. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
\SCG\NT\117\NT_181LG2103                                    
 
DOCUMENTO: 48524.002960/2016-00 
Nota Técnica nº 178/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 21 de março de 2016. 
 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.005947/2014-14 
 
Assunto: Adequação do Sumário Executivo 
referente à Pequena Central Hidrelétrica 
Vila Jauru, com Registro Ativo conferido à 
empresa Juruena Energia S.A., por meio do 
Despacho nº 4.537, de 21 de novembro de 
2014, localizada nos municípios de Coxim e 
Figueirão, no estado Mato Grosso do Sul. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Vila Jauru, com 9.550 kW de Potência Instalada, cadastrada sob 
o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.MS.035442-2.01, com Registro 
Ativo conferido à empresa Juruena Energia S.A. (empresa), por meio do Despacho nº 4.537, de 21 
de novembro de 2014, localizada no rio Rio Jauru, sub-bacia 66, na bacia hidrográfica do Rio Mato 
Grosso, nos municípios de Coxim e Figueirão, no estado do Mato Grosso do Sul. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 26/09/2014, o Despacho n° 3.950 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico 
do rio Rio Jauru, onde foram identificados 2 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH 
PCH Vila Jauru. 
 
3. 
Em 21 de novembro de 2014, por meio do Despacho nº 4.537, foi conferido o 
Registro Ativo à empresa Juruena Energia S.A. 
 
4. 
Em 10 de dezembro de 2015, a empresa protocolou1 o Sumário Executivo referente 
a esse empreendimento, o qual foi reapresentado em 04 de março de 20162.  
 
 
                                                          
1 Por meio da correspondência Sem Número, Documento nº 48513.032760/2015-00. 
2 Por meio da carta Sem Número, Documento nº 48513.004609/2016-00

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\117\NT_181LG2103                                    
FL. 02 da Nota Técnica nº 178/2016–SCG/ANEEL, de 21/03/2016 
 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela Juruena Energia para emissão do Despacho 
de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de 
implantação e exploração da PCH Vila Jauru. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 3.950, de 26/09/2014. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Vila Jauru 
PCH Vila Jauru 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
18°38'19"S 
54°20'53"W 
18°38'16,7"S 
54°20'54,4"W 
NA Montante (m) 
252,5 
252,5 
NA Jusante (m) 
240,0 
240,0 
Queda Bruta (m) 
12,5 
12,5 
Área do Reservatório (km²) 
3,8 
3,8 
Potência (kW) 
10.000 
9.550 
Vazão QMLT3 (m³/s) 
57,00 
66,39 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Rio Jauru 
ESTADO: 
MS 
SUB-BACIA: 
66 
DESPACHO: 
3.950 
DATA: 
26/09/2014 
AUTOR: 
Juruena Energia S.A. 
POTÊNCIA: 
19.000 kW 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
2 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamentos 
Coordenadas 
NA Montante (m) NA Jusante (m) Potência (kW) 
Condição 
PCH Figueirão 
18°34'39"S 
54°13'49"W 
265 
252,5 
9.000 
Registro Ativo4 
PCH Mundo Novo 
18°43'24"S 
54°30'56"W 
240 
221,5 
21.500 
PB Aceito5 
 
8. 
Note-se que a potência apresentada na tabela 1 é inferior à do inventário, com um 
diferença relativa de 4,5%, diferença essa dento do esperado com o aprofundamento do estudo na 
etapa de projeto básico, com a aplicação da metodologia de custo-benefício incremental. 
 
                                                          
3 Vazão Média de Longo Termo. 
4 Despacho nº 4.536, de 24 de novembro de 2014 
5 Com dois concorrentes, Despachos 2.274, de 06 de junho de 2008 e 906, de 13 de março de 2009
PCH Vila Jauru      Estudos de Inventário    Sumário Executivo  
Localização do barramento    18°38'19"S
54°20'53"W      18°38'16,7"S
54°20'54,4"W  
NA Montante (m)    252,5      252,5  
NA Jusante (m)    240,0      240,0  
Queda Bruta (m)    12,5      12,5  
Área do Reservatório (km²)    3,8      3,8  
Potência (kW)    10.000      9.550  
Vazão Q 3 (m³/s)
MLT    57,00      66,39  
NOME DO RIO:    Rio Jauru          ESTADO:        MS    SUB-BACIA:      66
DESPACHO:    3.950          DATA:        26/09/2014          
AUTOR:    Juruena Energia S.A.                            
POTÊNCIA:    19.000 kW          EIXOS IDENTIFICADOS:        2          
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                
Aproveitamentos      Coordenadas      NA Montante (m)        NA Jusante (m)    Potência (kW)      Condição  
PCH Figueirão    18°34'39"S
54°13'49"W      265        252,5      9.000      Registro Ativo4  
PCH Mundo Novo    18°43'24"S
54°30'56"W      240        221,5      21.500      PB Aceito5  

