NOTA TÉCNICA Nº 776/2021-SCG/ANEEL 
Em 12 de novembro de 2021. 
 
 
 
 
 
Processo: 48500.000133/2020-23. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena 
Central Hidrelétrica Piolhinho, com 10.000 kW de 
Potência Instalada, com Registro de Intenção à 
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à Campo 
Roxo Administração e Participação S/S Ltda. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) Piolhinho, com 10.000 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.MT.046079-6.01, com Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI – PCH) conferido à Campo Roxo Administração e Participação S/S Ltda. (Campo Roxo ou 
Interessada), por meio do Despacho nº 1.874, de 25 de junho de 2020, localizada no rio Piolhinho, sub-
bacia 15, na bacia hidrográfica do rio Amazonas, cuja casa de força localiza-se no município de Comodoro, 
estado de Mato Grosso. 
 
II – DOS FATOS 
2. 
O Despacho nº 2.898, de 24 de outubro de 2019, aprova os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio Piolhinho, no qual foram identificados 1 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais 
a PCH Piolhinho. 
 
3. 
O Despacho nº 1.8741, de 25 de junho de 2020, confere o DRI-PCH à Campo Roxo, com o 
objetivo de desenvolver os estudos de projeto básico da PCH Piolhinho. 
 
4. 
Em 23 de agosto de 2021, a Interessada protocolou o Sumário Executivo e o Projeto Básico 
referente ao empreendimento2. 
 
 
 
1 Documento nº 48524.005739/2020-00. 
2 Documento nº 48513.022948/2021-00.

III – DA ANÁLISE 
5. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n º 875, de 10 de março de 2020: 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais 
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
6. 
A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico. 
 
 
Figura 1: Arranjo geral da PCH Piolhinho 
 
7. 
O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa 
de Força e do Reservatório da PCH Piolhinho:

Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF3 
Barramento 
13°54'15,9" S 
59°54'52,5" W 
Comodoro/MT 
Casa de Força 
13°54'49,11" S 
59°55'8,16" W 
Comodoro/MT 
Limite máximo do Reservatório 
13°54'15,9" S 
59°54'52,5" W 
Comodoro/MT 
 
8. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
9. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 2.898, de 24 de outubro de 2019. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Piolhinho 
PCH Piolhinho 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
13°54'14,71" S 
59°54'51,63" W 
13°54'15,9" S 
59°54'52,5" W 
NA Montante (m) 
342,70 
342,09 
NA Jusante (m) 
237,05 
237,45 
Queda Bruta (m) 
105,65 
104,64 
Área do Reservatório (km²) 
0,00 
0,004 
Potência (kW) 
10.000 
10.000 
Energia Média (kWméd) 
8.500,00 
6.936,00 
Vazão QMLT5 (m³/s) 
10,2 
9,50 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Piolhinho 
ESTADO: 
MT 
SUB-BACIA: 
15 
DESPACHO: 
2.898 
DATA: 
24/10/2019 
AUTOR: 
Campo Roxo Administração e Participação S/S Ltda. 
POTÊNCIA: 
10.000 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
1 (um) 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
Coordenadas da Casa de 
NA 
NA 
Potência 
Condição 
 
3 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento. 
4 Usina sem reservatório, efetuando a captação na lateral do rio. 
5 Vazão Média de Longo Termo.
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF3
Barramento  13°54'15,9" S
59°54'52,5" W  Comodoro/MT
Casa de Força  13°54'49,11" S
59°55'8,16" W  Comodoro/MT
Limite máximo do Reservatório  13°54'15,9" S
59°54'52,5" W  Comodoro/MT
Estudos de Inventário
13°54'14,71" S
59°54'51,63" W
342,70
237,05
105,65
0,00
10.000
8.500,00
10,2
NOME DO RIO:  Piolhinho  ESTADO:    MT      SUB-BACIA:    15
DESPACHO:  2.898  DATA:    24/10/2019          
AUTOR:  Campo Roxo Administração e Participação S/S Ltda.                
POTÊNCIA:  10.000 kW  EIXOS
IDENTIFICADOS:      1 (um)        
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                  
Aproveitamento a  Coordenadas da Casa de  NA  NA      Potência    Condição  

