A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 710/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 10 de outubro de 2016. 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.000868/2011-66 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica PCH Nossa 
Senhora de Fátima, com Registro Ativo e 
Aceite conferidos à empresa Nossa Senhora 
de Fátima Energia Ltda, por meio, 
respectivamente, dos Despachos nº 2.271, 
de 30 de maio de 2011, e nº 2.901, de 18 de 
setembro 
de 
2012, 
localizada 
nos 
municípios de Cianorte e Jussara, no estado 
do Paraná. 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Nossa Senhora de Fátima, com 4.500 kW de Potência Instalada, 
cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.037144-0.01, 
com Registro Ativo e Aceite conferidos à empresa Nossa Senhora de Fátima Energia Ltda., por meio, 
respectivamente, dos Despachos nº 2.271, de 30 de maio de 2011, e nº 2.901, de 18 de setembro de 
2012, localizada no rio Ligeiro, sub-bacia 64, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, nos municípios de 
Cianorte e Jussara, no estado do Paraná. 
 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 26 de maio de 2010, o Despacho n° 1.479 aprovou os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio Ligeiro, onde foram identificados 6 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a 
PCH Nossa Senhora de Fátima. 
 
3. 
Em 30 de maio de 2011, por meio do Despacho nº 2.271, foi conferido o Registro Ativo 
à empresa Nossa Senhora de Fátima Energia Ltda., sendo que o projeto básico foi Aceito em 18 de 
setembro de 2012 por meio do Despacho nº 2.901. 
 
