A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 560/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 4 de agosto de 2016. 
 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.001087/2013-51 
 
Assunto: Adequação do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica Pinheiro, com Registro Ativo 
e Aceite conferidos às empresas Estelar Engenheiros 
Associados Ltda. e Pinheiro Energética S.A, por meio, 
respectivamente, dos Despachos nº 565, de 18 de 
fevereiro de 2013, e nº 1.634, de 26 de maio de 2014, c/c 
Despacho nº 866, de 31 de março de 2015, localizada nos 
municípios de Lages e São José do Cerrito, no estado de 
Santa Catarina. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
2. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Pinheiro, com 9.600 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SC.029321-0.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos às empresas 
Estelar Engenheiros Associados Ltda. e Pinheiro Energética S.A., (Estelar e Pinheiro), por meio, respectivamente, 
dos Despachos nº 565, de 18 de fevereiro de 2013, e nº 1.634, de 26 de maio de 2014, c/c Despacho nº 866, de 31 
de março de 2015, localizada no rio Caveiras, sub-bacia 71, na bacia hidrográfica do Rio Uruguai, nos municípios de 
Lages e São José do Cerrito, no estado de Santa Catarina. 
 
II – DOS FATOS 
 
3. 
Em 03/03/2005, o Despacho n° 277 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio Caveiras, 
onde foram identificados 4 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Pinheiro. 
 
4. 
Em 18 de fevereiro de 2013, por meio do Despacho nº 565, foi conferido o Registro Ativo à Estelar, o 
qual foi Aceito em 26 de maio de 2014 por meio do Despacho nº 1.634. 
 
5. 
Em 18 de março de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento.  
 
                                                          
1 Por meio da correspondência 3520-PNH-2G-RDPB-001-16, Documento nº 48513.006839/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 560/2016–SCG/ANEEL, de 4/8/2016 
III – DA ANÁLISE 
 
6. 
Trata-se da solicitação formulada pelas empresas Estelar e Pinheiro para emissão do Despacho de 
Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da 
PCH Pinheiro. 
 
7. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
8. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 277, de 03/03/2005. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH PINHEIRO 
PCH PINHEIRO 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
27°46'16"S 
50°31'34"W 
27°46'16,5"S 
50°31'34,3"W 
NA Montante (m) 
826,5 
819,75 
NA Jusante (m) 
800,25 
796,37 
Queda Bruta (m) 
26,25 
23,38 
Área do Reservatório (km²) 
2,45 
0,22 
Potência (kW) 
10.000 
8.600 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
34,55 
36,93 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Caveiras 
ESTADO: 
SC 
SUB-BACIA: 
71 
DESPACHO: 
277 
DATA: 
03/03/2005 
AUTOR: 
RTK CONSULTORIA LTDA. 
POTÊNCIA: 
53 kW 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
4 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamentos 
Coordenadas 
NA Montante (m) 
NA Jusante (m) 
Potência (kW) 
Condição 
PCH CAVEIRAS 
27°48'36,11"S 
50°28'53,83"W 
862 
826,5 
3.830 
PB Aprovado 
PCH ITARARÉ 
27°43'40,59"S 
50°33'52,95"W 
794 
772,3 
9.400 
DRS-PCH3 
 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo. 
3 Despacho nº 1.539, de 10 de Junho de 2016.
PCH PINHEIRO      Estudos de Inventário    Sumário Executivo  
Localização do barramento    27°46'16"S
50°31'34"W      27°46'16,5"S
50°31'34,3"W  
NA Montante (m)    826,5      819,75  
NA Jusante (m)    800,25      796,37  
Queda Bruta (m)    26,25      23,38  
Área do Reservatório (km²)    2,45      0,22  
Potência (kW)    10.000      8.600  
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT    34,55      36,93  
NOME DO RIO:    Caveiras          ESTADO:        SC    SUB-BACIA:      71
DESPACHO:    277          DATA:        03/03/2005          
AUTOR:    RTK CONSULTORIA LTDA.                            
POTÊNCIA:    53 kW          EIXOS IDENTIFICADOS:        4          
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                
Aproveitamentos      Coordenadas      NA Montante (m)        NA Jusante (m)    Potência (kW)      Condição  
PCH CAVEIRAS    27°48'36,11"S
50°28'53,83"W      862        826,5      3.830    PB Aprovado    
PCH ITARARÉ    27°43'40,59"S
50°33'52,95"W      794        772,3      9.400    DRS-PCH3    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 560/2016–SCG/ANEEL, de 4/8/2016 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
9. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
ESTELAR ENGENHEIROS ASSOCIADOS 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
NELSON DORNELAS 
5058310-5 
019403-3 
Responsável Geral do Projeto  
VANILDO RODRIGUES 
4821560-5 
014199-8 
Estudos cartográficos e topográficos 
MAUREN MARQUES DOMIT 
5058566-9 
091815-3 
Estudos geotécnicos 
RODRIGO KERN 
5058622-6 
079175-9 
Estudos hidrológicos 
NELSON DORNELAS 
5058310-5 
019403-3 
Estudos energéticos 
NELSON DORNELAS 
5058310-5 
019403-3 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não apresentou 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não apresentou 
Número 
 
