* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
\SCG\NT\144\ndsp20211090 
48524.003144/2021-00 
NOTA TÉCNICA Nº 223/2021-SCG/ANEEL 
Em 26 de abril de 2021. 
 
 
 
 
 
Processo: 48500.004878/2009-56. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à revisão do 
Projeto Básico da Pequena Central Hidrelétrica Santo 
Antônio do Jacuí, com 5.200,00 kW de Potência 
Instalada, com Registro de Adequabilidade do Sumário 
Executivo aos Estudos de Inventário e ao Uso do 
Potencial Hidráulico (DRS – PCH) conferido à Coprel 
Cooperativa 
de 
Geração 
de 
Energia 
e 
Desenvolvimento. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à revisão do Projeto Básico da 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Santo Antônio do Jacuí, com 5.200,00 kW de potência instalada, 
cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.RS.037469-5.01, com 
Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo aos Estudos de Inventário e ao Uso do Potencial 
Hidráulico (DRS – PCH) conferido à Coprel Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento. (Coprel 
ou Interessada), por meio do Despacho nº 882, de 28 de março de 2017, localizada no rio Jacuí, sub-bacia 
85, na bacia hidrográfica do Atlântico Sudoeste, cuja casa de força localiza-se no município de Victor 
Graeff, estado de Rio Grande do Sul. 
 
II – DOS FATOS 
2. 
O Despacho nº 2.186, de 12 de junho de 2009, aprova os Estudos de Inventário Hidrelétrico 
do rio Jacuí, no qual foram identificados 5 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Santo 
Antônio do Jacuí. 
 
3. 
O Despacho nº 882, de 28 de março de 2017, confere o DRS-PCH da PCH Santo Antônio do 
Jacuí à Coprel. 
 
4. 
Em 2 de junho de 2020 foi emitida a Resolução Autorizativa nº 8.890, autorizando a Coprel 
a implantar e explorar a Pequena Central Hidrelétrica Santo Antônio do Jacuí, sob o regime de Produção

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 223/2021-SCG/ANEEL, de 26/04/2021. 
 
 
Independente de Energia Elétrica. 
 
5. 
Por meio da Correspondência DIR-G 2021_0011, de 27 de janeiro de 2021, a Coprel solicitou 
a retificação dos parâmetros da Garantia Física do empreendimento PCH Santo Antônio do Jacuí. 
 
6. 
Por meio da Correspondência UG 2021_0032, de 25 de fevereiro de 2021, a Coprel solicitou 
a alteração da Potência Líquida do empreendimento PCH Santo Antônio do Jacuí. 
 
7. 
Por meio de mensagem eletrônica3 de 13 de abril de 2021, anexada ao processo, foi 
solicitado ao Interessado alguns esclarecimentos acerca de alguns pontos do Sumário Executivo. 
 
8. 
Em resposta a Interessada encaminhou mensagem eletrônica4 em 14 de abril de 2021 com 
os esclarecimentos solicitados. 
 
III – DA ANÁLISE 
9. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020: 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais 
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
10. 
O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa 
de Força e do Reservatório da PCH Santo Antônio do Jacuí: 
 
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF5 
Barramento 
28°39'21,07" S 
52°42'14,65" W 
Victor Graeff/RS e 
Mormaço/RS 
Casa de Força 
28°39'27,36" S 
52°42'13,39" W 
Victor Graeff/RS 
Limite máximo do Reservatório 
28°37'51" S 
52°42'30" W 
Victor Graeff/RS e 
Mormaço/RS 
 
 
1 Documento SicNet nº 48513.000924/2021-00 (VIA 001) 
2 Documento SicNet nº 48513.004731/2021-00 
3 Documento SicNet nº 48524.003126/2021-00 
4 Documento SicNet nº 48524.003127/2021-00 
5 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento.
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF5
Barramento  28°39'21,07" S
52°42'14,65" W  Victor Graeff/RS e
Mormaço/RS
Casa de Força  28°39'27,36" S
52°42'13,39" W  Victor Graeff/RS
Limite máximo do Reservatório  28°37'51" S
52°42'30" W  Victor Graeff/RS e
Mormaço/RS

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 223/2021-SCG/ANEEL, de 26/04/2021. 
 