montante 
Força 
Montante 
(m) 
Jusante 
(m) 
(kW) 
PCH Esperança 
13°47'5,87" S 
59°47'28,39" W 
536,00 
453,15 
2.4006 
Outorgada 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
- 
- 
- 
- 
- 
Não existe 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
10. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Energypar - Engenharia E. P. Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Daniel Tavares dos Santos 
1220210111451 
14.198/D-DF 
Responsável Geral do Projeto 
Jadir de Souza Moreira 
280272301728660
97 
5062343692/D-SP 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Walter Alves dos Santos Junior 
1220210115027 
6445/D-MT 
Estudos geotécnicos 
Joaquim Roriz da Silva 
0720210049812 
11.377/D-DF 
Estudos hidrológicos 
Joaquim Roriz da Silva 
0720210049812 
11.377/D-DF 
Estudos energéticos 
Daniel Tavares dos Santos 
1220210111451 
14.198/D-DF 
Estruturas extravasoras 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Documento não emitido 
Número 
 -  
Órgão emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão remanescente 
 -  
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Documento não emitido 
Número 
 -  
Órgão Emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão de usos consuntivos 
 -  
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
11. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
 
6 Conforme Despacho nº 2.763, de 4 de setembro de 2012.
montante  Força  Montante
(m)  Jusante
(m)  (kW)  
PCH Esperança  13°47'5,87" S
59°47'28,39" W  536,00  453,15  2.4006  Outorgada
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)  Potência
(kW)  Condição
-  -  -  -  -  Não existe
Empresa Projetista:  Energypar - Engenharia E. P. Ltda.    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Daniel Tavares dos Santos  1220210111451  14.198/D-DF  Responsável Geral do Projeto
Jadir de Souza Moreira  280272301728660
97  5062343692/D-SP  Estudos cartográficos e
topográficos
Walter Alves dos Santos Junior  1220210115027  6445/D-MT  Estudos geotécnicos
Joaquim Roriz da Silva  0720210049812  11.377/D-DF  Estudos hidrológicos
Joaquim Roriz da Silva  0720210049812  11.377/D-DF  Estudos energéticos
Daniel Tavares dos Santos  1220210111451  14.198/D-DF  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  Documento não emitido
Número  -
Órgão emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão remanescente  -
Tipo de Licença  Documento não emitido
Número  -
Órgão Emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão de usos consuntivos  -

potencial hidráulico. 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é ligeiramente inferior àquela apresentada no 
inventário, cerca de 1,01m, com a alteração dos níveis operacionais de 
montante e jusante. No entanto, não há interferência com qualquer outro 
aproveitamento aprovado adjacente. As diferenças apresentadas são inerentes 
ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações locacionais 
identificadas na etapa de projeto básico. 
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Piolhinho 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
 
Área de 
Drenagem da 
PCH (km²): 
366,40 
NOME DO RIO DA USINA: 
Piolhinho 
 
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
15050000 
Pontes e Lacerda 
Guaporé 
2.990,00 
 
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
15044000 
UHE Guaporé 
Guaporé 
1.260,00 
15120001 
Mato Grosso 
Guaporé 
22.500,00 
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
215,10 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Não Aplicável 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Captação Lateral 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Daniel Tavares dos Santos 
14.198/D-DF 
Nº DA 
ART7 
1220210111451 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
 -  
Ponte do rio Piolhinho 
Piolhinho 
373,60 
 
12. 
No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 10.000 e o fator de capacidade (FC) de 0,69 são compatíveis aos estimados 
nos estudos de inventário. 
 
7 Documento nº 48513.022948/2021-00 Volume 1, Anexo 1.
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é ligeiramente inferior àquela apresentada no
inventário, cerca de 1,01m, com a alteração dos níveis operacionais de
montante e jusante. No entanto, não há interferência com qualquer outro
aproveitamento aprovado adjacente. As diferenças apresentadas são inerentes
ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações locacionais
identificadas na etapa de projeto básico.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de
Drenagem da
PCH (km²):  366,40  NOME DO RIO DA USINA:    Piolhinho  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
15050000  Pontes e Lacerda    Guaporé    2.990,00
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
15044000  UHE Guaporé    Guaporé    1.260,00
15120001  Mato Grosso    Guaporé    22.500,00
-  -    -    -
-  -    -    -
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    215,10    TR (anos):    1.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Não Aplicável          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Captação Lateral          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Daniel Tavares dos Santos
14.198/D-DF        Nº DA
ART7  1220210111451
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
-  Ponte do rio Piolhinho    Piolhinho    373,60    
Estudos Energéticos  A potência de 10.000 e o fator de capacidade (FC) de 0,69 são compatíveis aos estimados
nos estudos de inventário.

Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício 
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 500 kW. 
 
Foi adotado um TEIF de 4,660% e um IP de 2,068% 
 
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 5.208,33 kW e 2 geradores de potência 
unitária nominal de 5.555,66 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
13. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo 
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação 
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que 
compatíveis com estes. 
 
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH Piolhinho 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
13°54'15,9" S 
59°54'52,5" W 
Coordenadas da casa de força 
13°54'49,11" S 
59°55'8,16" W 
NA Montante (m) 
342,09 
NA Jusante (m) 
237,45 
Potência Instalada Total (kW) 
10.000 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
5.555,66; 5.555,66 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
5.208,33; 5.208,33 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
2,59; 2,59 
Rendimento nominal por turbina (%) 
92,0%; 92,0% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
96,0%; 96,0% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da 
usina (%) 
2,068% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
4,660% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
3,47 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
104,64 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,39% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
30 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0,958 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,00 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
14. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido 
o DRS-PCH referente à PCH Piolhinho conforme solicitado por Campo Roxo Administração e Participação 
 
8 10% da Qmlt.
  Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 500 kW.
Foi adotado um TEIF de 4,660% e um IP de 2,068%
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 5.208,33 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 5.555,66 kVA, com 0,9 de fator de potência.
PCH Piolhinho  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  13°54'15,9" S
59°54'52,5" W
Coordenadas da casa de força  13°54'49,11" S
59°55'8,16" W
NA Montante (m)  342,09
NA Jusante (m)  237,45
Potência Instalada Total (kW)  10.000
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  5.555,66; 5.555,66
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW)  5.208,33; 5.208,33
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  2,59; 2,59
Rendimento nominal por turbina (%)  92,0%; 92,0%
Rendimento nominal por gerador (%)  96,0%; 96,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
usina (%)  2,068%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  4,660%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  3,47
H : Queda bruta nominal (m)
b  104,64
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  0,39%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  30
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0,958
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,00
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

S/S Ltda, bem como o encaminhamento de documento à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA-
MT, para emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o Interessado requeira o Licenciamento 
Ambiental pertinente nos órgãos competentes. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
15. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
16. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à PCH Piolhinho sob a titularidade de Campo Roxo Administração e 
Participação S/S Ltda. 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
17. 
Emitir o Despacho. 
 
(Assinado digitalmente) 
YURI FERREIRA GOMES DIAS 
Especialista em Regulação 
(Assinado digitalmente) 
HENRIQUE PAIVA DE PAULA 
Especialista em Regulação 
 
 
De acordo: 
 