Órgão Emissor 
A ANEEL fará a articulação para a obtenção da Declaração de Reserva de Disponibilidade 
Hídrica (DRDH) com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável 
– SDS do estado de Santa Catarina.  
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
10. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico. 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é inferior, mas a empresa apresentou justificativas técnicas 
para a diferença4. 
 
11. 
Na justificativa técnica apresentada para a redução da queda e alteração dos níveis operacionais em 
relação ao inventário aprovado, as empresas informam que foi feito um estudo de alternativa locacional para diminuir 
o volume do reservatório, com a redução do nível de montante, e a casa de força foi deslocada para jusante, 
                                                          
4 Doc. Sic nº 48524.008314/2016-00.
Empresa Projetista:  ESTELAR ENGENHEIROS ASSOCIADOS    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
NELSON DORNELAS  5058310-5  019403-3  Responsável Geral do Projeto
VANILDO RODRIGUES  4821560-5  014199-8  Estudos cartográficos e topográficos
MAUREN MARQUES DOMIT  5058566-9  091815-3  Estudos geotécnicos
RODRIGO KERN  5058622-6  079175-9  Estudos hidrológicos
NELSON DORNELAS  5058310-5  019403-3  Estudos energéticos
NELSON DORNELAS  5058310-5  019403-3  Estruturas extravasoras
  Tipo de licença    Não apresentou
  Número    
  Órgão emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão remanescente    
  Tipo de Licença    Não apresentou
  Número    
Órgão Emissor  Órgão Emissor    A ANEEL fará a articulação para a obtenção da Declaração de Reserva de Disponibilidade
Hídrica (DRDH) com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável
– SDS do estado de Santa Catarina.
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão de usos consuntivos    
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é inferior, mas a empresa apresentou justificativas técnicas
para a diferença4.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 560/2016–SCG/ANEEL, de 4/8/2016 
aproveitando 4m remanescentes do inventário. Desta forma a queda que era de 26,25m passou a ser de 23,38m com 
uma redução de 2,87m. Por sua vez, o reservatório que era de 2,45 km2 passou para 0,22 km2, restringindo-se 
praticamente à calha do rio. 
 
12. 
Após a definição do arranjo, o estudo de motorização pelo critério de custo/benefício incremental 
resultou na potência instalada de 8,6 MW. 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH PINHEIRO 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
1.246 
NOME DO RIO DA USINA: 
CAVEIRAS 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
71200000 
VILA CANOAS 
CANOAS 
1.010 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
71300000 
RIO BONITO 
CANOAS 
2000 
71350000 
ENCRUZILHADA 
CANOAS 
3230 
71350001 
ENCRUZILHADA II 
CANOAS 
3230 
71383000 
PTE. ALTA DO SUL 
CANOAS 
4610 
71630000 
CAPÃO ALTO 
CAVEIRAS 
800 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
1.023 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
SOLEIRA LIVRE 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
ENROCAMENTO COM NÚCLEO ARGILA 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
NELSON DORNELAS 
019403-3 
Nº DA ART 
5058310-55 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
71200000 
VILA CANOAS 
CANOAS 
1010 
 
