* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
\SCG\NT\133\NT_544YF3108 
48524.007530/2021-00 
NOTA TÉCNICA Nº 561/2021-SCG/ANEEL 
Em 31 de agosto de 2021. 
 
 
 
 
Processo: 48500.000132/2020-89. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena 
Central Hidrelétrica Coqueiro, com 28.100 kW de 
Potência Instalada, com Registro de Intenção à 
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à Norte 
Participações e Investimentos S.A. 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) Coqueiro, com 28.100 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.037129-7.01, com Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI – PCH) conferido à Norte Participações e Investimentos S.A. (Interessada), por meio do 
Despacho nº 365, de 10 de fevereiro de 2020, localizada no rio Ivaí, sub-bacia 64, na bacia hidrográfica do 
rio Paraná, cuja casa de força localiza-se no município de Jardim Alegre, estado do Paraná. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
O Despacho n° 3.898, de 24 de setembro de 2014, aprova os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio Ivaí, no qual foram identificados 10 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a 
PCH Coqueiro. 
 
3. 
O Despacho nº 365, de 10 de fevereiro de 2020, confere o DRI-PCH à Interessada, com o 
objetivo de desenvolver os estudos de projeto básico da PCH Coqueiro. 
 
4. 
Em 5 de abril de 2021, a Interessada protocolou o Sumário Executivo e o Projeto Básico 
referente ao empreendimento. 
 
III – DA ANÁLISE 
5. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020: 
 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 4E43B39E00602766
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007530/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 561/2021-SCG/ANEEL, de 31/08/2021. 
 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais 
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
6. 
A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico. 
 
 
Figura 1: Arranjo geral da PCH Coqueiro 
 
7. 
O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa 
de Força e do Reservatório da PCH Coqueiro: 
 
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF1 
Barramento 
24°7'51" S 
51°33'38,3" W 
Jardim Alegre/PR e 
Grandes Rios/PR 
Casa de Força 
24°7'59,3" S 
51°33'34,4" W 
Jardim Alegre/PR 
Limite máximo do Reservatório 
24°9'22,9" S 
51°33'31,7" W 
Jardim Alegre/PR e 
Grandes Rios/PR 
 
8. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
 
1 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento. 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 4E43B39E00602766
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007530/2021-00
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF1
Barramento  24°7'51" S
51°33'38,3" W  Jardim Alegre/PR e
Grandes Rios/PR
Casa de Força  24°7'59,3" S
51°33'34,4" W  Jardim Alegre/PR
Limite máximo do Reservatório  24°9'22,9" S
51°33'31,7" W  Jardim Alegre/PR e
Grandes Rios/PR
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 4E43B39E00602766

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 561/2021-SCG/ANEEL, de 31/08/2021. 
 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
9. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no 3.898, de 24 de setembro de 2014. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Coqueiro 
PCH Coqueiro 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
24°7'58" S 
51°34'31,2" W 
24°7'51" S 
51°33'38,3" W 
NA Montante (m) 
399,50 
399,50 
NA Jusante (m) 
384,00 
384,00 
Queda Bruta (m) 
15,50 
15,50 
Área do Reservatório (km²) 
2,59 
1,66 
Potência (kW) 
28.100 
28.100 
Energia Média (kWméd) 
15.460,00 
18.244,98 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
196,20 
215,96 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Ivaí 
ESTADO: 
PR 
SUB-BACIA: 
64 
DESPACHO: 
3.898 
DATA: 
24/9/2014 
AUTOR: 
Minas PCH S.A., JMalucelli Energia S.A. e Ersa Estudos e Desenvolvimento de Projetos 
S.A. 
POTÊNCIA: 
492.010,00 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
10 (dez) 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Grandes Rios 
24°10'6,4" S 
51°33'20,1" W 
415,50 
399,50 
28.530 
DRI-PCH3 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
UHE Lajeadão III 
24°02'49,5" S 
51°37'13,3" W 
384,00 
363,50 
46.800 
DRI-UHE4 
 
 
 
