 
de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH 
Taperão. 
 
6. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado, 
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015: 
 
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o 
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não 
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA, 
                                                          
1 Por meio da correspondência s/nº, Documento nº 48513.026411/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 912/2016–SCG/ANEEL, de 16/12/2016 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas 
do empreendimento. 
 
7. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
8. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 1.892, de 3 de maio de 2011. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Taperão 
PCH Taperão 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
17°1'46,51"S 
48°4'51,21"W 
17°1'46"S 
48°4'51"W 
NA Montante (m) 
705 
706 
NA Jusante (m) 
692 
692 
Queda Bruta (m) 
13 
13,69 
Área do Reservatório (km²) 
4,29 
4,79 
Potência (kW) 
7.100 
8.200 
Energia Média (kWméd) 
3.910 
4.480 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
42,59 
44,37 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Piracanjuba 
ESTADO: 
GO 
SUB-
BACIA: 
60 
DESPACHO: 
1.892 
DATA: 
03/05/2011 
AUTOR: 
FR Incorporadora Ltda. 
POTÊNCIA: 
90.100 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
12 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Cachoeira 
16°56'29,08"S 
48°4'59,33"W 
744 
706 
21.000 
PB Aceito 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Santa Bárbara 
17°1'54,17"S 
48°5'18,84"W 
692 
675 
14.0000 
PB Aceito 
 
 
 
 
 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo.
  PCH Taperão      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do Barramento      17°1'46,51"S
48°4'51,21"W      17°1'46"S
48°4'51"W    
NA Montante (m)      705      706    
NA Jusante (m)      692      692    
Queda Bruta (m)      13      13,69    
Área do Reservatório (km²)      4,29      4,79    
Potência (kW)      7.100      8.200    
Energia Média (kWméd)      3.910      4.480    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT      42,59      44,37    
NOME DO RIO:    Piracanjuba          ESTADO:        GO        SUB-
BACIA:      60
DESPACHO:    1.892          DATA:        03/05/2011              
AUTOR:    FR Incorporadora Ltda.                                
POTÊNCIA:    90.100 kW          EIXOS
IDENTIFICADOS:        12              
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                    
Aproveitamento a      Coordenadas da Casa de      NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  Condição  
montante      Força      (m)        (m)        (kW)        
PCH Cachoeira    16°56'29,08"S
48°4'59,33"W      744        706        21.000      PB Aceito    
Aproveitamento a      Coordenadas do Limite      NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  Condição  
jusante      Máximo do Reservatório      (m)        (m)        (kW)        
PCH Santa Bárbara    17°1'54,17"S
48°5'18,84"W      692        675        14.0000      PB Aceito    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 912/2016–SCG/ANEEL, de 16/12/2016 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
9. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Prime Projetos e Consultoria Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Danilo Jorge Santos 
0720160038027 
10195/D-DF 
Responsável Geral do Projeto  
Divino Evangelista Dos Santos 00027429201203520810 
6813/TD-GO 
Estudos cartográficos e topográficos 
Edson Benjamim Barbosa Filho 
0720160038035 
506.1115960/D-SP 
Estudos geotécnicos 
Rodrigo Gomes Otsuki 
0720120016499 
18858/D-DF 
Estudos hidrológicos 
Danilo Jorge Santos 
0720160038027 
10195/D-DF 
Estudos energéticos 
Luciano Jorge Santos 
0720160038057 
10018/D-DF 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentado 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentado 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
10. 
Ressalta-se que apesar de no Sumário Executivo ter sido informado que o responsável técnico pelo 
projeto é Danilo Jorge dos Santos, a Carta que encaminha o documento para a ANEEL está assinada por Luciano 
Jorge Santos, na qualidade de responsável técnico. Foi verificado nas ARTs encaminhadas que este também possui 
reponsabilidade de coordenação geral do projeto, como demostrado na ART nº 0720160038057. Diante disso, a 
eventual pendência está sanada. 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
11. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico.
Empresa Projetista:  Prime Projetos e Consultoria Ltda.        