 
 
                                                          
5 Documento nº 48524.007519/2016-00
METODOLOGIA
ADOTADA:  Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  1.246  NOME DO RIO DA USINA:    CAVEIRAS  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
71200000  VILA CANOAS    CANOAS    1.010
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
71300000  RIO BONITO    CANOAS    2000
71350000  ENCRUZILHADA    CANOAS    3230
71350001  ENCRUZILHADA II    CANOAS    3230
71383000  PTE. ALTA DO SUL    CANOAS    4610
71630000  CAPÃO ALTO    CAVEIRAS    800
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):      1.023    TR (anos):    1.000    
TIPO DE VERTEDOURO:      SOLEIRA LIVRE            
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:      ENROCAMENTO COM NÚCLEO ARGILA            
NOME DO RESP. TÉCNICO:      NELSON DORNELAS
019403-3        Nº DA ART  5058310-55  
                  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA                  
CÓDIGO    NOME    RIO    A.D. (em km²):      
71200000    VILA CANOAS    CANOAS    1010      

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 560/2016–SCG/ANEEL, de 4/8/2016 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 8.600 kW é inferior à estimada no inventário, porém está 
adequado ao potencial identificado6. O projeto apresentado prevê 2 turbinas 
de 4.479 kW e 2 geradores de potência unitária nominal de 4.778 kVA, com 
0,9 de fator de potência. 
 
13. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
14. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH PINHEIRO 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
8.600 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
4.778 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
4.479 / 7,30 
Rendimento da turbina 
91,40% 
Rendimento do gerador 
96,00% 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
1,92% 
Indisponibilidade programada (%) 
3,28% 
Perdas hidráulicas nominais (m) 
2,24 
Queda bruta nominal (m) 
23,38 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,63% 
Consumo Interno (kW médio) 
14 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
4,45 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0,92 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
15. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343 de 9 de dezembro de 2008, o processo seria 
sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade de emissão de algum ato 
referente à aprovação do projeto apresentado pelas empresas Estelar e Pinheiro. 
 
16. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse sentido. O 
Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI-PCH), etapa já 
cumprida pelo empreendedor. 
 
                                                          
6 Doc. Sic nº 48524.008314/2016-00.
Estudos Energéticos  A potência de 8.600 kW é inferior à estimada no inventário, porém está
adequado ao potencial identificado6. O projeto apresentado prevê 2 turbinas
de 4.479 kW e 2 geradores de potência unitária nominal de 4.778 kVA, com
0,9 de fator de potência.
PCH PINHEIRO  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  8.600
Número de Unidades Geradoras  2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  4.778 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  4.479 / 7,30
Rendimento da turbina  91,40%
Rendimento do gerador  96,00%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  1,92%
Indisponibilidade programada (%)  3,28%
Perdas hidráulicas nominais (m)  2,24
Queda bruta nominal (m)  23,38
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  1,63%
Consumo Interno (kW médio)  14
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  4,45
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0,92
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 560/2016–SCG/ANEEL, de 4/8/2016 
17. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, do Sumário 
Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Pinheiro, nos termos da REN 343/2008, quanto 
o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
18. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e que o 
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, conforme excerto a seguir 
transcrito:  
 
 [...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores do potencial 
hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso do potencial 
hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário 
Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos 
órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação dessas ações, quando couber, imediatamente 
após a publicação do DRI-PCH previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da ANEEL, caso o 
interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério 
da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]  
 
19. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Pinheiro às empresas Estelar Engenheiros Associados Ltda. e Pinheiro Energética S.A., bem 
como o encaminhamento de documentação à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável - 
SDS, para fins da emissão da DRDH. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
20. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa 343 de 9 de dezembro de 2008; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
21. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Pinheiro às empresas Estelar Engenheiros Associados Ltda. e Pinheiro Energética 
S.A.. 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 560/2016–SCG/ANEEL, de 4/8/2016 
 
22. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documentação à Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Econômico Sustentável - SDS, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
CHELEN FISCHER DE LEMOS 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 560/2016–SCG/ANEEL, de 4/8/2016 
ANEXO 
 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1957 
21,88 
34,57 
27,23 
26,08 
26,22 
16,06 
46,79 
163,00 
111,15 
63,59 
33,67 
22,46 
1958 
22,82 
15,05 
54,65 
17,78 
10,86 
39,10 
11,64 
36,03 
59,39 
45,59 
89,04 
37,49 
1959 
20,42 
28,98 
15,42 
29,82 
25,29 
11,56 
11,10 
18,74 
64,33 
34,24 
8,71 
12,71 
1960 
17,35 
40,67 
41,12 
29,21 
14,42 
18,02 
9,17 
60,24 
41,42 
34,96 
39,54 
16,37 
1961 
17,78 
45,19 
71,16 
24,47 
15,02 
16,95 
21,00 
8,51 
68,49 
99,18 
92,25 
33,06 
1962 
18,58 
13,36 
17,15 
8,88 
16,77 
15,64 
39,61 
14,96 
44,41 
17,39 
19,98 
15,45 
1963 
35,15 
93,43 
75,25 
21,00 
10,87 
6,34 
9,45 
37,25 
41,45 
102,48 
59,13 
23,84 
1964 
10,92 
23,09 
19,33 
20,31 
16,27 
11,92 
14,29 
16,56 
32,17 
39,28 
13,98 
13,57 
1965 
15,58 
11,08 
11,15 
12,31 
30,06 
9,70 
33,15 
91,60 
93,55 
25,60 
29,32 
53,33 
1966 
38,95 
139,62 
34,72 
42,12 
18,60 
24,05 
18,02 
19,08 
57,05 
34,26 
21,94 
36,45 
1967 
23,68 
49,12 
21,15 
13,14 
10,51 
17,55 
16,94 
33,19 
91,33 
37,80 
27,71 
22,64 
1968 
7,07 
5,96 
5,09 
4,91 
2,17 
3,32 
9,13 
2,29 
31,53 
17,67 
39,18 
46,90 
1969 
31,54 
31,44 
31,41 
35,24 
8,58 
24,68 
20,96 
12,66 
15,72 
13,78 
37,03 
8,11 
1970 
30,88 
18,72 
22,25 
9,41 
22,58 
30,94 
41,87 
25,09 
21,52 
23,28 
8,95 
19,31 
1971 
52,61 
49,57 
90,22 
49,23 
42,03 
33,44 
41,87 
42,30 
26,10 
23,20 
7,38 
6,63 
1972 
10,69 
61,69 
24,54 
16,11 
6,74 
24,90 
36,24 
64,82 
77,80 
39,55 
33,15 
57,26 
1973 
49,06 
39,00 
26,06 
20,83 
42,56 
45,96 
43,93 
66,79 
52,94 
23,85 
31,26 
20,54 
1974 
29,97 
44,30 
47,77 
21,86 
16,84 
28,65 
24,43 
15,68 
19,98 
18,77 
31,02 
18,18 
1975 
21,56 
23,07 
23,10 
12,05 
11,98 
21,90 
17,48 
42,50 
78,95 
66,12 
28,12 
67,43 
1976 
61,02 
20,57 
32,75 
16,44 
55,82 
38,00 
26,27 
64,40 
28,60 
18,93 
24,45 
88,15 
1977 
62,24 
68,69 
29,18 
26,24 
16,08 
14,94 
27,73 
93,55 
28,03 
43,37 
39,84 
26,96 
1978 
35,97 
28,71 
24,34 
13,27 
13,26 
10,65 
14,37 
13,72 
31,67 
18,30 
21,22 
32,74 
1979 
18,39 
16,80 
22,78 
25,26 
32,05 
19,65 
23,06 
23,97 
20,18 
75,03 
50,50 
30,72 
1980 
24,63 
34,90 
65,59 
26,26 
25,43 
19,76 
36,12 
99,06 
44,95 
48,06 
29,36 
117,11 
1981 
54,70 
43,10 
24,40 
27,61 
20,74 
22,35 
28,25 
19,07 
26,82 
29,34 
20,07 
23,48 
1982 
21,70 
32,50 
30,02 
18,54 
16,73 
35,08 
36,67 
22,73 
18,57 
50,27 
94,91 
34,17 
1983 
47,56 
52,27 
50,02 
40,94 
103,60 
91,44 
214,28 
153,66 