2 Vazão Média de Longo Termo. 
3 Despacho nº 2.384, de 13 de agosto de 2020. 
4 Despacho nº 1.830, de 24 de junho de 2020. 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 4E43B39E00602766
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007530/2021-00
Estudos de Inventário
24°7'58" S
51°34'31,2" W
399,50
384,00
15,50
2,59
28.100
15.460,00
196,20
NOME DO RIO:  Ivaí    ESTADO:    PR      SUB-BACIA:    64
DESPACHO:  3.898    DATA:    24/9/2014          
AUTOR:  Minas PCH S.A., JMalucelli Energia S.A. e Ersa Estudos e Desenvolvimento de Projetos
S.A.                  
POTÊNCIA:  492.010,00 kW    EIXOS
IDENTIFICADOS:      10 (dez)        
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                    
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força  NA
Montante
(m)    NA
Jusante
(m)      Potência
(kW)    Condição  
PCH Grandes Rios  24°10'6,4" S
51°33'20,1" W  415,50    399,50      28.530    DRI-PCH3  
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório  NA
Montante
(m)    NA
Jusante
(m)      Potência
(kW)    Condição  
UHE Lajeadão III  24°02'49,5" S
51°37'13,3" W  384,00    363,50      46.800    DRI-UHE4  
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 4E43B39E00602766

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 561/2021-SCG/ANEEL, de 31/08/2021. 
 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
10. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Design Head Engenharia e Construtora Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Alberto de Andrade Pinto 
1720211526979 
25341/D 
Responsável Geral do Projeto 
Sérgio Vicente Novak 
1720211581732 
15463/D 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Eduardo Gabriel de Pauli 
Baptista 
7733461-3 
094145-0 SC 
Estudos geotécnicos 
Luiz Diniz de Oliveira Neto 
1720211537350 
184119/D 
Estudos hidrológicos 
Rafael Koneski 
1720211505238 
159227/D 
Estudos energéticos 
Luiz Diniz de Oliveira Neto e 
Alberto de Andrade Pinto 
1720211537350 e 
1720211526979 
184119/D e 
25341/D 
Estruturas extravasoras 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Documento não emitido 
Número 
 -  
Órgão emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão remanescente 
 -  
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Documento não emitido 
Número 
 -  
Órgão Emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
11. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico. 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é idêntica à apresentada no inventário. 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 4E43B39E00602766
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007530/2021-00
Empresa Projetista:  Design Head Engenharia e Construtora Ltda.    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Alberto de Andrade Pinto  1720211526979  25341/D  Responsável Geral do Projeto
Sérgio Vicente Novak  1720211581732  15463/D  Estudos cartográficos e
topográficos
Eduardo Gabriel de Pauli
Baptista  7733461-3  094145-0 SC  Estudos geotécnicos
Luiz Diniz de Oliveira Neto  1720211537350  184119/D  Estudos hidrológicos
Rafael Koneski  1720211505238  159227/D  Estudos energéticos
Luiz Diniz de Oliveira Neto e
Alberto de Andrade Pinto  1720211537350 e
1720211526979  184119/D e
25341/D  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  Documento não emitido
Número  -
Órgão emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão remanescente  -
Tipo de Licença  Documento não emitido
Número  -
Órgão Emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão de usos consuntivos  -
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é idêntica à apresentada no inventário.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 4E43B39E00602766

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 561/2021-SCG/ANEEL, de 31/08/2021. 
 
 
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Coqueiro 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
 
Área de 
Drenagem da 
PCH (km²): 
9.756,00 
NOME DO RIO DA USINA: 
Ivaí 
 
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
64655000 
Ubá do Sul 
Ivaí 
12.700,00 
 
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
13.163,00 
TR (anos): 
10.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Creager Soleira Livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Concreto 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Luiz Diniz de Oliveira Neto 184119/D 
Alberto de Andrade Pinto 25341/D 
Nº DA 
ART5 
1720211537350 
1720211526979 
 
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
64655000 
Ubá do Sul 
Ivaí 
12.700,00 
 
12. 
No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 28.100 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,65 são compatíveis aos 
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC=0,55. No entanto, há que 
salientar que o fator de capacidade adotado nessa etapa é superior ao que foi adotado 
no estudo de inventário. 
 