4. 
Em 1º de julho de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a 
esse empreendimento.  
III – DA ANÁLISE 
                                                          
1 Por meio da correspondência Carta NSF, Documento nº 48513.016705/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
FL. 02 da Nota Técnica nº 710/2016–SCG/ANEEL, de 10/10/2016 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela empresa Nossa Senhora de Fátima energia 
Ltda. para emissão do Despacho de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) 
referente ao processo de implantação e exploração da PCH Nossa Senhora de Fátima. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere 
na partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 1.479, de 26 de maio de 2010. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 
PCH NOSSA SENHORA DE 
FÁTIMA 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
23°38'50,6"S 
52°30'3,41"W 
23°39'13,4"S 
52°30'18,7"W 
NA Montante (m) 
345 
345 
NA Jusante (m) 
319 
319 
Queda Bruta (m) 
26 
26 
Área do Reservatório (km²) 
0,135 
0,052165 
Potência (kW) 
4.150 
4500 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
12,83 
12,16 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
RIO LIGEIRO 
ESTADO: 
PR 
SUB-
BACIA: 
64 
DESPACHO: 
1.479 
DATA: 
26/05/2010 
AUTOR: 
LUIS ROBERTO DANTAS BRUEL 
POTÊNCIA: 
22.670 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
6 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH FOZ DO 
CATINGUEIRO 
23°40'5,15"S 
52°30'36,06"W 
370 
345 
3.500 
PB Aceito 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH JUSSARA 
23°37'57,99"S 
52°29'50,46"W 
319 
290 
4.800 
PB Aceito 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo.
PCH NOSSA SENHORA DE
FÁTIMA    Estudos de Inventário  Sumário Executivo
Localização do barramento    23°38'50,6"S
52°30'3,41"W  23°39'13,4"S
52°30'18,7"W
NA Montante (m)    345  345
NA Jusante (m)    319  319
Queda Bruta (m)    26  26
Área do Reservatório (km²)    0,135  0,052165
Potência (kW)    4.150  4500
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT    12,83  12,16
NOME DO RIO:  RIO LIGEIRO      ESTADO:        PR      SUB-
BACIA:    64
DESPACHO:  1.479      DATA:        26/05/2010          
AUTOR:  LUIS ROBERTO DANTAS BRUEL                        
POTÊNCIA:  22.670 kW      EIXOS
IDENTIFICADOS:        6          
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                          
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força    NA        NA      Potência
(kW)    Condição  
      Montante        Jusante            
      (m)        (m)            
PCH FOZ DO
CATINGUEIRO  23°40'5,15"S
52°30'36,06"W  370        345        3.500    PB Aceito  
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório    NA        NA      Potência
(kW)    Condição  
      Montante        Jusante            
      (m)        (m)            
PCH JUSSARA  23°37'57,99"S
52°29'50,46"W  319        290        4.800    PB Aceito  
Coordenadas da Casa de
Força
Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
FL. 03 da Nota Técnica nº 710/2016–SCG/ANEEL, de 10/10/2016 
 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Design Head Engenharia e Construtora Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Alberto de Andrade Pinto 
20110316322 
25.341/D CREA-PR Responsável Geral do Projeto 
Marcos Roberto Parreira 
20114770532 
28621/D CREA-PR 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Elaine Nogoseke 
20122660775 
71420/D CREA-PR 
Estudos geotécnicos 
Alvaro Zimmer Neto 
20122510986 
89434/D CREA-PR 
Estudos hidrológicos 
Alvaro Zimmer Neto 
20122510986 
89434/D CREA-PR 
Estudos energéticos 
Alberto de Andrade Pinto 
20162730910 
25.341/D CREA-PR 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não há. 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não há. 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados 
indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem 
ao uso ótimo do potencial hidráulico. 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda e os níveis operacionais indicados em fase de projeto básico são compatíveis com 
os obtidos em fase de inventário. 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
  Empresa Projetista:    Design Head Engenharia e Construtora Ltda.      
  Responsável Técnico    Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Alberto de Andrade Pinto      20110316322  25.341/D CREA-PR    Responsável Geral do Projeto
Marcos Roberto Parreira      20114770532  28621/D CREA-PR    Estudos cartográficos e
topográficos
Elaine Nogoseke      20122660775  71420/D CREA-PR    Estudos geotécnicos
Alvaro Zimmer Neto      20122510986  89434/D CREA-PR    Estudos hidrológicos
Alvaro Zimmer Neto      20122510986  89434/D CREA-PR    Estudos energéticos
Alberto de Andrade Pinto      20162730910  25.341/D CREA-PR    Estruturas extravasoras
  Tipo de licença    Não há.
  Número    
  Órgão emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão remanescente    
  Tipo de Licença    Não há.
  Número    
  Órgão Emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão de usos consuntivos    
Queda e níveis operacionais  A queda e os níveis operacionais indicados em fase de projeto básico são compatíveis com
os obtidos em fase de inventário.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
FL. 04 da Nota Técnica nº 710/2016–SCG/ANEEL, de 10/10/2016 
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
676 
NOME DO RIO DA USINA: 
LIGEIRO 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
64682000 
JAPURÁ 
RIO DOS ÍNDIOS 
818 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
64680000 
JUSSARA 
LIGEIRO 
725 
64685000 
PORTO PARAÍSO DO NORTE 
IVAÍ 
28400 
64673000 
QUINTA DO SOL 
MOURÃO 
1530 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
216 
TR (anos): 
10000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
SOLEIRA LIVRE / CONTRAFORTE 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
ENROCAMENTO COM NÚCLEO EM ARGILA 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
ALBERTO DE ANDRADE PINTO 
25.341/D CREA-PR 
Nº DA ART 
201627309103 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
64680000 
JUSSARA 
LIGEIRO 
725 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 4.500 kW é superior à estimada no inventário, 4.150kW. O 
projeto apresentado prevê 2 turbinas de 2.500 kW e 2 geradores de potência 
unitária nominal de 2.332 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
10. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são 
de responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para 
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a 
apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), 
desde que compatíveis com estes. 
 
                                                          
3 Documento nº 48513.016705/2016-61
  676  NOME DO RIO DA USINA:    LIGEIRO  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
64682000  JAPURÁ    RIO DOS ÍNDIOS    818
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
64680000  JUSSARA    LIGEIRO    725
64685000  PORTO PARAÍSO DO NORTE    IVAÍ    28400
64673000  QUINTA DO SOL    MOURÃO    1530
          
          
          
  216  TR (anos):  10000  
  SOLEIRA LIVRE / CONTRAFORTE      
  ENROCAMENTO COM NÚCLEO EM ARGILA      
  ALBERTO DE ANDRADE PINTO
25.341/D CREA-PR    Nº DA ART  201627309103
        
NOME  RIO  A.D. (em km²):
JUSSARA  LIGEIRO  725

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
FL. 05 da Nota Técnica nº 710/2016–SCG/ANEEL, de 10/10/2016 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
4.500 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
2.332 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
2.500 / 3,07 
Rendimento da turbina 
91,80% 
Rendimento do gerador 
96,50% 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
1,00% 
Indisponibilidade programada (%) 
1,00% 
Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,67 
Queda bruta nominal (m) 
26 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,25% 
Consumo Interno (kW médio) 
17,5 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
1,31 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
12. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o 
processo seria sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade 
de emissão de algum ato referente à aprovação do projeto apresentado pela empresa Nossa Senhora 
de Fátima Energia Ltda. 
 
13. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse 
sentido. O Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI-PCH), etapa já cumprida pelo empreendedor. 
 
14. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, 
do Sumário Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Nossa Senhora de 
Fátima, nos termos da REN 343/2008, quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
 
15. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e 
que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, 
conforme excerto a seguir transcrito:  
 
 
 
 [...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores 
do potencial hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso 
do potencial hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro 
da Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...]
PCH NOSSA SENHORA DE FÁTIMA  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  4.500
Número de Unidades Geradoras  2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  2.332 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  2.500 / 3,07
Rendimento da turbina  91,80%
Rendimento do gerador  96,50%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  1,00%
Indisponibilidade programada (%)  1,00%
Perdas hidráulicas nominais (m)  0,67
Queda bruta nominal (m)  26
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  1,25%
Consumo Interno (kW médio)  17,5
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  1,31
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
FL. 06 da Nota Técnica nº 710/2016–SCG/ANEEL, de 10/10/2016 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração 
de Reserva de Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento 
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação 
dessas ações, quando couber, imediatamente após a publicação do DRI-PCH 
previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da 
ANEEL, caso o interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis 
por até 3 (três) anos, a critério da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]  
 
16. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser 
emitido o DRS-PCH referente à PCH Nossa Senhora de Fátima à empresa Nossa Senhora de Fátima 
Energia Ltda, bem como o encaminhamento de documento ao Instituto das Águas do Paraná, para fins 
da emissão da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por 
meio da emissão do DRS-PCH referente à PCH Nossa Senhora de Fátima sob a titularidade da 
empresa Nossa Senhora de Fátima Energia Ltda.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
FL. 07 da Nota Técnica nº 710/2016–SCG/ANEEL, de 10/10/2016 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
19. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento ao Instituto de Águas do Paraná, para 
fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
LEONARDO DE ARAÚJO SILVA 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
FL. 08 da Nota Técnica nº 710/2016–SCG/ANEEL, de 10/10/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1974 
17,07 
13,69 
12,14 
9,75 
9,08 
13,53 
10,35 
9,45 
11,71 
12,82 
13,93 
13,64 
1975 
13,16 
16,19 