49,63 
26,23 
38,30 
37,91 
1984 
43,69 
40,79 
35,61 
30,35 
23,18 
52,54 
66,07 
115,12 
40,33 
30,08 
37,44 
47,68 
1985 
24,05 
55,40 
40,71 
30,01 
19,86 
19,25 
21,43 
16,55 
20,91 
30,58 
35,01 
13,41 
1986 
19,90 
23,28 
15,73 
19,65 
17,89 
24,50 
19,82 
18,89 
26,89 
47,62 
52,83 
29,45 
1987 
63,31 
52,45 
19,93 
42,97 
114,22 
36,80 
31,18 
44,66 
32,67 
71,83 
23,99 
22,55 
1988 
24,48 
27,16 
27,65 
29,11 
52,39 
29,87 
19,99 
13,74 
47,62 
24,61 
15,83 
15,65 
1989 
40,81 
41,69 
24,19 
29,48 
49,70 
17,63 
20,99 
27,69 
104,93 
28,51 
16,72 
19,95 
1990 
75,96 
71,47 
33,91 
45,87 
31,12 
102,94 
44,13 
32,06 
68,73 
90,00 
59,68 
27,42 
1991 
33,76 
23,68 
16,45 
13,07 
12,11 
25,12 
21,60 
28,17 
5,90 
66,50 
57,86 
43,55 
1992 
29,62 
42,27 
25,26 
18,97 
53,12 
89,31 
79,05 
59,23 
44,60 
21,98 
21,35 
19,24 
1993 
30,02 
63,05 
43,28 
27,70 
27,12 
26,70 
112,62 
20,44 
45,42 
51,62 
30,44 
40,69 
1994 
29,07 
92,19 
57,88 
41,00 
75,38 
55,27 
72,80 
29,59 
8,80 
40,04 
38,43 
24,94 
1995 
115,31 
38,06 
26,57 
18,64 
8,26 
18,78 
33,43 
27,56 
28,29 
38,18 
22,37 
43,20 
1996 
67,09 
44,69 
41,08 
25,58 
11,36 
27,42 
48,87 
37,02 
61,26 
43,49 
21,42 
28,63 
1997 
71,45 
116,18 
34,02 
11,54 
9,67 
17,30 
40,47 
41,48 
31,44 
93,90 
96,12 
32,72 
1998 
31,91 
101,34 
52,55 
59,84 
68,49 
27,61 
36,97 
79,55 
84,73 
49,44 
24,47 
24,50 
1999 
26,41 
32,13 
26,10 
40,58 
16,50 
28,47 
56,22 
19,54 
14,15 
42,91 
38,03 
25,68 
2000 
37,32 
47,39 
40,60 
27,53 
22,72 
20,85 
38,08 
17,23 
103,44 
77,91 
24,13 
33,12
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1957  21,88  34,57  27,23  26,08  26,22  16,06  46,79  163,00  111,15  63,59  33,67  22,46
1958  22,82  15,05  54,65  17,78  10,86  39,10  11,64  36,03  59,39  45,59  89,04  37,49
1959  20,42  28,98  15,42  29,82  25,29  11,56  11,10  18,74  64,33  34,24  8,71  12,71
1960  17,35  40,67  41,12  29,21  14,42  18,02  9,17  60,24  41,42  34,96  39,54  16,37
1961  17,78  45,19  71,16  24,47  15,02  16,95  21,00  8,51  68,49  99,18  92,25  33,06
1962  18,58  13,36  17,15  8,88  16,77  15,64  39,61  14,96  44,41  17,39  19,98  15,45
1963  35,15  93,43  75,25  21,00  10,87  6,34  9,45  37,25  41,45  102,48  59,13  23,84
1964  10,92  23,09  19,33  20,31  16,27  11,92  14,29  16,56  32,17  39,28  13,98  13,57
1965  15,58  11,08  11,15  12,31  30,06  9,70  33,15  91,60  93,55  25,60  29,32  53,33
1966  38,95  139,62  34,72  42,12  18,60  24,05  18,02  19,08  57,05  34,26  21,94  36,45
1967  23,68  49,12  21,15  13,14  10,51  17,55  16,94  33,19  91,33  37,80  27,71  22,64
1968  7,07  5,96  5,09  4,91  2,17  3,32  9,13  2,29  31,53  17,67  39,18  46,90
1969  31,54  31,44  31,41  35,24  8,58  24,68  20,96  12,66  15,72  13,78  37,03  8,11