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício 
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 1000 kW. 
 
O projeto apresentado prevê 4 turbinas de 7.279,79 kW e 4 geradores de potência 
unitária nominal de 7.805,56 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
 
5 Documento nº 48513.009083/2021-00. Capítulo 12, Anexos. 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 4E43B39E00602766
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007530/2021-00
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de
Drenagem da
PCH (km²):  9.756,00  NOME DO RIO DA USINA:    Ivaí  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
64655000  Ubá do Sul    Ivaí    12.700,00
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
-  -    -    -
-  -    -    -
-  -    -    -
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    13.163,00    TR (anos):    10.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Creager Soleira Livre          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Concreto          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Luiz Diniz de Oliveira Neto 184119/D
Alberto de Andrade Pinto 25341/D        Nº DA
ART5  1720211537350
1720211526979
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
64655000  Ubá do Sul    Ivaí    12.700,00    
Estudos Energéticos  A potência de 28.100 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,65 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC=0,55. No entanto, há que
salientar que o fator de capacidade adotado nessa etapa é superior ao que foi adotado
no estudo de inventário.
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 1000 kW.
O projeto apresentado prevê 4 turbinas de 7.279,79 kW e 4 geradores de potência
unitária nominal de 7.805,56 kVA, com 0,9 de fator de potência.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 4E43B39E00602766

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 561/2021-SCG/ANEEL, de 31/08/2021. 
 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
13. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo 
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação 
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que 
compatíveis com estes. 
 
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH Coqueiro 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
24°7'51" S 
51°33'38,3" W 
Coordenadas da casa de força 
24°7'59,3" S 
51°33'34,4" W 
NA Montante (m) 
399,50 
NA Jusante (m) 
384,00 
Potência Instalada Total (kW) 
28.100 
Número de Unidades Geradoras 
4 
Potência instalada por gerador (kVA) 
7.805,56; 7.805,56; 
7.805,56; 7.805,56 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90; 0,90; 0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
7.279,79; 7.279,79; 
7.279,79; 7.279,79 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
15,90; 15,90; 15,90; 
15,90 
Rendimento nominal por turbina (%) 
92,8%; 92,8%; 92,8%; 
92,8% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
96,5%; 96,5%; 96,5%; 
96,5% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da 
usina (%) 
1,00% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
1,00% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,413 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
15,50 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
2,29% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
100 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
1,50 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,00 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
14. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido 
o DRS-PCH referente à PCH Coqueiro conforme solicitado por Norte Participações e Investimentos S.A., 
bem como o encaminhamento de documento ao Instituto Água e Terra - IAT, para emissão da DRDH. O 
DRS-PCH também permite que o Interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos 
competentes. 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 4E43B39E00602766
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007530/2021-00
PCH Coqueiro  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  24°7'51" S
51°33'38,3" W
Coordenadas da casa de força  24°7'59,3" S
51°33'34,4" W
NA Montante (m)  399,50
NA Jusante (m)  384,00
Potência Instalada Total (kW)  28.100
Número de Unidades Geradoras  4
Potência instalada por gerador (kVA)  7.805,56; 7.805,56;
7.805,56; 7.805,56
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90; 0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW)  7.279,79; 7.279,79;
7.279,79; 7.279,79
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  15,90; 15,90; 15,90;
15,90
Rendimento nominal por turbina (%)  92,8%; 92,8%; 92,8%;
92,8%
Rendimento nominal por gerador (%)  96,5%; 96,5%; 96,5%;
96,5%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
usina (%)  1,00%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  1,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,413
H : Queda bruta nominal (m)
b  15,50
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  2,29%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  100
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  1,50
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,00
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 4E43B39E00602766

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 561/2021-SCG/ANEEL, de 31/08/2021. 
 
 
 
15. 
Complementarmente, é importante salientar que o rio Ivaí vem sendo alvo de estudos com 
vistas a desenvolver ali um corredor hidrográfico para escoamento da produção agrícola da região, que 
inclusive foram advertidos no seu estudo de inventário. Assim, será de fundamental importância a 
interação entre o empreendedor e os órgãos responsáveis pela infraestrutura de transporte para avaliar 
os impactos desses projetos no desenvolvimento e implantação da PCH Coqueiro. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
16. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
17. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à PCH Coqueiro sob a titularidade de Norte Participações e Investimentos 
S.A. 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
18. 
Emitir o Despacho. 
 