Responsável Técnico    Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Danilo Jorge Santos  0720160038027    10195/D-DF    Responsável Geral do Projeto
Divino Evangelista Dos Santos
Edson Benjamim Barbosa Filho  00027429201203520810    6813/TD-GO    Estudos cartográficos e topográficos
  0720160038035    506.1115960/D-SP    Estudos geotécnicos
Rodrigo Gomes Otsuki  0720120016499    18858/D-DF    Estudos hidrológicos
Danilo Jorge Santos  0720160038027    10195/D-DF    Estudos energéticos
Luciano Jorge Santos  0720160038057    10018/D-DF    Estruturas extravasoras
Tipo de licença    Não foi apresentado
Número    
Órgão emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão remanescente    
Tipo de Licença    Não foi apresentado
Número    
Órgão Emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão de usos consuntivos    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 912/2016–SCG/ANEEL, de 16/12/2016 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é superior, mas a empresa apresentou justificativas 
técnicas para a diferença. Segundo ela, quando da elaboração do projeto básico da PCH 
Cachoeira, localizada imediatamente a montante de Taperão, a extensa campanha de 
hidrometria realizada no canal de fuga, associada aos estudos hidrológicos e 
energéticos, resultou na elevação do nível d’água normal de jusante para a El. 706,6 m, 
conforme projeto submetido à ANEEL em agosto de 2012 (processo ANEEL 
48500.002516/2011-45). Assim, para o melhor aproveitamento do rio Piracanjuba, 
julgou-se adequada a elevação em 1,0 m do NA de montante da PCH Taperão, alterando 
de 705,0 m para 706,0 m, com aproveitamento maior da queda, e sem causar nenhuma 
interferência energética na PCH Cachoeira. 
 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Taperão 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
2991 
NOME DO RIO DA USINA: 
Piracanjuba 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
60540000 
Montes Claros 
Piracanjuba 
3.680 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
60430000 
Ponte Anápolis - Brasília 
Corumbá 
1.650 
60445000 
Estrada GO-56 
Corumbá 
7.690 
60564000 
Chácara da Barra 
Peixe 
3.310 
60590000 
Fazenda Papua 
Piracanjuba 
2.360 
6054000 
Fazenda Sucuri 
das Caldas 
1.290 
  
 
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
793,8 
TR (anos): 
1000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Seção Gravidade 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Luciano Jorge Santos 
10018/D-DF 
Nº DA 
ART3 
0720160038057 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
60540000 
Montes Claros 
Piracanjuba 
3680 
                                                          
3 Documento nº 48513.026411/2016-00
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é superior, mas a empresa apresentou justificativas
técnicas para a diferença. Segundo ela, quando da elaboração do projeto básico da PCH
Cachoeira, localizada imediatamente a montante de Taperão, a extensa campanha de
hidrometria realizada no canal de fuga, associada aos estudos hidrológicos e
energéticos, resultou na elevação do nível d’água normal de jusante para a El. 706,6 m,
conforme projeto submetido à ANEEL em agosto de 2012 (processo ANEEL
48500.002516/2011-45). Assim, para o melhor aproveitamento do rio Piracanjuba,
julgou-se adequada a elevação em 1,0 m do NA de montante da PCH Taperão, alterando
de 705,0 m para 706,0 m, com aproveitamento maior da queda, e sem causar nenhuma
interferência energética na PCH Cachoeira.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  2991  NOME DO RIO DA USINA:    Piracanjuba  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
60540000  Montes Claros    Piracanjuba    3.680
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
60430000  Ponte Anápolis - Brasília    Corumbá    1.650
60445000  Estrada GO-56    Corumbá    7.690
60564000  Chácara da Barra    Peixe    3.310
60590000  Fazenda Papua    Piracanjuba    2.360
6054000  Fazenda Sucuri    das Caldas    1.290
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    793,8    TR (anos):    1000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira Livre          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Seção Gravidade          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Luciano Jorge Santos
10018/D-DF        Nº DA
ART3  0720160038057
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
60540000  Montes Claros    Piracanjuba    3680    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 912/2016–SCG/ANEEL, de 16/12/2016 
 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 8.200 kW é superior à estimada no inventário. Alterações 
promovidas pela revisão nos estudos hidrológicos, pela realização dos estudos 
de motorização, com base na metodologia custo/benefício incremental, bem 
como pela proposta de elevação em 1,0 m no NA de montante da usina, 
permitiram o aumento de potência. O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 
4.314 kW e 2 geradores de potência unitária nominal de 4.556 kVA, com 0,9 de 
fator de potência. 