 
(Assinado digitalmente) 
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Piolhinho 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1971 
10,70 
12,67 
15,20 
10,11 
10,40 
6,75 
4,72 
4,55 
4,34 
4,81 
5,51 
5,49 
1972 
5,70 
8,47 
8,69 
11,66 
6,48 
6,45 
5,28 
4,98 
4,91 
5,57 
5,26 
8,96 
1973 
7,63 
10,14 
9,78 
9,34 
7,54 
6,20 
5,40 
4,76 
4,60 
4,81 
5,66 
6,81 
1974 
9,58 
13,28 
12,49 
11,83 
10,37 
6,55 
5,26 
4,86 
4,77 
5,35 
5,33 
8,82 
1975 
12,49 
16,36 
17,60 
13,17 
12,32 
7,39 
6,87 
5,82 
5,82 
5,63 
6,99 
9,11 
1976 
10,26 
11,95 
14,58 
12,75 
8,59 
7,51 
6,17 
5,61 
5,75 
5,91 
7,00 
8,03 
1977 
11,38 
11,13 
13,16 
10,94 
10,00 
8,63 
6,50 
5,73 
6,22 
6,36 
7,18 
9,10 
1978 
11,45 
11,81 
10,54 
10,51 
8,71 
7,16 
5,77 
5,45 
5,68 
7,07 
6,87 
12,56 
1979 
16,66 
13,28 
16,64 
15,11 
11,20 
7,70 
6,76 
6,13 
6,38 
6,80 
5,99 
7,67 
1980 
10,11 
11,95 
17,60 
12,84 
9,24 
7,58 
6,64 
5,98 
5,77 
6,13 
6,60 
7,35 
1981 
10,11 
14,60 
16,14 
9,30 
7,81 
6,46 
5,73 
5,18 
5,56 
5,59 
6,29 
8,21 
1982 
10,04 
14,24 
17,34 
13,66 
9,55 
7,81 
7,00 
6,85 
6,85 
8,09 
9,01 
11,15 
1983 
13,09 
15,02 
16,50 
14,18 
11,27 
9,43 
7,13 
6,31 
5,96 
6,73 
7,28 
8,78 
1984 
10,79 
9,06 
14,97 
16,07 
12,42 
7,81 
6,39 
5,84 
6,10 
6,22 
8,64 
9,95 
1985 
13,54 
13,82 
15,35 
14,15 
10,14 
7,42 
6,83 
6,29 
6,33 
7,25 
7,44 
7,14 
1986 
12,35 
14,04 
18,99 
17,95 
15,54 
9,95 
7,58 
7,07 
7,14 
6,78 
6,83 
9,60 
1987 
11,60 
11,08 
10,30 
10,00 
9,37 
8,40 
7,53 
6,81 
6,52 
6,62 
7,30 
8,41 
1988 
17,95 
21,43 
18,30 
15,70 
13,84 
9,29 
7,34 
6,34 
6,19 
6,38 
7,02 
10,02 
1989 
12,02 
14,10 
15,28 
17,01 
12,42 
8,33 
7,72 
7,14 
6,45 
6,27 
6,31 
7,68 
1990 
11,10 
14,58 
10,09 
17,60 
12,04 
8,66 
6,88 
6,26 
6,67 
7,25 
8,36 
8,40 
1991 
12,23 
12,91 
15,21 
16,05 
10,14 
7,93 
6,43 
5,42 
5,61 
6,01 
6,50 
6,15 
1992 
7,13 
12,48 
15,05 
12,84 
10,23 
8,72 
7,32 
6,47 
7,57 
7,24 
8,76 
9,97 
1993 
9,53 
11,81 
13,82 
10,56 
8,36 
6,31 
8,13 
6,92 
6,56 
6,06 
7,18 
7,34 
1994 
8,38 
12,60 
9,48 
12,25 
8,56 
6,74 
6,12 
4,79 
4,51 
5,56 
8,09 
9,06 
1995 
15,59 
17,35 
24,74 
15,46 
14,65 
10,44 
8,47 
7,41 
7,39 
7,20 
9,48 
12,88 
1996 
13,49 
13,94 
24,05 
19,17 
13,43 
9,58 
8,19 
7,61 
7,65 
7,44 
13,26 
9,78 
1997 
13,05 
21,78 
24,39 
19,34 
13,07 
10,75 
8,14 
8,03 
7,65 
7,72 
8,52 
8,69 
1998 
9,83 
14,27 
20,04 
15,46 
9,88 
8,40 
7,16 
7,51 
6,95 
7,81 
10,35 
13,28 
1999 
12,32 
12,93 
12,89 
12,63 
8,50 
7,28 
6,99 
6,36 
7,68 
8,40 
8,69 
9,13 
2000 
10,35 
12,34 
19,86 
14,50 
9,81 
7,27 
6,83 
6,59 
6,19 
6,22 
9,25 
10,14 
2001 
13,70 
12,11 
16,64 
15,12 
8,90 
8,17 
6,46 
5,92 
6,20 
6,73 
8,24 
9,76 
2002 
12,32 
14,29 
14,17 
16,00 
16,00 
8,76 
6,43 
6,88 
6,34 
4,23 
7,42 
8,64 
2003 
7,34 
13,70 
22,13 
16,76 
8,66 
6,92 
5,91 
5,37 
6,29 
7,46 
8,59 
9,81 