1970  30,88  18,72  22,25  9,41  22,58  30,94  41,87  25,09  21,52  23,28  8,95  19,31
1971  52,61  49,57  90,22  49,23  42,03  33,44  41,87  42,30  26,10  23,20  7,38  6,63
1972  10,69  61,69  24,54  16,11  6,74  24,90  36,24  64,82  77,80  39,55  33,15  57,26
1973  49,06  39,00  26,06  20,83  42,56  45,96  43,93  66,79  52,94  23,85  31,26  20,54
1974  29,97  44,30  47,77  21,86  16,84  28,65  24,43  15,68  19,98  18,77  31,02  18,18
1975  21,56  23,07  23,10  12,05  11,98  21,90  17,48  42,50  78,95  66,12  28,12  67,43
1976  61,02  20,57  32,75  16,44  55,82  38,00  26,27  64,40  28,60  18,93  24,45  88,15
1977  62,24  68,69  29,18  26,24  16,08  14,94  27,73  93,55  28,03  43,37  39,84  26,96
1978  35,97  28,71  24,34  13,27  13,26  10,65  14,37  13,72  31,67  18,30  21,22  32,74
1979  18,39  16,80  22,78  25,26  32,05  19,65  23,06  23,97  20,18  75,03  50,50  30,72
1980  24,63  34,90  65,59  26,26  25,43  19,76  36,12  99,06  44,95  48,06  29,36  117,11
1981  54,70  43,10  24,40  27,61  20,74  22,35  28,25  19,07  26,82  29,34  20,07  23,48
1982  21,70  32,50  30,02  18,54  16,73  35,08  36,67  22,73  18,57  50,27  94,91  34,17
1983  47,56  52,27  50,02  40,94  103,60  91,44  214,28  153,66  49,63  26,23  38,30  37,91
1984  43,69  40,79  35,61  30,35  23,18  52,54  66,07  115,12  40,33  30,08  37,44  47,68
1985  24,05  55,40  40,71  30,01  19,86  19,25  21,43  16,55  20,91  30,58  35,01  13,41
1986  19,90  23,28  15,73  19,65  17,89  24,50  19,82  18,89  26,89  47,62  52,83  29,45
1987  63,31  52,45  19,93  42,97  114,22  36,80  31,18  44,66  32,67  71,83  23,99  22,55
1988  24,48  27,16  27,65  29,11  52,39  29,87  19,99  13,74  47,62  24,61  15,83  15,65
1989  40,81  41,69  24,19  29,48  49,70  17,63  20,99  27,69  104,93  28,51  16,72  19,95
1990  75,96  71,47  33,91  45,87  31,12  102,94  44,13  32,06  68,73  90,00  59,68  27,42
1991  33,76  23,68  16,45  13,07  12,11  25,12  21,60  28,17  5,90  66,50  57,86  43,55
1992  29,62  42,27  25,26  18,97  53,12  89,31  79,05  59,23  44,60  21,98  21,35  19,24
1993  30,02  63,05  43,28  27,70  27,12  26,70  112,62  20,44  45,42  51,62  30,44  40,69
1994  29,07  92,19  57,88  41,00  75,38  55,27  72,80  29,59  8,80  40,04  38,43  24,94
1995  115,31  38,06  26,57  18,64  8,26  18,78  33,43  27,56  28,29  38,18  22,37  43,20
1996  67,09  44,69  41,08  25,58  11,36  27,42  48,87  37,02  61,26  43,49  21,42  28,63
1997  71,45  116,18  34,02  11,54  9,67  17,30  40,47  41,48  31,44  93,90  96,12  32,72
1998  31,91  101,34  52,55  59,84  68,49  27,61  36,97  79,55  84,73  49,44  24,47  24,50
1999  26,41  32,13  26,10  40,58  16,50  28,47  56,22  19,54  14,15  42,91  38,03  25,68
2000  37,32  47,39  40,60  27,53  22,72  20,85  38,08  17,23  103,44  77,91  24,13  33,12