 
12. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
13. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Taperão 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
17°1'46"S 
48°4'51"W 
Coordenadas da casa de força 
17°1'44"S 
48°4'53"W 
Potência Instalada Total (kW) 
8.200 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
4.556 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,9 
Potência instalada por turbina (kW) 
4.314 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
10,48 
Rendimento nominal por turbina (%) 
91,14% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,00% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 
1,80% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
3,20% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,24 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
13,69 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,05% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
150 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo
Estudos Energéticos  A potência de 8.200 kW é superior à estimada no inventário. Alterações
promovidas pela revisão nos estudos hidrológicos, pela realização dos estudos
de motorização, com base na metodologia custo/benefício incremental, bem
como pela proposta de elevação em 1,0 m no NA de montante da usina,
permitiram o aumento de potência. O projeto apresentado prevê 2 turbinas de
4.314 kW e 2 geradores de potência unitária nominal de 4.556 kVA, com 0,9 de
fator de potência.
PCH Taperão  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  17°1'46"S
48°4'51"W
Coordenadas da casa de força  17°1'44"S
48°4'53"W
Potência Instalada Total (kW)  8.200
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  4.556
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,9
Potência instalada por turbina (kW)  4.314
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  10,48
Rendimento nominal por turbina (%)  91,14%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,00%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)  1,80%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  3,20%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,24
H : Queda bruta nominal (m)
b  13,69
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  1,05%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  150
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 912/2016–SCG/ANEEL, de 16/12/2016 
14. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Taperão conforme solicitado por FR Incorporadora Ltda., bem como o encaminhamento de 
documento à Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos 
(SECIMA), para fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o interessado requeira o Licenciamento 
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
15. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
16. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Taperão sob a titularidade de FR Incorporadora Ltda.. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
17. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, 
Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (SECIMA), para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
PAOLA BEMBOM GARCIA 
Analista Administrativa – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 912/2016–SCG/ANEEL, de 16/12/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Taperão 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1931 
74,61 
112,20 
125,09 
96,56 
55,76 
36,98 
33,88 
29,73 
28,68 
29,47 
31,03 
40,06 
1932 
72,40 
84,90 
65,48 
47,19 
33,11 
30,25 
26,06 
20,49 
16,45 
23,95 
30,51 
57,51 
1933 
106,68 
88,80 
65,23 
60,26 
40,06 
31,29 
28,16 
22,09 
20,22 
23,68 
27,37 
51,49 
1934 
63,49 
47,45 
48,46 
39,04 
29,99 
17,81 
15,37 
12,63 
14,27 
18,08 
16,45 
20,22 
1935 
79,52 
90,26 
81,48 
86,61 
54,25 
34,14 
25,54 
22,36 
13,18 
18,88 
22,62 
37,24 
1936 
38,27 
25,27 
69,44 
50,48 
32,07 
22,36 
20,22 
15,64 
13,18 
13,73 
18,34 
29,21 
1937 
50,23 
18,61 
31,81 
38,79 
26,59 
23,95 
18,08 
14,00 
12,63 
17,54 
33,37 
55,50 
1938 
65,48 
45,42 
46,94 
37,24 
23,16 
19,95 
18,88 
13,73 
11,52 
12,90 
18,88 
47,70 
1939 
69,44 
72,40 
33,37 
28,42 
25,01 
21,29 
16,18 
14,27 
11,52 
12,90 
23,42 
28,42 
1940 
48,96 
78,55 
75,60 
39,55 
31,55 
23,95 
18,88 
14,55 
11,80 
14,00 
38,01 
33,63 
1941 
65,23 
42,62 
36,21 
43,39 
22,89 
18,88 
16,18 
12,35 
12,35 
15,09 
22,09 
40,32 
1942 
59,26 
55,76 
91,23 
55,76 
32,59 
48,21 
31,03 
17,81 
16,45 
17,54 
30,77 
47,95 
1943 
117,46 
108,37 
96,80 
55,01 
34,66 
31,81 
26,06 
18,88 
17,26 
25,80 
43,64 
45,42 
1944 
40,57 
64,49 
62,00 
43,13 
33,37 
22,89 
19,69 
15,64 
12,63 
13,45 
32,85 
34,66 
1945 
51,99 
99,70 
92,68 
103,08 
58,01 
38,53 
31,81 
24,21 
19,15 
24,48 
41,35 
91,96 
1946 
114,59 
82,71 
103,80 
66,96 
44,91 
33,88 
30,77 
24,21 
21,29 
21,56 
26,59 
44,15 
1947 
59,75 
73,39 
122,95 
88,80 
45,92 
32,59 
26,85 
22,62 
18,88 
19,15 
18,08 
49,98 
1948 
76,58 
72,40 
83,44 
61,75 
29,47 
31,03 
21,29 
18,34 
15,91 
15,91 
14,82 
56,51 
1949 
63,24 
98,01 
84,66 
51,49 
36,98 
30,25 
32,33 
25,27 
19,15 
23,95 
37,24 
43,89 
1950 
32,33 
80,02 
79,77 
55,50 
38,01 
26,85 
21,03 
14,82 
11,52 
19,95 
51,24 
68,70 
1951 
82,95 
80,02 
73,14 
72,89 
45,42 
32,85 
26,33 
21,03 
14,82 
17,00 
15,09 
37,50 
1952 
57,51 
69,44 
164,21 
83,20 
49,98 
36,21 
27,11 
21,03 
17,81 
22,09 
34,66 
50,73 
1953 
47,95 
43,13 
68,70 
77,56 
48,96 
31,03 
24,74 
18,61 
17,81 
29,99 
34,40 
62,50 
1954 
51,49 
74,61 
26,06 
30,51 
21,56 
14,00 
11,24 
8,72 
9,01 
8,72 
21,56 
56,51 
1955 
71,91 
54,50 
40,57 
48,96 
28,94 
21,03 
13,73 
10,40 
9,57 
18,88 
25,54 
27,11 
1956 
76,58 
28,68 
68,95 
43,64 
35,18 
39,55 
27,63 
19,15 
12,08 
14,82 
43,89 
76,83 
1957 
95,59 
136,71 
128,65 
94,87 
74,12 
63,99 
40,57 
28,68 
24,21 
23,68 
30,77 
55,50 
1958 
67,96 
88,06 
82,21 
65,97 
47,70 
35,70 
30,25 
22,89 
17,00 
23,95 
19,69 
31,55 
1959 
107,64 
80,26 
107,16 
73,39 
42,36 
31,81 
24,21 
19,15 
13,18 
17,26 
39,81 
39,30 
1960 
63,75 
89,28 
91,47 
66,22 
50,48 
33,63 