(Assinado digitalmente) 
YURI FERREIRA GOMES DIAS 
Especialista em Regulação 
(Assinado digitalmente) 
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO 
Analista Administrativo 
 
 
De acordo: 
 
 
(Assinado digitalmente) 
RENATO MARQUES BATISTA 
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 4E43B39E00602766
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007530/2021-00

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Coqueiro 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1967 
 
 
 
 
1,54 
70,77 
104,49 
20,00 
31,12 
19,24 
27,12 
84,15 
1968 
171,82 
44,99 
29,02 
32,84 
24,07 
14,95 
7,53 
13,89 
5,65 
55,40 
80,33 
51,46 
1969 
74,64 
49,68 
23,94 
58,03 
67,91 
277,87 
116,11 
35,80 
58,38 
323,59 
335,93 
76,08 
1970 
118,42 
76,99 
113,82 
66,12 
128,10 
269,91 
280,06 
42,65 
100,68 
164,24 
35,41 
362,67 
1971 
559,21 
147,50 
149,22 
108,74 
295,98 
328,61 
315,69 
93,22 
137,16 
123,90 
42,00 
59,06 
1972 
129,25 
446,26 
117,80 
110,10 
26,71 
39,34 
196,36 
291,72 
398,11 
610,54 
165,57 
151,43 
1973 
227,15 
225,06 
107,30 
44,72 
77,80 
286,04 
277,71 
259,58 
284,58 
351,65 
146,25 
92,81 
1974 
285,28 
181,03 
153,36 
70,29 
55,64 
218,44 
85,39 
111,20 
152,35 
203,93 
147,60 
123,25 
1975 
128,27 
186,31 
168,47 
68,86 
55,83 
83,47 
86,34 
161,19 
114,94 
460,24 
291,54 
415,63 
1976 
328,12 
230,00 
144,74 
103,69 
179,43 
411,05 
113,28 
271,01 
239,04 
151,26 
236,32 
372,04 
1977 
365,07 
305,95 
105,51 
139,20 
60,60 
120,35 
93,88 
54,34 
56,24 
107,88 
75,78 
204,94 
1978 
60,20 
41,67 
103,26 
32,09 
42,02 
59,42 
390,34 
175,62 
304,24 
79,03 
94,68 
81,02 
1979 
57,69 
81,64 
61,05 
33,74 
321,69 
67,65 
59,89 
173,29 
523,01 
377,81 
371,22 
219,14 
1980 
193,96 
130,80 
182,00 
121,49 
137,31 
118,52 
241,29 
227,50 
479,46 
251,27 
122,49 
350,85 
1981 
288,87 
209,77 
98,63 
79,49 
81,32 
59,21 
38,01 
28,29 
23,88 
200,99 
136,35 
452,96 
1982 
145,93 
90,41 
55,02 
32,22 
29,42 
562,39 
726,82 
177,81 
78,71 
348,47 
805,26 
493,79 
1983 
271,86 
211,02 
596,69 
470,76 
999,66 
1057,32 
713,97 
149,08 
691,88 
457,22 
226,23 
114,47 
1984 
102,99 
135,97 
84,04 
166,94 
228,96 
149,53 
109,42 
169,03 
282,79 
159,67 
279,40 
407,69 
1985 
133,97 
114,38 
128,27 
317,63 
214,82 
135,59 
89,40 
46,35 
55,88 
31,31 
86,46 
35,50 
1986 
62,30 
203,62 
164,77 
135,37 
395,47 
163,38 
64,69 
235,01 
111,27 
87,61 
78,46 
232,48 
1987 
124,00 
553,30 
99,39 
108,02 
896,98 
370,34 
176,21 
96,32 
76,82 
101,13 
150,45 
77,00 
1988 
95,26 
133,89 
132,72 
99,37 
544,62 
280,61 
112,42 
56,33 
38,93 
41,31 
41,20 
33,78 
1989 
514,55 
481,18 
266,64 
155,55 
314,68 
93,66 
221,95 
339,50 
452,64 
194,96 
107,46 
83,73 
1990 
919,32 
137,98 
77,52 
90,60 
184,91 
266,22 
613,40 
412,17 
533,24 
536,33 
262,16 
90,77 
1991 
48,81 
65,18 
55,39 
50,17 
42,04 
181,77 
109,63 
106,55 
46,27 
193,90 
97,68 
166,06 
1992 
67,94 
67,19 
253,25 
290,45 
813,84 
606,61 
267,76 
237,30 
225,39 
291,80 
201,94 
131,20 
1993 
166,56 
305,62 
158,66 
140,41 
280,38 
307,72 
258,29 
134,59 
335,76 
682,96 
102,77 
204,25 
1994 
230,40 
332,77 
127,13 
94,70 
156,33 
431,06 
428,91 
131,30 