2004 
16,00 
10,73 
9,51 
10,65 
8,35 
6,46 
5,70 
5,21 
5,51 
5,21 
7,93 
7,28 
2005 
12,39 
15,39 
13,63 
11,73 
8,26 
6,76 
5,07 
4,70 
5,19 
5,65 
7,49 
10,98 
2006 
17,95 
19,69 
11,88 
16,41 
12,86 
7,41 
5,96 
4,98 
4,77 
7,54 
6,43 
11,45 
2007 
14,85 
18,99 
11,33 
10,09 
8,15 
6,83 
5,44 
6,19 
6,15 
6,29 
7,07 
7,25 
2008 
8,54 
10,59 
12,08 
10,68 
7,72 
7,02 
6,62 
5,35 
6,33 
7,37 
7,16 
7,14 
2009 
16,15 
13,49 
18,30 
14,44 
8,54 
7,58 
7,25 
6,10 
5,77 
5,65 
6,29 
8,57 
2010 
9,55 
13,17 
13,63 
10,02 
7,54 
6,90 
6,81 
5,87 
5,23 
4,79 
4,86 
6,74 
2011 
13,54 
19,17 
14,15 
13,07 
6,95 
6,48 
5,99 
5,42 
5,68 
6,52 
6,01 
6,48 
2012 
7,82 
11,45 
14,55 
16,43 
8,24 
7,86 
5,23 
4,81 
4,77 
4,86 
6,38 
6,39 
2013 
11,13 
12,79 
12,55 
11,12 
7,65 
8,05 
7,39 
5,16 
4,32 
5,18 
6,83 
6,76 
2014 
9,88 
19,69 
20,74 
18,12 
10,80 
7,54 
7,02 
5,98 
5,61 
6,50 
7,89 
10,02 
2015 
12,48 
12,81 
13,14 
12,98 
10,87 
7,34 
6,22 
5,68 
5,68 
7,30 
6,95 
6,27
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Piolhinho                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1971  10,70  12,67  15,20  10,11  10,40  6,75  4,72  4,55  4,34  4,81  5,51  5,49
1972  5,70  8,47  8,69  11,66  6,48  6,45  5,28  4,98  4,91  5,57  5,26  8,96
1973  7,63  10,14  9,78  9,34  7,54  6,20  5,40  4,76  4,60  4,81  5,66  6,81
1974  9,58  13,28  12,49  11,83  10,37  6,55  5,26  4,86  4,77  5,35  5,33  8,82
1975  12,49  16,36  17,60  13,17  12,32  7,39  6,87  5,82  5,82  5,63  6,99  9,11
1976  10,26  11,95  14,58  12,75  8,59  7,51  6,17  5,61  5,75  5,91  7,00  8,03
1977  11,38  11,13  13,16  10,94  10,00  8,63  6,50  5,73  6,22  6,36  7,18  9,10
1978  11,45  11,81  10,54  10,51  8,71  7,16  5,77  5,45  5,68  7,07  6,87  12,56
1979  16,66  13,28  16,64  15,11  11,20  7,70  6,76  6,13  6,38  6,80  5,99  7,67
1980  10,11  11,95  17,60  12,84  9,24  7,58  6,64  5,98  5,77  6,13  6,60  7,35
1981  10,11  14,60  16,14  9,30  7,81  6,46  5,73  5,18  5,56  5,59  6,29  8,21
1982  10,04  14,24  17,34  13,66  9,55  7,81  7,00  6,85  6,85  8,09  9,01  11,15
1983  13,09  15,02  16,50  14,18  11,27  9,43  7,13  6,31  5,96  6,73  7,28  8,78
1984  10,79  9,06  14,97  16,07  12,42  7,81  6,39  5,84  6,10  6,22  8,64  9,95
1985  13,54  13,82  15,35  14,15  10,14  7,42  6,83  6,29  6,33  7,25  7,44  7,14
1986  12,35  14,04  18,99  17,95  15,54  9,95  7,58  7,07  7,14  6,78  6,83  9,60
1987  11,60  11,08  10,30  10,00  9,37  8,40  7,53  6,81  6,52  6,62  7,30  8,41
1988  17,95  21,43  18,30  15,70  13,84  9,29  7,34  6,34  6,19  6,38  7,02  10,02
1989  12,02  14,10  15,28  17,01  12,42  8,33  7,72  7,14  6,45  6,27  6,31  7,68
1990  11,10  14,58  10,09  17,60  12,04  8,66  6,88  6,26  6,67  7,25  8,36  8,40
1991  12,23  12,91  15,21  16,05  10,14  7,93  6,43  5,42  5,61  6,01  6,50  6,15
1992  7,13  12,48  15,05  12,84  10,23  8,72  7,32  6,47  7,57  7,24  8,76  9,97