 
11. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
12. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 2.186, de 12 de junho de 2009. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Santo Antônio do Jacuí 
PCH Santo Antônio do 
Jacuí 
Estudos de Inventário 
DSP nº 882/2017 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
28°39'22" s 
52°42'16" W 
28°39'21,07" S 
52°42'14,65" W 
28°39'21,07" S 
52°42'14,65" W 
NA Montante (m) 
388,68 
388,68 
388,68 
NA Jusante (m) 
376,46 
376,88 
377,99 
Queda Bruta (m) 
12,22 
11,80 
10,69 
Área do Reservatório (km²) 
0,74 
0,542 
0,52 
Potência (kW) 
5.200 
5.200 
5.200 
Energia Média (kWméd) 
2.880,00 
2.900,00 
2.630,00 
Vazão QMLT6 (m³/s) 
42,55 
42,46 
42,46 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Jacuí 
ESTADO: 
RS 
SUB-BACIA: 
85 
DESPACHO: 
2.186 
DATA: 
12/06/2009 
AUTOR: 
COPREL Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Ltda 
POTÊNCIA: 
24,20 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
5 (cinco) 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
CGH Bela Vista 
28°38'0" s 
52°41'35" W 
396,00 
388,68 
3.750 
CGH – Eixo 
Disponível  
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Cotovelo do Jacuí 
28°40'1" s 
52°41'47" W 
374,00 
366,50 
3.340 
Portaria MME 
nº 28, de 
20/4/1976 
 
 
6 Vazão Média de Longo Termo.
Estudos de Inventário  DSP nº 882/2017
28°39'22" s
52°42'16" W  28°39'21,07" S
52°42'14,65" W
388,68  388,68
376,46  376,88
12,22  11,80
0,74  0,542
5.200  5.200
2.880,00  2.900,00
42,55  42,46
NOME DO RIO:  Jacuí  ESTADO:    RS      SUB-BACIA:    85
DESPACHO:  2.186  DATA:    12/06/2009          
AUTOR:  COPREL Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Ltda                
POTÊNCIA:  24,20  EIXOS
IDENTIFICADOS:      5 (cinco)        
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                  
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)      Potência
(kW)    Condição  
CGH Bela Vista  28°38'0" s
52°41'35" W  396,00  388,68      3.750    CGH – Eixo
Disponível  
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)      Potência
(kW)    Condição  
PCH Cotovelo do Jacuí  28°40'1" s
52°41'47" W  374,00  366,50      3.340    Portaria MME
nº 28, de
20/4/1976  

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 223/2021-SCG/ANEEL, de 26/04/2021. 
 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
13. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Larrosa & Santos Consultores Associados Ltda 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Henrique Silveira dos Santos 
0720170005579 
4677/D-DF 
Responsável Geral do Projeto 
Mariangela Paz Picardo 
0720170010718 
5062949267/D-SP 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Henrique Silveira dos Santos 
0720170010201 
4677/D-DF 
Estudos geotécnicos 
Henrique Silveira dos Santos 
0720170010201 
4677/D-DF 
Estudos hidrológicos 
Bruno Nogueira da Costa 
0720210004580 
0700118080 
Estudos energéticos 
Henrique Silveira dos Santos 
0720170010201 
4677/D-DF 
Estruturas extravasoras 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
LI 
Número 
461/2020 
Órgão emissor 
Fundação Estadual de Proteção Ambiental RS – FEPAM 
Data de emissão 
17 de dezembro de 2020 
Validade 
10 de dezembro de 2025 
Vazão remanescente 
5,14 m³/s 
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
DRH 
Número 
008/2019 
Órgão Emissor 
Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Data de emissão 
22 de abril de 2019 
Validade 
21 de abril de 2024 
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
14. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico. 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo apresentado é ligeiramente inferior à que é 
apresentada no DRS-PCH já emitido, cerca de 1,11 m, com a alteração do nível 
operacional de jusante. No entanto, não há interferência com qualquer outro 
aproveitamento aprovado no estudo de inventário. As retificações 
apresentadas se basearam nos apontamentos das análises realizadas pela EPE 
para habilitação das Usinas Hidrelétricas para o Leilão de Energia A-4/2019, no 
qual 
não 
foram 
habilitadas 
por 
verificarem 
inconsistências 
e
Empresa Projetista:  Larrosa & Santos Consultores Associados Ltda    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Henrique Silveira dos Santos  0720170005579  4677/D-DF  Responsável Geral do Projeto
Mariangela Paz Picardo  0720170010718  5062949267/D-SP  Estudos cartográficos e
topográficos
Henrique Silveira dos Santos  0720170010201  4677/D-DF  Estudos geotécnicos
Henrique Silveira dos Santos  0720170010201  4677/D-DF  Estudos hidrológicos
Bruno Nogueira da Costa  0720210004580  0700118080  Estudos energéticos
Henrique Silveira dos Santos  0720170010201  4677/D-DF  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  LI
Número  461/2020
Órgão emissor  Fundação Estadual de Proteção Ambiental RS – FEPAM
Data de emissão  17 de dezembro de 2020
Validade  10 de dezembro de 2025
Vazão remanescente  5,14 m³/s
Tipo de Licença  DRH
Número  008/2019
Órgão Emissor  Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Data de emissão  22 de abril de 2019
Validade  21 de abril de 2024
Vazão de usos consuntivos  -
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo apresentado é ligeiramente inferior à que é
apresentada no DRS-PCH já emitido, cerca de 1,11 m, com a alteração do nível
operacional de jusante. No entanto, não há interferência com qualquer outro
aproveitamento aprovado no estudo de inventário. As retificações
apresentadas se basearam nos apontamentos das análises realizadas pela EPE
para habilitação das Usinas Hidrelétricas para o Leilão de Energia A-4/2019, no
qual não foram habilitadas por verificarem inconsistências e