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\117\NT_181LG2103                                    
FL. 03 da Nota Técnica nº 178/2016–SCG/ANEEL, de 21/03/2016 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
9. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica  
Empresa Projetista: 
Energia Consult - Eng., Consul. e Gerenciamento de Projetos LTDA., Geoestudos Consultoria e 
Assessoria em Centrais Hidrelétricas LTDA., H X R Topografia e Hidrometria 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Ricardo Abreu Peixoto da 
Silva 
92221220151582665 
5062011310-SP 
Responsável 
Geral 
do 
Projeto 
Ricardo Abreu Peixoto da 
Silva 
92221220151582665 
5062011310-SP 
Estudos 
cartográficos 
e 
topográficos 
Ricardo Abreu Peixoto da 
Silva 
92221220151582665 
5062011310-SP 
Estudos geotécnicos 
Ricardo Abreu Peixoto da 
Silva 
92221220151582665 
5062011310-SP 
Estudos hidrológicos 
Ricardo Abreu Peixoto da 
Silva 
92221220151582665 
5062011310-SP 
Estudos energéticos 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não disponível 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não disponível 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
10. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos 
apresentados indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 
7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial hidráulico. 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é igual a apresentada no inventário. 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Vila Jauru 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
5.316 
NOME DO RIO DA USINA: 
Rio Jauru 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
66850000 
Contravertente 
Rio Jauru 
6.320
Empresa Projetista:      Energia Consult - Eng., Consul. e Gerenciamento de Projetos LTDA., Geoestudos Consultoria e
Assessoria em Centrais Hidrelétricas LTDA., H X R Topografia e Hidrometria    
  Responsável Técnico    Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
  Ricardo Abreu Peixoto da    92221220151582665  5062011310-SP  Responsável Geral do
Projeto
  Silva        
  Ricardo Abreu Peixoto da    92221220151582665  5062011310-SP  Estudos cartográficos e
topográficos
  Silva        
  Ricardo Abreu Peixoto da    92221220151582665  5062011310-SP  Estudos geotécnicos
  Silva        
  Ricardo Abreu Peixoto da    92221220151582665  5062011310-SP  Estudos hidrológicos
  Silva        
  Ricardo Abreu Peixoto da    92221220151582665  5062011310-SP  Estudos energéticos
  Silva        
  Tipo de licença    Não disponível
  Tipo de Licença    Não disponível
  Queda e níveis operacionais    A queda do Sumário Executivo é igual a apresentada no inventário.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  5.316  NOME DO RIO DA USINA:    Rio Jauru  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
66850000  Contravertente    Rio Jauru    6.320
          

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\117\NT_181LG2103                                    
FL. 04 da Nota Técnica nº 178/2016–SCG/ANEEL, de 21/03/2016 
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
66870000 
Coxim 
Rio Taquari 
27.600 
66845000 
Pedro Gomes 
Rio Taquari 
9.730 
66480000 
Estrada BR-163 
Rio Piquiri 
2.660 
66855000 
Garimpagem 
Rio Jauru 
6.330 
66520000 
Itiquira 
Rio Itiquira 
2.920 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
565 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Controlado 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Terra 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Ricardo Abreu Peixoto da Silva 
5062011310-SP 
Nº DA 
ART 
922212201602060296 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
66855000 
Garimpagem 
Rio Jauru 
6.330 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 9.550 kW é 4,5 % inferior à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 2 turbinas de 4.923 kW e 2 geradores de potência 
unitária nominal de 5.305 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
11. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
12. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são 
de responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para 
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a 
apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), 
desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Vila Jauru 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
9.550 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
5.305 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
4.923 / 11,10 
Rendimento da turbina 
92,00% 
Rendimento do gerador 
97,00% 
                                                          
6 Documento nº 48513.004609/2016-00 anexo página 1
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS      
CÓDIGO  NOME  RIO  A.D. (km²):
66870000  Coxim  Rio Taquari  27.600
66845000  Pedro Gomes  Rio Taquari  9.730
66480000  Estrada BR-163  Rio Piquiri  2.660
66855000  Garimpagem  Rio Jauru  6.330
66520000  Itiquira  Rio Itiquira  2.920
      