25,27 
18,34 
12,35 
15,91 
29,73 
57,26 
1961 
92,92 
152,50 
120,80 
63,24 
53,24 
38,27 
30,25 
21,29 
14,82 
14,00 
23,16 
42,87 
1962 
94,14 
103,08 
104,76 
63,00 
45,92 
37,75 
25,01 
24,21 
19,69 
26,06 
47,45 
136,71 
1963 
120,32 
114,36 
76,58 
45,17 
33,88 
28,94 
25,01 
21,03 
16,18 
8,15 
17,00 
19,69 
1964 
62,00 
98,01 
50,99 
48,96 
34,14 
27,37 
23,42 
19,42 
12,35 
25,01 
38,53 
64,98 
1965 
109,56 
120,80 
176,34 
109,33 
58,76 
41,60 
34,66 
28,68 
21,56 
39,81 
58,76 
76,58 
1966 
107,64 
172,84 
116,51 
84,41 
55,26 
42,36 
31,29 
26,85 
30,25 
25,54 
54,50 
69,19 
1967 
92,92 
131,73 
97,52 
76,09 
47,95 
36,73 
28,42 
22,89 
20,22 
15,91 
38,53 
70,18 
1968 
79,77 
101,87 
124,13 
73,14 
48,71 
38,53 
31,29 
33,63 
26,59 
45,42 
73,88 
79,03 
1969 
48,21 
56,26 
50,48 
36,21 
34,14 
20,49 
15,64 
11,80 
10,69 
19,15 
58,76 
56,01 
1970 
96,08 
175,17 
101,87 
50,23 
33,88 
27,90 
26,85 
19,42 
21,29 
26,06 
37,50 
31,55 
1971 
26,85 
28,94 
31,03 
32,59 
21,03 
17,81 
12,90 
12,08 
10,96 
19,95 
58,76 
78,79 
1972 
42,11 
45,92 
48,21 
52,75 
26,82 
20,24 
15,93 
11,38 
8,03 
25,52 
45,60 
64,37
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Taperão                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1931  74,61  112,20  125,09  96,56  55,76  36,98  33,88  29,73  28,68  29,47  31,03  40,06
1932  72,40  84,90  65,48  47,19  33,11  30,25  26,06  20,49  16,45  23,95  30,51  57,51
1933  106,68  88,80  65,23  60,26  40,06  31,29  28,16  22,09  20,22  23,68  27,37  51,49
1934  63,49  47,45  48,46  39,04  29,99  17,81  15,37  12,63  14,27  18,08  16,45  20,22
1935  79,52  90,26  81,48  86,61  54,25  34,14  25,54  22,36  13,18  18,88  22,62  37,24
1936  38,27  25,27  69,44  50,48  32,07  22,36  20,22  15,64  13,18  13,73  18,34  29,21
1937  50,23  18,61  31,81  38,79  26,59  23,95  18,08  14,00  12,63  17,54  33,37  55,50
1938  65,48  45,42  46,94  37,24  23,16  19,95  18,88  13,73  11,52  12,90  18,88  47,70
1939  69,44  72,40  33,37  28,42  25,01  21,29  16,18  14,27  11,52  12,90  23,42  28,42
1940  48,96  78,55  75,60  39,55  31,55  23,95  18,88  14,55  11,80  14,00  38,01  33,63
1941  65,23  42,62  36,21  43,39  22,89  18,88  16,18  12,35  12,35  15,09  22,09  40,32
1942  59,26  55,76  91,23  55,76  32,59  48,21  31,03  17,81  16,45  17,54  30,77  47,95
1943  117,46  108,37  96,80  55,01  34,66  31,81  26,06  18,88  17,26  25,80  43,64  45,42
1944  40,57  64,49  62,00  43,13  33,37  22,89  19,69  15,64  12,63  13,45  32,85  34,66
1945  51,99  99,70  92,68  103,08  58,01  38,53  31,81  24,21  19,15  24,48  41,35  91,96
1946  114,59  82,71  103,80  66,96  44,91  33,88  30,77  24,21  21,29  21,56  26,59  44,15
1947  59,75  73,39  122,95  88,80  45,92  32,59  26,85  22,62  18,88  19,15  18,08  49,98
1948  76,58  72,40  83,44  61,75  29,47  31,03  21,29  18,34  15,91  15,91  14,82  56,51
1949  63,24  98,01  84,66  51,49  36,98  30,25  32,33  25,27  19,15  23,95  37,24  43,89
1950  32,33  80,02  79,77  55,50  38,01  26,85  21,03  14,82  11,52  19,95  51,24  68,70