55,34 
67,53 
98,74 
78,51 
1995 
793,18 
263,81 
142,92 
135,37 
61,90 
100,52 
248,12 
58,66 
181,19 
443,63 
173,23 
105,27 
1996 
417,03 
293,61 
424,67 
168,36 
58,42 
48,86 
66,37 
54,68 
174,70 
367,71 
250,82 
376,48 
1997 
531,72 
686,15 
142,95 
57,73 
40,71 
254,49 
264,51 
116,22 
238,93 
557,18 
557,82 
311,92 
1998 
253,33 
261,96 
498,36 
878,07 
336,75 
220,96 
181,46 
341,87 
689,62 
860,89 
141,64 
90,61 
1999 
176,50 
302,28 
140,68 
143,01 
178,10 
348,78 
380,01 
78,42 
95,56 
48,05 
36,08 
42,64 
2000 
79,21 
296,01 
156,07 
57,96 
35,24 
83,34 
167,98 
204,17 
609,22 
369,19 
152,87 
172,97 
2001 
375,16 
615,85 
173,76 
100,70 
145,15 
233,39 
219,71 
140,35 
181,62 
557,00 
188,95 
179,45 
2002 
285,49 
184,12 
89,49 
38,97 
332,47 
91,48 
63,18 
106,18 
303,70 
192,53 
244,58 
339,23 
2003 
302,10 
402,79 
162,19 
110,10 
64,07 
102,65 
188,44 
64,95 
69,13 
196,49 
225,81 
262,16 
2004 
113,04 
95,12 
79,68 
69,44 
459,84 
389,30 
420,54 
108,12 
64,98 
353,66 
354,47 
107,40 
2005 
179,37 
68,68 
38,72 
39,22 
117,29 
182,53 
105,05 
53,17 
460,11 
782,25 
274,94 
96,45 
2006 
105,43 
111,07 
77,94 
46,37 
23,09 
21,76 
30,37 
35,47 
159,76 
121,17 
111,92 
259,21 
2007 
368,05 
240,23 
213,08 
117,84 
336,39 
103,04 
198,95 
74,81 
37,72 
42,20 
203,19 
137,07 
2008 
157,66 
90,31 
82,21 
165,24 
250,19 
204,07 
148,29 
567,50 
104,82 
362,73 
195,01 
58,85 
2009 
151,20 
244,65 
130,02 
49,03 
78,51 
92,70 
650,79 
353,27 
690,34 
675,06 
372,66 
336,87 
2010 
486,08 
413,28 
207,78 
339,71 
248,37 
117,49 
149,80 
74,92 
34,75 
160,16 
119,81 
303,60 
2011 
296,03 
463,30 
134,31 
118,35 
58,05 
86,00 
329,88 
929,58 
211,48 
360,49 
214,41 
85,99 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 4E43B39E00602766
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007530/2021-00
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Coqueiro                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1967          1,54  70,77  104,49  20,00  31,12  19,24  27,12  84,15
1968  171,82  44,99  29,02  32,84  24,07  14,95  7,53  13,89  5,65  55,40  80,33  51,46
1969  74,64  49,68  23,94  58,03  67,91  277,87  116,11  35,80  58,38  323,59  335,93  76,08
1970  118,42  76,99  113,82  66,12  128,10  269,91  280,06  42,65  100,68  164,24  35,41  362,67
1971  559,21  147,50  149,22  108,74  295,98  328,61  315,69  93,22  137,16  123,90  42,00  59,06
1972  129,25  446,26  117,80  110,10  26,71  39,34  196,36  291,72  398,11  610,54  165,57  151,43
1973  227,15  225,06  107,30  44,72  77,80  286,04  277,71  259,58  284,58  351,65  146,25  92,81
1974  285,28  181,03  153,36  70,29  55,64  218,44  85,39  111,20  152,35  203,93  147,60  123,25
1975  128,27  186,31  168,47  68,86  55,83  83,47  86,34  161,19  114,94  460,24  291,54  415,63
1976  328,12  230,00  144,74  103,69  179,43  411,05  113,28  271,01  239,04  151,26  236,32  372,04
1977  365,07  305,95  105,51  139,20  60,60  120,35  93,88  54,34  56,24  107,88  75,78  204,94
1978  60,20  41,67  103,26  32,09  42,02  59,42  390,34  175,62  304,24  79,03  94,68  81,02
1979  57,69  81,64  61,05  33,74  321,69  67,65  59,89  173,29  523,01  377,81  371,22  219,14