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 223/2021-SCG/ANEEL, de 26/04/2021. 
 
 
incompatibilidades nos documentos aprovados pela ANEEL, conforme 
transcrição7 a seguir do Ofício nº 424/EPE/2019, de 22 de maio de 2019. 
[...]verificada inconsistência entre o N.A. Jusante e a vazão turbinada 
para a condição nominal de funcionamento da usina, considerando a 
curva chave do canal de fuga apresentado no Projeto Básico (Anexo 2) 
do empreendimento cadastrado[...] 
[...]identificadas divergências entre os rendimentos das turbinas e 
geradores apontados no Projeto Básico (Anexo 2) e os registrados no 
despacho ANEEL nº 4.398/2017[...] 
[...]a EPE solicitou a apresentação da memória de cálculo da perda de 
carga nominal no circuito hidráulico de geração, apontando 
inconsistência do valor cadastrado na Ficha de Dados com as 
características do Projeto Básico[...] 
[...]O Projeto Básico (Anexo 2) indica uma queda líquida de referência 
de 10,10 m, podendo ser observado que nesta condição a usina 
consumirá uma vazão superior a vazão máxima indicada na DRDH 
(Anexo 4) para fornecimento da potência nominal[...] 
[...]orçamento cadastrado (Anexo 7) é incompatível com a Ficha de 
Dados do empreendimento[...] 
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Santo Antônio do Jacuí 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de 
Drenagem da 
PCH (km²): 
1.492,17 
NOME DO RIO DA USINA: 
Jacuí 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
85080000 
Espumoso 
Jacuí 
2.989,00 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
85180000 
Pt.S.Antônio 
Jacuí-Mirim 
760,00 
 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
2.282,00 
TR (anos): 
10.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Concreto 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Henrique Silveira dos Santos 
4677/D-DF 
Nº DA 
ART 
0720170010201 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
 
7 Documento SicNet nº 48513.000924/2021-00-1 (VIA 001) (ANEXO: 001)
  incompatibilidades nos documentos aprovados pela ANEEL, conforme
transcrição7 a seguir do Ofício nº 424/EPE/2019, de 22 de maio de 2019.
[...]verificada inconsistência entre o N.A. Jusante e a vazão turbinada
para a condição nominal de funcionamento da usina, considerando a
curva chave do canal de fuga apresentado no Projeto Básico (Anexo 2)
do empreendimento cadastrado[...]
[...]identificadas divergências entre os rendimentos das turbinas e
geradores apontados no Projeto Básico (Anexo 2) e os registrados no
despacho ANEEL nº 4.398/2017[...]
[...]a EPE solicitou a apresentação da memória de cálculo da perda de
carga nominal no circuito hidráulico de geração, apontando
inconsistência do valor cadastrado na Ficha de Dados com as
características do Projeto Básico[...]
[...]O Projeto Básico (Anexo 2) indica uma queda líquida de referência
de 10,10 m, podendo ser observado que nesta condição a usina
consumirá uma vazão superior a vazão máxima indicada na DRDH
(Anexo 4) para fornecimento da potência nominal[...]
[...]orçamento cadastrado (Anexo 7) é incompatível com a Ficha de
Dados do empreendimento[...]
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de
Drenagem da
PCH (km²):  1.492,17  NOME DO RIO DA USINA:    Jacuí  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
85080000  Espumoso    Jacuí    2.989,00
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
85180000  Pt.S.Antônio    Jacuí-Mirim    760,00
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):  2.282,00  TR (anos):  10.000  
TIPO DE VERTEDOURO:  Soleira Livre      
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:  Concreto      
NOME DO RESP. TÉCNICO:  Henrique Silveira dos Santos
4677/D-DF    Nº DA
ART  0720170010201
        