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    565    TR (anos):    1.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Controlado          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Terra          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Ricardo Abreu Peixoto da Silva
5062011310-SP        Nº DA
ART  922212201602060296
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
66855000  Garimpagem    Rio Jauru    6.330    
Estudos Energéticos  A potência de 9.550 kW é 4,5 % inferior à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 2 turbinas de 4.923 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 5.305 kVA, com 0,9 de fator de potência.
PCH Vila Jauru  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  9.550
Número de Unidades Geradoras  2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  5.305 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  4.923 / 11,10
Rendimento da turbina  92,00%
Rendimento do gerador  97,00%

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\117\NT_181LG2103                                    
FL. 05 da Nota Técnica nº 178/2016–SCG/ANEEL, de 21/03/2016 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
2,07% 
Indisponibilidade programada (%) 
4,66% 
Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,35 
Queda bruta nominal (m) 
12,5 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
2,00% 
Consumo Interno (kW médio) 
20 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
0 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
4,04 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
13. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o 
processo seria sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade 
de emissão de algum ato referente à aprovação do projeto apresentado pela empresa. 
 
14. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse 
sentido. O Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI-PCH), etapa já cumprida pelo empreendedor. 
 
15. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, 
do Sumário Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Vila Jauru, nos 
termos da REN 343/2008, quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
16. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e 
que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, 
conforme excerto a seguir transcrito:  
 
[...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores 
do potencial hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com 
uso do potencial hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de 
Registro da Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela 
SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração 
de Reserva de Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento 
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação 
dessas ações, quando couber, imediatamente após a publicação do DRI-PCH 
previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da 
ANEEL, caso o interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, 
prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério da ANEEL, contados da data de sua 
publicação.
Indisponibilidade programada (%)  4,66%
Perdas hidráulicas nominais (m)  0,35
Queda bruta nominal (m)  12,5
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  2,00%
Consumo Interno (kW médio)  20
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  0
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  4,04
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\117\NT_181LG2103                                    
FL. 06 da Nota Técnica nº 178/2016–SCG/ANEEL, de 21/03/2016 
 
[...]  
 
17. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser 
emitido o DRS-PCH referente à PCH Vila Jauru à empresa Juruena Energia S.A., bem como o 
encaminhamento de Ofício ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), para fins 
da emissão da DRDH. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
18. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
19. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser concluído pela SCG, por 
meio da emissão do DRS-PCH referente à PCH Vila Jauru sob a titularidade da empresa Juruena 
Energia S.A. 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
20. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar Ofício ao Instituto de Meio Ambiente de Mato 
Grosso do Sul (Imasul), para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
 