1980  193,96  130,80  182,00  121,49  137,31  118,52  241,29  227,50  479,46  251,27  122,49  350,85
1981  288,87  209,77  98,63  79,49  81,32  59,21  38,01  28,29  23,88  200,99  136,35  452,96
1982  145,93  90,41  55,02  32,22  29,42  562,39  726,82  177,81  78,71  348,47  805,26  493,79
1983  271,86  211,02  596,69  470,76  999,66  1057,32  713,97  149,08  691,88  457,22  226,23  114,47
1984  102,99  135,97  84,04  166,94  228,96  149,53  109,42  169,03  282,79  159,67  279,40  407,69
1985  133,97  114,38  128,27  317,63  214,82  135,59  89,40  46,35  55,88  31,31  86,46  35,50
1986  62,30  203,62  164,77  135,37  395,47  163,38  64,69  235,01  111,27  87,61  78,46  232,48
1987  124,00  553,30  99,39  108,02  896,98  370,34  176,21  96,32  76,82  101,13  150,45  77,00
1988  95,26  133,89  132,72  99,37  544,62  280,61  112,42  56,33  38,93  41,31  41,20  33,78
1989  514,55  481,18  266,64  155,55  314,68  93,66  221,95  339,50  452,64  194,96  107,46  83,73
1990  919,32  137,98  77,52  90,60  184,91  266,22  613,40  412,17  533,24  536,33  262,16  90,77
1991  48,81  65,18  55,39  50,17  42,04  181,77  109,63  106,55  46,27  193,90  97,68  166,06
1992  67,94  67,19  253,25  290,45  813,84  606,61  267,76  237,30  225,39  291,80  201,94  131,20
1993  166,56  305,62  158,66  140,41  280,38  307,72  258,29  134,59  335,76  682,96  102,77  204,25
1994  230,40  332,77  127,13  94,70  156,33  431,06  428,91  131,30  55,34  67,53  98,74  78,51
1995  793,18  263,81  142,92  135,37  61,90  100,52  248,12  58,66  181,19  443,63  173,23  105,27
1996  417,03  293,61  424,67  168,36  58,42  48,86  66,37  54,68  174,70  367,71  250,82  376,48
1997  531,72  686,15  142,95  57,73  40,71  254,49  264,51  116,22  238,93  557,18  557,82  311,92
1998  253,33  261,96  498,36  878,07  336,75  220,96  181,46  341,87  689,62  860,89  141,64  90,61
1999  176,50  302,28  140,68  143,01  178,10  348,78  380,01  78,42  95,56  48,05  36,08  42,64
2000  79,21  296,01  156,07  57,96  35,24  83,34  167,98  204,17  609,22  369,19  152,87  172,97
2001  375,16  615,85  173,76  100,70  145,15  233,39  219,71  140,35  181,62  557,00  188,95  179,45
2002  285,49  184,12  89,49  38,97  332,47  91,48  63,18  106,18  303,70  192,53  244,58  339,23
2003  302,10  402,79  162,19  110,10  64,07  102,65  188,44  64,95  69,13  196,49  225,81  262,16
2004  113,04  95,12  79,68  69,44  459,84  389,30  420,54  108,12  64,98  353,66  354,47  107,40
2005  179,37  68,68  38,72  39,22  117,29  182,53  105,05  53,17  460,11  782,25  274,94  96,45
2006  105,43  111,07  77,94  46,37  23,09  21,76  30,37  35,47  159,76  121,17  111,92  259,21
2007  368,05  240,23  213,08  117,84  336,39  103,04  198,95  74,81  37,72  42,20  203,19  137,07
2008  157,66  90,31  82,21  165,24  250,19  204,07  148,29  567,50  104,82  362,73  195,01  58,85
2009  151,20  244,65  130,02  49,03  78,51  92,70  650,79  353,27  690,34  675,06  372,66  336,87
2010  486,08  413,28  207,78  339,71  248,37  117,49  149,80  74,92  34,75  160,16  119,81  303,60
2011  296,03  463,30  134,31  118,35  58,05  86,00  329,88  929,58  211,48  360,49  214,41  85,99
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 4E43B39E00602766