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA        

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 223/2021-SCG/ANEEL, de 26/04/2021. 
 
 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
85080000 
Espumoso 
Jacuí 
2.989,00 
 
15. 
Conforme informado pela Interessada, as retificações apresentadas se basearam nos 
apontamentos das análises realizadas pela EPE para habilitação das Usinas Hidrelétricas para o Leilão de 
Energia A-4/2019, no qual não foram habilitadas por verificarem inconsistências e incompatibilidades nos 
documentos aprovados pela ANEEL. 
 
16. 
A Interessada afirma ainda que, [...]com base na atual retificação/adequação de parte dos 
Projetos Básico da PCH Tio Hugo e Santo Antônio do Jacuí, originalmente realizados pela empresa Larrosa 
e Santos Consultores Associados", deverão os resultados aqui presentes prevalecer sobre os demais 
documentos já apresentados, sem alteração dos dimensionamentos das estruturas civis, custos e 
atratividade econômica da usina, uma vez que as alterações se limitaram à redefinição da GFE e seus 
subsistemas de transmissão (LT)[...]. 
 
17. 
 No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 5.200 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,51 são compatíveis aos 
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,55. 
 
Não houve alteração na potência instalada prevista para o empreendimento. Contudo, 
houve alteração na Potência Líquida (de 5.021,15 kW para 4.350,00 kW) conforme 
avaliação e orientação da EPE para que o empreendimento possa participar nos leilões 
de energia A-3 e A-4. A justificativa do cálculo adotado para obtenção do valor de 
potência líquida encontra-se anexada ao processo. 
 
Foi adotado um TEIF de 1,72%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor 
sugerido na Revisão dos Valores de Referência de Indisponibilidade Forçada - TEIF e 
Programada – IP de Usinas Hidrelétricas – Revisão 2, de agosto de 2019, da ANEEL, Tabela 
03. 
 
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 2.600,00 kW e 2 geradores de potência 
unitária nominal de 2.888,89 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
18. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo 
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação 
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que 
compatíveis com estes.
CÓDIGO  NOME  RIO  A.D. (em km²):
85080000  Espumoso  Jacuí  2.989,00
Estudos Energéticos  A potência de 5.200 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,51 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,55.
Não houve alteração na potência instalada prevista para o empreendimento. Contudo,
houve alteração na Potência Líquida (de 5.021,15 kW para 4.350,00 kW) conforme
avaliação e orientação da EPE para que o empreendimento possa participar nos leilões
de energia A-3 e A-4. A justificativa do cálculo adotado para obtenção do valor de
potência líquida encontra-se anexada ao processo.
Foi adotado um TEIF de 1,72%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor
sugerido na Revisão dos Valores de Referência de Indisponibilidade Forçada - TEIF e
Programada – IP de Usinas Hidrelétricas – Revisão 2, de agosto de 2019, da ANEEL, Tabela
03.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 2.600,00 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 2.888,89 kVA, com 0,9 de fator de potência.

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 223/2021-SCG/ANEEL, de 26/04/2021. 
 