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 09 da Nota Técnica nº 560/2016–SCG/ANEEL, de 4/8/2016 
2001 
60,89 
88,23 
55,44 
42,39 
60,55 
33,74 
55,69 
22,94 
42,67 
105,58 
25,83 
43,54 
2002 
54,63 
26,00 
24,33 
28,38 
22,65 
40,49 
31,75 
52,90 
38,52 
51,55 
66,33 
48,85 
2003 
27,51 
37,73 
31,33 
16,73 
19,71 
27,15 
16,42 
7,86 
14,41 
24,31 
27,64 
65,00 
2004 
36,95 
25,28 
20,13 
36,96 
33,39 
22,02 
33,27 
13,18 
47,64 
35,33 
31,87 
39,92 
2005 
33,04 
26,02 
27,90 
28,97 
82,55 
35,20 
41,53 
39,44 
165,08 
102,20 
42,10 
19,38 
2006 
38,03 
26,24 
16,29 
8,46 
7,26 
4,94 
11,10 
27,61 
16,07 
18,83 
43,20 
32,63 
2007 
23,64 
30,47 
55,46 
21,78 
49,36 
15,97 
50,74 
30,00 
31,26 
38,33 
35,65 
17,52 
2008 
33,10 
37,37 
38,60 
25,94 
48,49 
23,27 
15,96 
22,27 
37,23 
85,44 
99,89 
27,97 
2009 
32,30 
31,04 
37,96 
17,39 
12,82 
12,46 
47,24 
64,35 
85,57 
85,82 
37,43 
26,19 
2010 
74,90 
81,46 
32,53 
54,72 
115,47 
32,21 
38,58 
32,70 
21,22 
28,49 
27,65 
42,92 
2011 
69,21 
89,49 
32,88 
24,12 
24,95 
21,76 
55,49 
122,67 
152,82 
27,12 
22,28 
26,43 
2012 
60,90 
59,36 
19,30 
13,33 
10,14 
45,15 
28,47 
22,41 
18,31 
33,20 
12,98 
14,24 
2013 
20,26 
30,73 
61,60 
22,05 
10,01 
29,24
2002  54,63  26,00  24,33  28,38  22,65  40,49  31,75  52,90  38,52  51,55  66,33  48,85
2003  27,51  37,73  31,33  16,73  19,71  27,15  16,42  7,86  14,41  24,31  27,64  65,00
2004  36,95  25,28  20,13  36,96  33,39  22,02  33,27  13,18  47,64  35,33  31,87  39,92
2005  33,04  26,02  27,90  28,97  82,55  35,20  41,53  39,44  165,08  102,20  42,10  19,38
2006  38,03  26,24  16,29  8,46  7,26  4,94  11,10  27,61  16,07  18,83  43,20  32,63
2007  23,64  30,47  55,46  21,78  49,36  15,97  50,74  30,00  31,26  38,33  35,65  17,52
2008  33,10  37,37  38,60  25,94  48,49  23,27  15,96  22,27  37,23  85,44  99,89  27,97
2009  32,30  31,04  37,96  17,39  12,82  12,46  47,24  64,35  85,57  85,82  37,43  26,19
2010  74,90  81,46  32,53  54,72  115,47  32,21  38,58  32,70  21,22  28,49  27,65  42,92
2011  69,21  89,49  32,88  24,12  24,95  21,76  55,49  122,67  152,82  27,12  22,28  26,43
2012  60,90  59,36  19,30  13,33  10,14  45,15  28,47  22,41  18,31  33,20  12,98  14,24
2013  20,26  30,73  61,60  22,05  10,01  29,24