1951  82,95  80,02  73,14  72,89  45,42  32,85  26,33  21,03  14,82  17,00  15,09  37,50
1952  57,51  69,44  164,21  83,20  49,98  36,21  27,11  21,03  17,81  22,09  34,66  50,73
1953  47,95  43,13  68,70  77,56  48,96  31,03  24,74  18,61  17,81  29,99  34,40  62,50
1954  51,49  74,61  26,06  30,51  21,56  14,00  11,24  8,72  9,01  8,72  21,56  56,51
1955  71,91  54,50  40,57  48,96  28,94  21,03  13,73  10,40  9,57  18,88  25,54  27,11
1956  76,58  28,68  68,95  43,64  35,18  39,55  27,63  19,15  12,08  14,82  43,89  76,83
1957  95,59  136,71  128,65  94,87  74,12  63,99  40,57  28,68  24,21  23,68  30,77  55,50
1958  67,96  88,06  82,21  65,97  47,70  35,70  30,25  22,89  17,00  23,95  19,69  31,55
1959  107,64  80,26  107,16  73,39  42,36  31,81  24,21  19,15  13,18  17,26  39,81  39,30
1960  63,75  89,28  91,47  66,22  50,48  33,63  25,27  18,34  12,35  15,91  29,73  57,26
1961  92,92  152,50  120,80  63,24  53,24  38,27  30,25  21,29  14,82  14,00  23,16  42,87
1962  94,14  103,08  104,76  63,00  45,92  37,75  25,01  24,21  19,69  26,06  47,45  136,71
1963  120,32  114,36  76,58  45,17  33,88  28,94  25,01  21,03  16,18  8,15  17,00  19,69
1964  62,00  98,01  50,99  48,96  34,14  27,37  23,42  19,42  12,35  25,01  38,53  64,98
1965  109,56  120,80  176,34  109,33  58,76  41,60  34,66  28,68  21,56  39,81  58,76  76,58
1966  107,64  172,84  116,51  84,41  55,26  42,36  31,29  26,85  30,25  25,54  54,50  69,19
1967  92,92  131,73  97,52  76,09  47,95  36,73  28,42  22,89  20,22  15,91  38,53  70,18
1968  79,77  101,87  124,13  73,14  48,71  38,53  31,29  33,63  26,59  45,42  73,88  79,03
1969  48,21  56,26  50,48  36,21  34,14  20,49  15,64  11,80  10,69  19,15  58,76  56,01
1970  96,08  175,17  101,87  50,23  33,88  27,90  26,85  19,42  21,29  26,06  37,50  31,55
1971  26,85  28,94  31,03  32,59  21,03  17,81  12,90  12,08  10,96  19,95  58,76  78,79
1972  42,11  45,92  48,21  52,75  26,82  20,24  15,93  11,38  8,03  25,52  45,60  64,37

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 912/2016–SCG/ANEEL, de 16/12/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Taperão 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1973 
63,07 
82,90 
82,09 
85,34 
44,87 
33,81 
26,82 
20,08 
16,66 
39,74 
62,99 
54,62 
1974 
49,98 
43,56 
82,09 
86,15 
50,96 
36,98 
29,18 
23,90 
16,82 
31,21 
20,89 
30,15 
1975 
40,64 
40,31 
27,80 
56,89 
27,88 
19,34 
16,82 
11,87 
7,74 
13,98 
21,86 
25,60 
1976 
29,10 
32,84 
55,92 
38,04 
26,50 
18,53 
13,41 
9,67 
11,62 
19,75 
48,03 
116,23 
1977 
89,40 
80,38 
48,52 
47,30 
34,22 
28,28 
20,81 
15,93 
15,36 
17,23 
23,49 
49,99 
1978 
98,35 
64,13 
85,34 
62,01 
39,09 
31,62 
26,25 
19,59 
15,52 
22,11 
40,56 
62,83 
1979 
127,61 
142,24 
85,34 
61,28 
44,05 
37,47 
29,99 
23,90 
23,33 
21,38 
43,81 
42,26 
1980 
99,16 
116,23 
74,94 
73,15 
49,25 
39,42 
32,10 
24,14 
20,48 
20,56 
34,87 
53,24 
1981 
55,84 
37,55 
57,71 
55,19 
36,09 
27,96 
22,76 
16,91 
12,35 
33,57 
70,14 
64,13 
1982 
125,98 
88,59 
130,04 
91,03 
64,62 
49,34 