 
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH Santo Antônio do Jacuí 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
28°39'21,07" S 
52°42'14,65" W 
Coordenadas da casa de força 
28°39'27,36" S 
52°42'13,39" W 
NA Montante (m) 
388,68 
NA Jusante (m) 
377,99 
Potência Instalada Total (kW) 
5.200,00 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
2.888,89; 2.888,89 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,9; 0,9 
Potência instalada por turbina (kW) 
2.600,00; 2.600,00 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
7,79; 7,79 
Rendimento nominal por turbina (%) 
92,5%; 92,5% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
95,9%; 95,9% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da 
usina (%) 
1,72% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
1,37% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,387 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
10,69 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
3,14% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
15,6 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
5,14 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,00 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
19. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido 
o DRS-PCH referente à revisão do Projeto Básico da PCH Santo Antônio do Jacuí conforme solicitado por 
Coprel Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento, bem como a aprovação dos parâmetros 
para o cálculo da Garantia Física do empreendimento uma vez que os diplomas ambientais foram emitidos 
e encontram-se de acordo como os dados apresentados no Sumário Executivo. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
20. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
21. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à revisão do projeto básico da PCH Santo Antônio do Jacuí sob a 
titularidade de Coprel Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento, bem como a aprovação dos 
parâmetros para o cálculo da sua Garantia Física.
PCH Santo Antônio do Jacuí  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  28°39'21,07" S
52°42'14,65" W
Coordenadas da casa de força  28°39'27,36" S
52°42'13,39" W
NA Montante (m)  388,68
NA Jusante (m)  377,99
Potência Instalada Total (kW)  5.200,00
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  2.888,89; 2.888,89
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,9; 0,9
Potência instalada por turbina (kW)  2.600,00; 2.600,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  7,79; 7,79
Rendimento nominal por turbina (%)  92,5%; 92,5%
Rendimento nominal por gerador (%)  95,9%; 95,9%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
usina (%)  1,72%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  1,37%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,387
H : Queda bruta nominal (m)
b  10,69
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  3,14%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  15,6
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  5,14
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,00
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 223/2021-SCG/ANEEL, de 26/04/2021. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
22. 
Emitir o Despacho. 
 
(Assinado digitalmente) 
DENESMAR GOMES PIMENTA 
Especialista em Regulação 
(Assinado digitalmente) 
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO 
Analista Administrativo 
 
 
De acordo: 
 