1993  9,53  11,81  13,82  10,56  8,36  6,31  8,13  6,92  6,56  6,06  7,18  7,34
1994  8,38  12,60  9,48  12,25  8,56  6,74  6,12  4,79  4,51  5,56  8,09  9,06
1995  15,59  17,35  24,74  15,46  14,65  10,44  8,47  7,41  7,39  7,20  9,48  12,88
1996  13,49  13,94  24,05  19,17  13,43  9,58  8,19  7,61  7,65  7,44  13,26  9,78
1997  13,05  21,78  24,39  19,34  13,07  10,75  8,14  8,03  7,65  7,72  8,52  8,69
1998  9,83  14,27  20,04  15,46  9,88  8,40  7,16  7,51  6,95  7,81  10,35  13,28
1999  12,32  12,93  12,89  12,63  8,50  7,28  6,99  6,36  7,68  8,40  8,69  9,13
2000  10,35  12,34  19,86  14,50  9,81  7,27  6,83  6,59  6,19  6,22  9,25  10,14
2001  13,70  12,11  16,64  15,12  8,90  8,17  6,46  5,92  6,20  6,73  8,24  9,76
2002  12,32  14,29  14,17  16,00  16,00  8,76  6,43  6,88  6,34  4,23  7,42  8,64
2003  7,34  13,70  22,13  16,76  8,66  6,92  5,91  5,37  6,29  7,46  8,59  9,81
2004  16,00  10,73  9,51  10,65  8,35  6,46  5,70  5,21  5,51  5,21  7,93  7,28
2005  12,39  15,39  13,63  11,73  8,26  6,76  5,07  4,70  5,19  5,65  7,49  10,98
2006  17,95  19,69  11,88  16,41  12,86  7,41  5,96  4,98  4,77  7,54  6,43  11,45
2007  14,85  18,99  11,33  10,09  8,15  6,83  5,44  6,19  6,15  6,29  7,07  7,25
2008  8,54  10,59  12,08  10,68  7,72  7,02  6,62  5,35  6,33  7,37  7,16  7,14
2009  16,15  13,49  18,30  14,44  8,54  7,58  7,25  6,10  5,77  5,65  6,29  8,57
2010  9,55  13,17  13,63  10,02  7,54  6,90  6,81  5,87  5,23  4,79  4,86  6,74
2011  13,54  19,17  14,15  13,07  6,95  6,48  5,99  5,42  5,68  6,52  6,01  6,48
2012  7,82  11,45  14,55  16,43  8,24  7,86  5,23  4,81  4,77  4,86  6,38  6,39
2013  11,13  12,79  12,55  11,12  7,65  8,05  7,39  5,16  4,32  5,18  6,83  6,76
2014  9,88  19,69  20,74  18,12  10,80  7,54  7,02  5,98  5,61  6,50  7,89  10,02
2015  12,48  12,81  13,14  12,98  10,87  7,34  6,22  5,68  5,68  7,30  6,95  6,27

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Piolhinho 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2016 
14,36 
17,01 
15,25 
14,79 
7,67 
6,66 
5,73 
5,54 
7,21 
6,46 
6,08 
8,52 
2017 
9,44 
18,47 
22,30 
17,95 
10,23 
8,38 
6,81 
6,22 
5,85 
6,17 
11,31 
9,06 
2018 
12,93 
11,76 
11,87 
11,40 
8,31 
6,53 
5,96 
5,89 
5,85 
6,36 
9,10 
12,39 
2019 
11,69 
19,86 
18,30 
17,60 
12,35 
7,06 
6,39 
5,87 
5,85 
6,40 
6,58 
7,57 
2020 
9,92 
10,99 
11,98
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Piolhinho                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2016  14,36  17,01  15,25  14,79  7,67  6,66  5,73  5,54  7,21  6,46  6,08  8,52
2017  9,44  18,47  22,30  17,95  10,23  8,38  6,81  6,22  5,85  6,17  11,31  9,06
2018  12,93  11,76  11,87  11,40  8,31  6,53  5,96  5,89  5,85  6,36  9,10  12,39
2019  11,69  19,86  18,30  17,60  12,35  7,06  6,39  5,87  5,85  6,40  6,58  7,57
2020  9,92  10,99  11,98