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Coqueiro 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2012 
169,06 
73,83 
72,11 
221,29 
194,32 
740,43 
164,00 
79,15 
46,41 
72,97 
83,35 
93,36 
2013 
236,50 
399,89 
566,38 
687,25 
166,61 
1266,36 
441,13 
125,51 
149,13 
247,84 
94,56 
94,04 
2014 
170,96 
71,89 
205,49 
271,87 
328,81 
1043,35 
201,00 
98,26 
373,58 
334,06 
137,33 
219,81 
2015 
248,74 
344,58 
207,85 
157,51 
230,49 
202,05 
1157,87 
171,55 
247,02 
483,83 
665,64 
521,34 
2016 
507,24 
400,11 
391,65 
148,18 
281,24 
492,01 
277,84 
437,63 
173,31 
156,63 
99,64 
206,49 
2017 
228,75 
203,83 
136,11 
200,83 
356,93 
536,96 
92,12 
112,76 
38,38 
332,88 
459,00 
439,07 
2018 
657,00 
217,73 
307,42 
183,21 
65,35 
74,91 
43,10 
50,45 
83,00 
309,02 
135,29 
67,86 
2019 
112,11 
174,01 
330,12 
88,21 
229,63 
398,21 
81,57 
43,73 
55,84 
41,78 
148,19 
198,11 
 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 4E43B39E00602766
 RENATO DE OLIVEIRA FALCAO, RENATO MARQUES BATISTA, YURI FERREIRA GOMES DIAS
 DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR:
Número: 48524.007530/2021-00
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Coqueiro                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2012  169,06  73,83  72,11  221,29  194,32  740,43  164,00  79,15  46,41  72,97  83,35  93,36
2013  236,50  399,89  566,38  687,25  166,61  1266,36  441,13  125,51  149,13  247,84  94,56  94,04
2014  170,96  71,89  205,49  271,87  328,81  1043,35  201,00  98,26  373,58  334,06  137,33  219,81
2015  248,74  344,58  207,85  157,51  230,49  202,05  1157,87  171,55  247,02  483,83  665,64  521,34
2016  507,24  400,11  391,65  148,18  281,24  492,01  277,84  437,63  173,31  156,63  99,64  206,49
2017  228,75  203,83  136,11  200,83  356,93  536,96  92,12  112,76  38,38  332,88  459,00  439,07
2018  657,00  217,73  307,42  183,21  65,35  74,91  43,10  50,45  83,00  309,02  135,29  67,86
2019  112,11  174,01  330,12  88,21  229,63  398,21  81,57  43,73  55,84  41,78  148,19  198,11
  
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR:  
RENATO DE OLIVEIRA FALCAO, RENATO MARQUES BATISTA, YURI FERREIRA GOMES DIAS  
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 4E43B39E00602766