 
(Assinado digitalmente) 
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Santo Antônio do Jacuí 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1958 
11,04 
11,08 
14,60 
13,29 
11,48 
31,00 
19,03 
62,62 
47,33 
72,88 
30,26 
43,87 
1959 
20,52 
29,31 
26,17 
83,34 
51,01 
80,05 
44,70 
52,20 
50,63 
44,06 
20,51 
18,41 
1960 
12,20 
11,20 
12,00 
11,80 
11,40 
21,50 
16,50 
31,60 
71,60 
46,80 
27,30 
16,80 
1961 
19,90 
15,60 
27,30 
36,60 
27,70 
67,70 
48,40 
39,10 
130,30 
127,20 
53,40 
28,00 
1962 
16,20 
13,40 
13,40 
14,40 
16,50 
13,50 
18,80 
15,50 
17,50 
13,60 
11,40 
10,40 
1963 
13,40 
12,90 
10,70 
9,30 
8,50 
10,50 
8,60 
25,90 
50,90 
118,30 
80,50 
48,20 
1964 
21,30 
14,70 
14,50 
16,30 
13,60 
9,80 
11,60 
42,80 
50,90 
30,70 
15,80 
15,30 
1965 
16,60 
21,00 
17,50 
12,30 
7,80 
10,60 
19,10 
97,60 
141,80 
78,00 
33,60 
60,00 
1966 
37,10 
71,60 
63,50 
23,20 
13,40 
33,50 
61,90 
105,30 
108,10 
96,00 
43,40 
70,10 
1967 
25,30 
16,10 
21,30 
17,20 
19,60 
15,50 
31,70 
64,50 
151,60 
56,50 
26,70 
28,30 
1968 
22,80 
17,80 
12,10 
7,50 
10,10 
12,30 
17,70 
12,10 
14,10 
9,70 
20,90 
15,90 
1969 
19,80 
23,50 
14,30 
16,60 
16,40 
18,10 
18,60 
18,00 
24,70 
18,40 
24,50 
15,20 
1970 
18,70 
13,00 
16,90 
14,40 
24,90 
34,50 
47,80 
34,10 
19,00 
23,00 
13,40 
57,30 
1971 
25,10 
27,40 
50,10 
30,50 
40,70 
54,00 
64,10 
72,70 
41,10 
24,90 
15,70 
11,70 
1972 
14,10 
18,50 
12,90 
23,00 
17,60 
172,90 
78,70 
164,80 
117,10 
52,40 
76,90 
68,60 
1973 
36,70 
25,60 
22,40 
16,70 
45,10 
57,70 
97,40 
102,40 
97,40 
53,60 
57,60 
36,40 
1974 
46,60 
42,50 
35,60 
20,40 
22,70 
66,90 
29,30 
23,70 
20,90 
15,40 
16,60 
26,00 
1975 
26,00 
50,00 
25,50 
19,60 
20,40 
34,20 
27,20 
62,10 
83,90 
53,50 
44,10 
37,60 
1976 
38,30 
25,90 
22,80 
18,40 
20,70 
25,50 
29,40 
52,00 
32,70 
26,20 
38,00 
31,10 
1977 
24,90 
24,10 
27,70 
25,50 
18,50 
20,90 
48,90 
105,90 
60,50 
29,70 
39,00 
28,10 
1978 
23,20 
16,60 
14,00 
10,10 
9,30 
10,70 
35,90 
29,30 
27,50 
18,10 
46,10 
38,60 
1979 
17,10 
21,50 
13,10 
11,80 
23,20 
20,40 
39,30 
40,80 
34,40 
144,10 
90,20 
71,80 
1980 
27,90 
20,70 
19,50 
14,40 
27,90 
18,30 
31,60 
50,20 
44,30 
45,30 
59,30 
38,20 
1981 
28,90 
41,40 
19,90 
15,30 
13,60 
17,40 
15,40 
12,30 
32,70 
25,80 
32,60 
24,40 
1982 
16,60 
15,10 
12,10 
8,00 
8,10 
23,70 
42,50 
51,20 
42,40 
101,80 
171,40 
42,40 
1983 
28,30 
36,40 
53,40 
54,60 
133,60 
74,60 
191,70 
137,70 
49,00 
59,60 
39,80 
21,80 
1984 
28,40 
31,00 
20,50 
36,10 
151,50 
91,20 
110,10 
104,90 
66,90 
76,80 
31,70 
23,00 
1985 
16,60 
20,60 
21,80 
42,90 
62,90 
36,80 
47,30 
91,80 
86,60 
32,30 
19,30 
16,90 
1986 
13,80 
8,60 
13,90 
43,30 
28,80 
39,30 
41,60 
55,10 
33,00 
32,20 
95,70 
41,60 
1987 
41,60 
29,50 
18,50 
72,60 
111,30 
53,70 
107,10 
77,60 
56,20 
48,90 
40,30 
21,10 
1988 
20,40 
16,50 
10,40 
19,20 
36,50 
37,40 
26,70 
19,30 
114,30 
51,90 
44,80 
26,50 
1989 
40,50 
28,90 
20,00 
19,60 
17,80 
16,30 
57,50 
41,40 
202,60 
81,40 
29,40 
20,80 
1990 
32,00 
28,10 
36,80 
45,20 
67,90 
150,00 
66,80 
29,60 
91,70 
108,10 
59,50 
30,00 
1991 
19,60 
17,90 
12,50 
11,80 
12,60 
26,90 
27,70 
27,60 
19,50 
22,50 
16,70 
21,30 
1992 
24,50 
32,70 
31,10 
38,00 
115,10 
81,30 
84,10 
67,10 
70,00 
41,60 
41,40 
30,00 
1993 
25,80 
20,90 
20,90 
18,60 
34,20 
62,30 
80,50 
30,20 
25,60 
26,60 
35,70 
83,00 
1994 
24,20 
35,60 
20,00 
38,20 
37,20 
62,50 
89,00 
38,40 
35,30 
73,80 
57,10 
32,90 
1995 
69,10 
38,80 
53,50 
18,70 
15,10 
22,10 
26,80 
23,50 
23,80 
64,50 
27,60 
19,70 
1996 
25,30 
44,10 
33,60 
31,50 
20,20 
29,80 
54,00 
55,20 
55,40 
55,80 
37,70 
29,10 
1997 
20,50 
20,10 
14,60 
12,60 
13,70 
30,40 
29,00 
129,30 
62,30 
251,70 
266,70 
95,40 
1998 
73,80 
124,60 
94,90 
94,70 
101,40 
63,90 
66,90 
116,20 
93,30 
61,40 
30,10 
25,80 
1999 
23,50 
24,70 
18,20 
28,00 
28,00 
44,10 
60,50 
40,10 
50,40 
67,30 
50,40 
31,80 
2000 
23,10 
18,20 
19,70 
18,50 
17,30 
44,30 
58,60 
39,50 
38,70 
110,20 
67,10 
53,10 
2001 
88,20 
69,50 
44,40 
45,50 
64,90 
43,80 
43,90 
29,80 
46,50 
92,50 
45,10 
37,20 
2002 
28,90 
22,00 
29,50 
35,00 
74,90 
118,50 
73,60 
73,20 