39,58 
33,89 
30,32 
40,07 
35,11 
51,37 
1983 
110,54 
136,55 
156,86 
108,91 
69,33 
53,97 
44,54 
35,36 
31,62 
36,17 
64,62 
97,53 
1984 
82,90 
60,71 
60,31 
56,33 
41,70 
29,67 
23,41 
21,38 
20,73 
18,53 
18,12 
35,68 
1985 
74,21 
53,81 
54,05 
48,36 
33,00 
25,36 
21,38 
17,39 
15,93 
21,46 
32,75 
43,73 
1986 
70,87 
63,97 
46,17 
30,72 
24,95 
18,69 
15,52 
17,80 
12,27 
13,65 
16,09 
43,24 
1987 
58,19 
53,32 
57,54 
52,10 
33,00 
24,22 
18,29 
13,65 
11,13 
16,74 
41,61 
92,66 
1988 
73,23 
86,97 
90,22 
65,10 
42,91 
35,36 
26,74 
20,97 
15,28 
20,73 
40,96 
52,75 
1989 
45,84 
65,02 
59,66 
41,13 
29,10 
23,57 
18,69 
16,26 
16,82 
14,14 
33,81 
99,16 
1990 
103,22 
62,91 
50,15 
43,08 
35,03 
25,60 
21,29 
16,17 
17,47 
19,83 
20,08 
20,81 
1991 
27,80 
37,39 
75,75 
76,64 
38,20 
29,10 
26,25 
23,73 
21,38 
17,07 
24,79 
52,75 
1992 
67,13 
82,90 
68,27 
73,88 
51,77 
35,60 
28,28 
22,84 
21,86 
38,36 
79,98 
98,35 
1993 
79,81 
102,41 
80,38 
74,94 
48,20 
38,93 
30,48 
26,50 
24,06 
32,02 
32,02 
81,03 
1994 
108,10 
87,78 
194,25 
91,03 
62,58 
48,85 
40,64 
32,10 
24,55 
21,13 
52,10 
65,67 
1995 
74,45 
82,90 
67,79 
67,95 
50,72 
36,82 
29,67 
22,60 
17,15 
19,10 
24,06 
31,45 
1996 
35,11 
24,63 
52,10 
32,51 
23,00 
17,39 
13,17 
9,59 
8,37 
11,46 
23,08 
36,74 
1997 
73,72 
48,28 
62,01 
63,07 
45,43 
36,25 
27,63 
21,29 
18,12 
16,91 
20,32 
41,04 
1998 
56,73 
74,21 
59,66 
41,53 
31,29 
24,55 
18,04 
12,60 
8,13 
11,46 
31,70 
40,23 
1999 
36,82 
29,26 
61,45 
31,05 
22,51 
16,66 
12,08 
9,28 
10,40 
14,55 
25,54 
39,55 
2000 
48,36 
51,85 
69,41 
39,34 
26,33 
20,40 
16,74 
12,76 
20,16 
12,27 
33,97 
54,78 
2001 
39,83 
33,49 
51,37 
45,60 
27,96 
21,86 
16,50 
12,60 
12,03 
20,81 
37,88 
52,91 
2002 
64,94 
67,13 
59,33 
45,11 
30,89 
23,98 
18,94 
14,06 
14,87 
10,48 
18,21 
28,53 
2003 
47,14 
43,97 
56,41 
55,76 
32,67 
25,03 
19,26 
14,87 
12,03 
11,79 
33,65 
31,05 
2004 
77,13 
149,55 
104,85 
95,91 
57,38 
42,51 
34,30 
27,39 
20,16 
23,73 
28,93 
42,18 
2005 
94,28 
122,73 
109,72 
71,04 
50,47 
39,50 
31,13 
24,55 
19,34 
17,07 
33,89 
108,91 
2006 
73,72 
61,36 
91,03 
113,79 
60,88 
44,95 
36,66 
28,77 
23,81 
40,80 
53,72 
87,78 
2007 
114,60 
134,11 
80,63 
60,31 
45,92 
36,74 
29,50 
23,00 
16,91 
13,90 
21,13 
35,68 
2008 
54,67 
86,32 
92,58 
63,59 
38,33 
29,64 
23,02 
16,71 
15,65 
17,57 
24,64 
50,73 
2009 
55,07 
71,78 
53,83 
78,01 
51,94 
33,66 
25,04 
21,93 
23,51 
37,53 
41,96 
71,70 
2010 
66,12 
50,49 
55,71 
48,72 
27,16 
19,99 
17,47 
13,23 
10,47 
18,58 
35,78 
77,61
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Taperão                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1973  63,07  82,90  82,09  85,34  44,87  33,81  26,82  20,08  16,66  39,74  62,99  54,62
1974  49,98  43,56  82,09  86,15  50,96  36,98  29,18  23,90  16,82  31,21  20,89  30,15
1975  40,64  40,31  27,80  56,89  27,88  19,34  16,82  11,87  7,74  13,98  21,86  25,60
1976  29,10  32,84  55,92  38,04  26,50  18,53  13,41  9,67  11,62  19,75  48,03  116,23