13,55 
12,60 
11,62 
10,69 
10,79 
9,70 
9,38 
16,75 
13,32 
17,52 
1976 
16,22 
14,98 
13,08 
12,20 
11,75 
14,80 
11,60 
18,56 
16,72 
16,04 
19,83 
19,15 
1977 
27,96 
24,81 
19,92 
15,68 
12,56 
12,96 
10,63 
8,87 
8,89 
8,69 
12,82 
25,83 
1978 
14,00 
9,86 
9,23 
7,32 
6,48 
5,86 
9,05 
6,16 
10,71 
6,09 
7,51 
6,87 
1979 
7,19 
10,27 
7,59 
6,69 
10,46 
6,66 
6,86 
6,39 
15,09 
14,06 
13,99 
19,07 
1980 
13,97 
16,56 
18,79 
16,68 
17,73 
15,21 
14,98 
13,63 
12,91 
12,36 
11,30 
13,96 
1981 
17,56 
16,54 
13,23 
13,75 
11,18 
11,93 
9,54 
8,39 
7,33 
12,73 
8,89 
23,82 
1982 
14,30 
13,53 
9,66 
8,89 
6,68 
19,29 
18,52 
14,96 
12,35 
14,02 
20,33 
24,99 
1983 
20,69 
17,82 
33,01 
24,78 
28,61 
41,83 
31,67 
22,97 
26,09 
25,27 
21,94 
20,02 
1984 
17,08 
13,26 
11,06 
10,73 
11,94 
9,05 
8,14 
6,74 
8,79 
9,91 
12,28 
20,36 
1985 
12,56 
11,87 
10,87 
11,34 
17,52 
15,62 
14,64 
9,43 
9,62 
8,15 
6,82 
6,89 
1986 
7,14 
9,13 
8,24 
6,47 
12,96 
9,94 
8,50 
11,57 
9,18 
7,75 
6,45 
8,02 
1987 
7,77 
12,81 
8,64 
9,06 
15,54 
13,26 
12,02 
11,30 
11,02 
13,03 
17,66 
12,11 
1988 
9,85 
13,14 
8,63 
9,25 
12,24 
12,44 
10,62 
8,39 
7,33 
7,45 
7,81 
5,44 
1989 
11,87 
14,08 
11,48 
11,61 
9,39 
8,47 
7,89 
12,65 
22,83 
12,32 
10,36 
8,84 
1990 
19,84 
7,92 
9,38 
8,84 
11,81 
9,27 
11,10 
13,79 
18,69 
22,14 
15,81 
13,67 
1991 
12,33 
15,35 
12,73 
10,89 
9,92 
11,40 
9,41 
8,70 
8,03 
8,78 
7,65 
15,55 
1992 
8,02 
7,71 
11,18 
15,32 
32,80 
23,73 
19,05 
16,11 
17,02 
17,03 
17,09 
14,24 
1993 
15,43 
15,59 
13,55 
11,28 
12,43 
14,16 
12,26 
10,80 
12,73 
17,32 
13,32 
14,15 
1994 
12,48 
13,30 
12,48 
8,94 
10,72 
14,02 
16,02 
11,32 
9,46 
9,37 
10,40 
7,29 
1995 
19,85 
14,17 
10,52 
10,63 
9,07 
8,83 
8,03 
5,73 
8,74 
15,44 
8,73 
8,28 
1996 
11,45 
14,30 
10,17 
8,84 
7,42 
6,55 
5,10 
4,83 
5,73 
10,87 
14,65 
11,69 
1997 
18,46 
29,49 
17,40 
13,04 
11,32 
18,92 
13,45 
10,74 
12,57 
16,04 
18,85 
17,65 
1998 
13,10 
17,55 
14,70 
29,05 
22,61 
17,48 
14,09 
15,95 
19,71 
25,67 
15,86 
14,56 
1999 
15,21 
16,05 
12,36 
10,84 
16,70 
14,53 
15,14 
11,40 
10,09 
9,64 
9,21 
9,18 
2000 
8,25 
12,45 
10,97 
8,05 
7,64 
8,55 
8,81 
12,28 
21,95 
13,75 
11,75 
12,88 
2001 
13,41 
14,30 
10,71 
9,13 
8,83 
9,22 
9,00 
8,02 
8,45 
7,84 
6,74 
11,63 
2002 
11,48 
10,71 
7,80 
5,55 
16,92 
10,45 
9,37 
8,31 
9,98 
8,22 
11,12 
16,25 
2003 
15,77 
14,01 
12,10 
11,66 
9,44 
9,54 
8,24 
7,58 
6,46 
7,01 
5,86 
9,37 
2004 
9,32 
8,29 
7,81 
6,96 
14,26 
14,75 
15,84 
11,21 
9,59 
16,27 
19,70 
14,62 
2005 
22,16 
14,62 
11,76 
10,67 
9,51 
9,25 
8,04 
6,83 
9,57 
14,60 
11,11 
9,34 
2006 
9,29 
8,47 
8,12 
7,39 
6,40 
5,93 
5,89 
4,96 
6,68 
5,75 
6,08 
10,64 
2007 
17,61 
12,67 
9,76 
8,67 
7,80 
6,33 
8,22 
6,32 
5,65 
5,23 
8,81 
7,13 
2008 
7,92 
6,71 
7,24 
6,16 
5,71 
5,65 
4,73 
12,47 
6,98 
7,76 
9,37 
5,32 
2009 
8,73 
7,19 
6,15 
10,09 
20,74 
5,38 
6,54 
5,63 
6,72 
16,13 
10,85 
14,64 
2010 
14,93 
14,36 
13,47 
9,86 
10,20 
8,40 
7,48 
6,52 
6,06 
9,07 
7,89 
10,08