96,20 
144,40 
103,50 
123,40
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Santo Antônio do Jacuí                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1958  11,04  11,08  14,60  13,29  11,48  31,00  19,03  62,62  47,33  72,88  30,26  43,87
1959  20,52  29,31  26,17  83,34  51,01  80,05  44,70  52,20  50,63  44,06  20,51  18,41
1960  12,20  11,20  12,00  11,80  11,40  21,50  16,50  31,60  71,60  46,80  27,30  16,80
1961  19,90  15,60  27,30  36,60  27,70  67,70  48,40  39,10  130,30  127,20  53,40  28,00
1962  16,20  13,40  13,40  14,40  16,50  13,50  18,80  15,50  17,50  13,60  11,40  10,40
1963  13,40  12,90  10,70  9,30  8,50  10,50  8,60  25,90  50,90  118,30  80,50  48,20
1964  21,30  14,70  14,50  16,30  13,60  9,80  11,60  42,80  50,90  30,70  15,80  15,30
1965  16,60  21,00  17,50  12,30  7,80  10,60  19,10  97,60  141,80  78,00  33,60  60,00
1966  37,10  71,60  63,50  23,20  13,40  33,50  61,90  105,30  108,10  96,00  43,40  70,10
1967  25,30  16,10  21,30  17,20  19,60  15,50  31,70  64,50  151,60  56,50  26,70  28,30
1968  22,80  17,80  12,10  7,50  10,10  12,30  17,70  12,10  14,10  9,70  20,90  15,90
1969  19,80  23,50  14,30  16,60  16,40  18,10  18,60  18,00  24,70  18,40  24,50  15,20
1970  18,70  13,00  16,90  14,40  24,90  34,50  47,80  34,10  19,00  23,00  13,40  57,30
1971  25,10  27,40  50,10  30,50  40,70  54,00  64,10  72,70  41,10  24,90  15,70  11,70
1972  14,10  18,50  12,90  23,00  17,60  172,90  78,70  164,80  117,10  52,40  76,90  68,60
1973  36,70  25,60  22,40  16,70  45,10  57,70  97,40  102,40  97,40  53,60  57,60  36,40
1974  46,60  42,50  35,60  20,40  22,70  66,90  29,30  23,70  20,90  15,40  16,60  26,00
1975  26,00  50,00  25,50  19,60  20,40  34,20  27,20  62,10  83,90  53,50  44,10  37,60
1976  38,30  25,90  22,80  18,40  20,70  25,50  29,40  52,00  32,70  26,20  38,00  31,10
1977  24,90  24,10  27,70  25,50  18,50  20,90  48,90  105,90  60,50  29,70  39,00  28,10
1978  23,20  16,60  14,00  10,10  9,30  10,70  35,90  29,30  27,50  18,10  46,10  38,60
1979  17,10  21,50  13,10  11,80  23,20  20,40  39,30  40,80  34,40  144,10  90,20  71,80
1980  27,90  20,70  19,50  14,40  27,90  18,30  31,60  50,20  44,30  45,30  59,30  38,20
1981  28,90  41,40  19,90  15,30  13,60  17,40  15,40  12,30  32,70  25,80  32,60  24,40
1982  16,60  15,10  12,10  8,00  8,10  23,70  42,50  51,20  42,40  101,80  171,40  42,40
1983  28,30  36,40  53,40  54,60  133,60  74,60  191,70  137,70  49,00  59,60  39,80  21,80
1984  28,40  31,00  20,50  36,10  151,50  91,20  110,10  104,90  66,90  76,80  31,70  23,00
1985  16,60  20,60  21,80  42,90  62,90  36,80  47,30  91,80  86,60  32,30  19,30  16,90
1986  13,80  8,60  13,90  43,30  28,80  39,30  41,60  55,10  33,00  32,20  95,70  41,60
1987  41,60  29,50  18,50  72,60  111,30  53,70  107,10  77,60  56,20  48,90  40,30  21,10
1988  20,40  16,50  10,40  19,20  36,50  37,40  26,70  19,30  114,30  51,90  44,80  26,50
1989  40,50  28,90  20,00  19,60  17,80  16,30  57,50  41,40  202,60  81,40  29,40  20,80
1990  32,00  28,10  36,80  45,20  67,90  150,00  66,80  29,60  91,70  108,10  59,50  30,00
1991  19,60  17,90  12,50  11,80  12,60  26,90  27,70  27,60  19,50  22,50  16,70  21,30
1992  24,50  32,70  31,10  38,00  115,10  81,30  84,10  67,10  70,00  41,60  41,40  30,00
1993  25,80  20,90  20,90  18,60  34,20  62,30  80,50  30,20  25,60  26,60  35,70  83,00
1994  24,20  35,60  20,00  38,20  37,20  62,50  89,00  38,40  35,30  73,80  57,10  32,90
1995  69,10  38,80  53,50  18,70  15,10  22,10  26,80  23,50  23,80  64,50  27,60  19,70
1996  25,30  44,10  33,60  31,50  20,20  29,80  54,00  55,20  55,40  55,80  37,70  29,10
1997  20,50  20,10  14,60  12,60  13,70  30,40  29,00  129,30  62,30  251,70  266,70  95,40
1998  73,80  124,60  94,90  94,70  101,40  63,90  66,90  116,20  93,30  61,40  30,10  25,80
1999  23,50  24,70  18,20  28,00  28,00  44,10  60,50  40,10  50,40  67,30  50,40  31,80
2000  23,10  18,20  19,70  18,50  17,30  44,30  58,60  39,50  38,70  110,20  67,10  53,10
2001  88,20  69,50  44,40  45,50  64,90  43,80  43,90  29,80  46,50  92,50  45,10  37,20
2002  28,90  22,00  29,50  35,00  74,90  118,50  73,60  73,20  96,20  144,40  103,50  123,40