1977  89,40  80,38  48,52  47,30  34,22  28,28  20,81  15,93  15,36  17,23  23,49  49,99
1978  98,35  64,13  85,34  62,01  39,09  31,62  26,25  19,59  15,52  22,11  40,56  62,83
1979  127,61  142,24  85,34  61,28  44,05  37,47  29,99  23,90  23,33  21,38  43,81  42,26
1980  99,16  116,23  74,94  73,15  49,25  39,42  32,10  24,14  20,48  20,56  34,87  53,24
1981  55,84  37,55  57,71  55,19  36,09  27,96  22,76  16,91  12,35  33,57  70,14  64,13
1982  125,98  88,59  130,04  91,03  64,62  49,34  39,58  33,89  30,32  40,07  35,11  51,37
1983  110,54  136,55  156,86  108,91  69,33  53,97  44,54  35,36  31,62  36,17  64,62  97,53
1984  82,90  60,71  60,31  56,33  41,70  29,67  23,41  21,38  20,73  18,53  18,12  35,68
1985  74,21  53,81  54,05  48,36  33,00  25,36  21,38  17,39  15,93  21,46  32,75  43,73
1986  70,87  63,97  46,17  30,72  24,95  18,69  15,52  17,80  12,27  13,65  16,09  43,24
1987  58,19  53,32  57,54  52,10  33,00  24,22  18,29  13,65  11,13  16,74  41,61  92,66
1988  73,23  86,97  90,22  65,10  42,91  35,36  26,74  20,97  15,28  20,73  40,96  52,75
1989  45,84  65,02  59,66  41,13  29,10  23,57  18,69  16,26  16,82  14,14  33,81  99,16
1990  103,22  62,91  50,15  43,08  35,03  25,60  21,29  16,17  17,47  19,83  20,08  20,81
1991  27,80  37,39  75,75  76,64  38,20  29,10  26,25  23,73  21,38  17,07  24,79  52,75
1992  67,13  82,90  68,27  73,88  51,77  35,60  28,28  22,84  21,86  38,36  79,98  98,35
1993  79,81  102,41  80,38  74,94  48,20  38,93  30,48  26,50  24,06  32,02  32,02  81,03
1994  108,10  87,78  194,25  91,03  62,58  48,85  40,64  32,10  24,55  21,13  52,10  65,67
1995  74,45  82,90  67,79  67,95  50,72  36,82  29,67  22,60  17,15  19,10  24,06  31,45
1996  35,11  24,63  52,10  32,51  23,00  17,39  13,17  9,59  8,37  11,46  23,08  36,74
1997  73,72  48,28  62,01  63,07  45,43  36,25  27,63  21,29  18,12  16,91  20,32  41,04
1998  56,73  74,21  59,66  41,53  31,29  24,55  18,04  12,60  8,13  11,46  31,70  40,23
1999  36,82  29,26  61,45  31,05  22,51  16,66  12,08  9,28  10,40  14,55  25,54  39,55
2000  48,36  51,85  69,41  39,34  26,33  20,40  16,74  12,76  20,16  12,27  33,97  54,78
2001  39,83  33,49  51,37  45,60  27,96  21,86  16,50  12,60  12,03  20,81  37,88  52,91
2002  64,94  67,13  59,33  45,11  30,89  23,98  18,94  14,06  14,87  10,48  18,21  28,53
2003  47,14  43,97  56,41  55,76  32,67  25,03  19,26  14,87  12,03  11,79  33,65  31,05
2004  77,13  149,55  104,85  95,91  57,38  42,51  34,30  27,39  20,16  23,73  28,93  42,18
2005  94,28  122,73  109,72  71,04  50,47  39,50  31,13  24,55  19,34  17,07  33,89  108,91
2006  73,72  61,36  91,03  113,79  60,88  44,95  36,66  28,77  23,81  40,80  53,72  87,78
2007  114,60  134,11  80,63  60,31  45,92  36,74  29,50  23,00  16,91  13,90  21,13  35,68
2008  54,67  86,32  92,58  63,59  38,33  29,64  23,02  16,71  15,65  17,57  24,64  50,73
2009  55,07  71,78  53,83  78,01  51,94  33,66  25,04  21,93  23,51  37,53  41,96  71,70
2010  66,12  50,49  55,71  48,72  27,16  19,99  17,47  13,23  10,47  18,58  35,78  77,61