Série de vazões médias mensais informada para a PCH NOSSA SENHORA DE FÁTIMA                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1974  17,07  13,69  12,14  9,75  9,08  13,53  10,35  9,45  11,71  12,82  13,93  13,64
1975  13,16  16,19  13,55  12,60  11,62  10,69  10,79  9,70  9,38  16,75  13,32  17,52
1976  16,22  14,98  13,08  12,20  11,75  14,80  11,60  18,56  16,72  16,04  19,83  19,15
1977  27,96  24,81  19,92  15,68  12,56  12,96  10,63  8,87  8,89  8,69  12,82  25,83
1978  14,00  9,86  9,23  7,32  6,48  5,86  9,05  6,16  10,71  6,09  7,51  6,87
1979  7,19  10,27  7,59  6,69  10,46  6,66  6,86  6,39  15,09  14,06  13,99  19,07
1980  13,97  16,56  18,79  16,68  17,73  15,21  14,98  13,63  12,91  12,36  11,30  13,96
1981  17,56  16,54  13,23  13,75  11,18  11,93  9,54  8,39  7,33  12,73  8,89  23,82
1982  14,30  13,53  9,66  8,89  6,68  19,29  18,52  14,96  12,35  14,02  20,33  24,99
1983  20,69  17,82  33,01  24,78  28,61  41,83  31,67  22,97  26,09  25,27  21,94  20,02
1984  17,08  13,26  11,06  10,73  11,94  9,05  8,14  6,74  8,79  9,91  12,28  20,36
1985  12,56  11,87  10,87  11,34  17,52  15,62  14,64  9,43  9,62  8,15  6,82  6,89
1986  7,14  9,13  8,24  6,47  12,96  9,94  8,50  11,57  9,18  7,75  6,45  8,02
1987  7,77  12,81  8,64  9,06  15,54  13,26  12,02  11,30  11,02  13,03  17,66  12,11
1988  9,85  13,14  8,63  9,25  12,24  12,44  10,62  8,39  7,33  7,45  7,81  5,44
1989  11,87  14,08  11,48  11,61  9,39  8,47  7,89  12,65  22,83  12,32  10,36  8,84
1990  19,84  7,92  9,38  8,84  11,81  9,27  11,10  13,79  18,69  22,14  15,81  13,67
1991  12,33  15,35  12,73  10,89  9,92  11,40  9,41  8,70  8,03  8,78  7,65  15,55
1992  8,02  7,71  11,18  15,32  32,80  23,73  19,05  16,11  17,02  17,03  17,09  14,24
1993  15,43  15,59  13,55  11,28  12,43  14,16  12,26  10,80  12,73  17,32  13,32  14,15
1994  12,48  13,30  12,48  8,94  10,72  14,02  16,02  11,32  9,46  9,37  10,40  7,29
1995  19,85  14,17  10,52  10,63  9,07  8,83  8,03  5,73  8,74  15,44  8,73  8,28
1996  11,45  14,30  10,17  8,84  7,42  6,55  5,10  4,83  5,73  10,87  14,65  11,69
1997  18,46  29,49  17,40  13,04  11,32  18,92  13,45  10,74  12,57  16,04  18,85  17,65
1998  13,10  17,55  14,70  29,05  22,61  17,48  14,09  15,95  19,71  25,67  15,86  14,56
1999  15,21  16,05  12,36  10,84  16,70  14,53  15,14  11,40  10,09  9,64  9,21  9,18
2000  8,25  12,45  10,97  8,05  7,64  8,55  8,81  12,28  21,95  13,75  11,75  12,88
2001  13,41  14,30  10,71  9,13  8,83  9,22  9,00  8,02  8,45  7,84  6,74  11,63
2002  11,48  10,71  7,80  5,55  16,92  10,45  9,37  8,31  9,98  8,22  11,12  16,25
2003  15,77  14,01  12,10  11,66  9,44  9,54  8,24  7,58  6,46  7,01  5,86  9,37
2004  9,32  8,29  7,81  6,96  14,26  14,75  15,84  11,21  9,59  16,27  19,70  14,62
2005  22,16  14,62  11,76  10,67  9,51  9,25  8,04  6,83  9,57  14,60  11,11  9,34
2006  9,29  8,47  8,12  7,39  6,40  5,93  5,89  4,96  6,68  5,75  6,08  10,64
2007  17,61  12,67  9,76  8,67  7,80  6,33  8,22  6,32  5,65  5,23  8,81  7,13
2008  7,92  6,71  7,24  6,16  5,71  5,65  4,73  12,47  6,98  7,76  9,37  5,32
2009  8,73  7,19  6,15  10,09  20,74  5,38  6,54  5,63  6,72  16,13  10,85  14,64
2010  14,93  14,36  13,47  9,86  10,20  8,40  7,48  6,52  6,06  9,07  7,89  10,08