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Santo Antônio do Jacuí 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2003 
82,40 
59,20 
56,80 
38,80 
42,30 
44,00 
55,80 
37,30 
30,30 
31,50 
42,90 
140,70 
2004 
59,90 
32,20 
18,60 
16,00 
26,00 
31,80 
41,30 
27,80 
29,80 
32,00 
49,20 
31,00 
2005 
24,20 
15,20 
12,70 
23,40 
76,80 
124,10 
65,40 
56,80 
56,80 
120,00 
63,90 
36,90 
2006 
27,40 
17,20 
15,70 
14,80 
12,10 
20,00 
25,30 
32,90 
29,40 
25,00 
56,50 
44,50 
2007 
32,70 
22,20 
18,30 
25,70 
61,30 
35,70 
63,20 
46,50 
69,00 
70,70 
80,00 
36,70 
2008 
22,20 
17,50 
14,40 
14,30 
17,50 
39,20 
29,50 
39,80 
32,60 
93,70 
92,80 
41,10 
2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Santo Antônio do Jacuí                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2003  82,40  59,20  56,80  38,80  42,30  44,00  55,80  37,30  30,30  31,50  42,90  140,70
2004  59,90  32,20  18,60  16,00  26,00  31,80  41,30  27,80  29,80  32,00  49,20  31,00
2005  24,20  15,20  12,70  23,40  76,80  124,10  65,40  56,80  56,80  120,00  63,90  36,90
2006  27,40  17,20  15,70  14,80  12,10  20,00  25,30  32,90  29,40  25,00  56,50  44,50
2007  32,70  22,20  18,30  25,70  61,30  35,70  63,20  46,50  69,00  70,70  80,00  36,70
2008  22,20  17,50  14,40  14,30  17,50  39,20  29,50  39,80  32,60  93,70  92,80  41,10
2009                        
2010                        
2011                        
2012                        
2013                        
2014                        
2015                        
2016                        
2017                        
2018                        
2019                        
2020