LEONARDO MAROTTA GARDINO 
Especialista em regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\117\NT_181LG2103                                    
FL. 07 da Nota Técnica nº 178/2016–SCG/ANEEL, de 21/03/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Vila Jauru 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1977 
102,4 
135,7 
80 
74,5 
64,5 
41,6 
36,9 
34,6 
58,8 
58,8 
74,8 
86,8 
1978 
133,4 
75,6 
103,3 
60,7 
62,8 
60,7 
49 
42,9 
58,2 
58,2 
92,5 
96,4 
1979 
119,4 
92,3 
87,1 
70,7 
68,4 
57,2 
56,2 
48,1 
62,3 
62,3 
63,7 
49,4 
1980 
89,2 
89,5 
96,6 
73,4 
64,8 
48,8 
54,7 
39,4 
62,2 
62,2 
68,1 
63,2 
1981 
92,5 
88,6 
92,3 
66,6 
59,7 
64,7 
54 
53,8 
56,1 
56,1 
75,8 
89 
1982 
100,5 
107,7 
131,3 
96,5 
76,8 
69 
69,2 
62,6 
64,6 
64,6 
74,9 
92,8 
1983 
119,5 
109,9 
92,6 
74,9 
70,6 
67,6 
60,5 
59,7 
63,3 
63,3 
83,3 
91,3 
1984 
99,4 
84,9 
81,3 
77,7 
71,4 
58,7 
56,9 
65,9 
60,8 
60,8 
77,9 
88,6 
1985 
115,8 
114,4 
102,6 
94,7 
72,5 
65,9 
64,6 
60,9 
60,4 
60,4 
67,7 
75 
1986 
78,3 
87,4 
89,6 
87,5 
67,8 
61,9 
58 
71,1 
64,1 
64,1 
64,9 
66,7 
1987 
96,9 
96 
88 
79,6 
70,8 
63,8 
59,3 
59,7 
57 
57 
72,1 
90,2 
1988 
99,5 
105,8 
141,5 
112,6 
83 
73 
67,8 
63,1 
61,4 
61,4 
75,5 
93,8 
1989 
111,6 
142,5 
128,6 
103 
86,6 
77,9 
79,9 
73,4 
51,8 
51,8 
65,1 
91,5 
1990 
90,1 
78,3 
71,1 
67,3 
65,2 
54,3 
51,8 
49 
61,8 
61,8 
65,8 
61,3 
1991 
44,2 
35,8 
32,1 
20,3 
86,2 
83,7 
79,6 
75,9 
78,5 
78,5 
84,5 
71,9 
1992 
103,9 
101,9 
99,3 
91,9 
86,9 
80,8 
79,8 
78,4 
91,8 
91,8 
76,4 
74,2 
1993 
60,5 
81,7 
76,2 
60,1 
51,7 
52,9 
44,4 
47 
50,9 
50,9 
48 
67,1 
1994 
76,2 
74,7 
62,7 
53,8 
53,1 
48,5 
48,3 
40,4 
38,1 
38,1 
42,1 
76 
1995 
60 
127,5 
81 
64,9 
53,2 
47,7 
44,1 
41,9 
49,2 
49,2 
48,4 
61,6 
1996 
75,5 
67,6 
69,3 
58,8 
48,3 
42,6 
40,4 
37,3 
44,3 
44,3 
73,5 
61 
1997 
115,5 
97,7 
68,2 
67,8 
61,5 
88,7 
55,5 
49 
47,2 
47,2 
71,7 
94,4 
1998 
69,9 
100,1 
91,6 
78,7 
65,8 
57,6 
52 
54,3 
52,5 
52,5 
55,7 
89,3 
1999 
88,6 
89,9 
102,8 
68,5 
63,9 
58 
53,2 
45,9 
52,4 
52,4 
59,2 
59,6 
2000 
66 
79 
96 
63,7 
54,3 
49,6 
51,6 
47,8 
53,4 
53,4 
53,6 
74,6 
2001 
68,8 
70,2 
67,1 
51,9 
53,8 
45,7 
43,4 
39,2 
44,5 
44,5 
70,8 
87,7 
2002 
89,8 
83,3 
87,4 
64,7 
66,9 
55 
55 
51,8 
50,4 
50,4 
52,1 
52,7 
2003 
83,1 
74 
73,4 
89,3 
55,2 
50,9 
45,9 
43,2 
46,7 
46,7 
54,7 
62,9 
2004 
68,6 
74,2 
55,4 
59,7 
57,4 
47,1 
44,7 
37,7 
33,3 
33,3 
60,7 
56,8 
2005 
107,9 
73,3 
69,7 
55,5 
53,3 
46,5 
43,8 
37,7 
41,1 
41,1 
59,8 
77,6 
2006 
76,8 
81,6 
78 
66,6 
52,9 
46,7 
43,7 
39,5 
49,6 
49,6 
50,8 
51,9 
2007 
103,4 
111 
69,8 
53,6 
53,3 
46,4 
42,5 
39,8 
36,3 
36,3 
53,5 
53,5 
2008 
98,9 
76,7 
85,6 
72,5 
57,8 
51,4 
45,2 
40,6 
44,3 
44,3 
51,4 
50,5 
2009 
55,4 
71,3 
58,1 
49,7 
42 
43 
40,2 
36 
38,7 
38,7 
54,5 
81 
2010 
84,2 
87,8 
82 
60,8 
53,4 
47,7 
43 
39,6 
35,9 
35,9 
57 
53,1 
2011 
64,4 
64,6 
120,3 
72,8 
58,2 
50 
46,1 
41,7 
37 
37 
44,8 
45,6 
2012 
85,9 
58,7 
55,7 
56,7 
76,9 
56,7 
46 
40,7 
38,4 
38,4 
62,8 
55,5 
2013 
69,2 
86,5 
82,3 
74,8 
53,9 
58,5 
48,4 
41,7 
43,9 
43,9 
49,3 
50 
2014 
57,7 
71,3 
69,8 
66,6 
54,5 
49,3 
51 
42,7 
47,3 
47,3 
53,4 
70,5
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Vila Jauru                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1977  102,4  135,7  80  74,5  64,5  41,6  36,9  34,6  58,8  58,8  74,8  86,8
1978  133,4  75,6  103,3  60,7  62,8  60,7  49  42,9  58,2  58,2  92,5  96,4
1979  119,4  92,3  87,1  70,7  68,4  57,2  56,2  48,1  62,3  62,3  63,7  49,4
1980  89,2  89,5  96,6  73,4  64,8  48,8  54,7  39,4  62,2  62,2  68,1  63,2
1981  92,5  88,6  92,3  66,6  59,7  64,7  54  53,8  56,1  56,1  75,8  89
1982  100,5  107,7  131,3  96,5  76,8  69  69,2  62,6  64,6  64,6  74,9  92,8
1983  119,5  109,9  92,6  74,9  70,6  67,6  60,5  59,7  63,3  63,3  83,3  91,3
1984  99,4  84,9  81,3  77,7  71,4  58,7  56,9  65,9  60,8  60,8  77,9  88,6
1985  115,8  114,4  102,6  94,7  72,5  65,9  64,6  60,9  60,4  60,4  67,7  75
1986  78,3  87,4  89,6  87,5  67,8  61,9  58  71,1  64,1  64,1  64,9  66,7
1987  96,9  96  88  79,6  70,8  63,8  59,3  59,7  57  57  72,1  90,2
1988  99,5  105,8  141,5  112,6  83  73  67,8  63,1  61,4  61,4  75,5  93,8
1989  111,6  142,5  128,6  103  86,6  77,9  79,9  73,4  51,8  51,8  65,1  91,5
1990  90,1  78,3  71,1  67,3  65,2  54,3  51,8  49  61,8  61,8  65,8  61,3
1991  44,2  35,8  32,1  20,3  86,2  83,7  79,6  75,9  78,5  78,5  84,5  71,9
1992  103,9  101,9  99,3  91,9  86,9  80,8  79,8  78,4  91,8  91,8  76,4  74,2
1993  60,5  81,7  76,2  60,1  51,7  52,9  44,4  47  50,9  50,9  48  67,1
1994  76,2  74,7  62,7  53,8  53,1  48,5  48,3  40,4  38,1  38,1  42,1  76
1995  60  127,5  81  64,9  53,2  47,7  44,1  41,9  49,2  49,2  48,4  61,6
1996  75,5  67,6  69,3  58,8  48,3  42,6  40,4  37,3  44,3  44,3  73,5  61
1997  115,5  97,7  68,2  67,8  61,5  88,7  55,5  49  47,2  47,2  71,7  94,4
1998  69,9  100,1  91,6  78,7  65,8  57,6  52  54,3  52,5  52,5  55,7  89,3
1999  88,6  89,9  102,8  68,5  63,9  58  53,2  45,9  52,4  52,4  59,2  59,6
2000  66  79  96  63,7  54,3  49,6  51,6  47,8  53,4  53,4  53,6  74,6
2001  68,8  70,2  67,1  51,9  53,8  45,7  43,4  39,2  44,5  44,5  70,8  87,7
2002  89,8  83,3  87,4  64,7  66,9  55  55  51,8  50,4  50,4  52,1  52,7
2003  83,1  74  73,4  89,3  55,2  50,9  45,9  43,2  46,7  46,7  54,7  62,9
2004  68,6  74,2  55,4  59,7  57,4  47,1  44,7  37,7  33,3  33,3  60,7  56,8
2005  107,9  73,3  69,7  55,5  53,3  46,5  43,8  37,7  41,1  41,1  59,8  77,6
2006  76,8  81,6  78  66,6  52,9  46,7  43,7  39,5  49,6  49,6  50,8  51,9
2007  103,4  111  69,8  53,6  53,3  46,4  42,5  39,8  36,3  36,3  53,5  53,5
2008  98,9  76,7  85,6  72,5  57,8  51,4  45,2  40,6  44,3  44,3  51,4  50,5
2009  55,4  71,3  58,1  49,7  42  43  40,2  36  38,7  38,7  54,5  81
2010  84,2  87,8  82  60,8  53,4  47,7  43  39,6  35,9  35,9  57  53,1
2011  64,4  64,6  120,3  72,8  58,2  50  46,1  41,7  37  37  44,8  45,6
2012  85,9  58,7  55,7  56,7  76,9  56,7  46  40,7  38,4  38,4  62,8  55,5
2013  69,2  86,5  82,3  74,8  53,9  58,5  48,4  41,7  43,9  43,9  49,3  50
2014  57,7  71,3  69,8  66,6  54,5  49,3  51  42,7  47,3  47,3  53,4  70,5