A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 923/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 19 de dezembro de 2016. 
 
 
Processo nº: 48500.002277/2008-28 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica Sede II, com Registro Ativo e Aceite 
conferidos 
a 
NVS 
Geração 
Ltda., 
por 
meio, 
respectivamente, dos Despachos nº 1.963, de 16 de maio 
de 2008, e nº 2.505, de 25 de agosto de 2010, c/c Despacho 
nº 4.801, de 13 de dezembro de 2011, localizada no 
município de Ijuí, no estado do Rio Grande do Sul. 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Sede II, com 7.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos 
de Geração (CEG) PCH.PH.RS.037300-1.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos a NVS Geração Ltda. (NVS 
Geração), por meio, respectivamente, dos Despachos 1.963, de 16 de maio de 2008, e nº 2.505, de 25 de agosto de 
2010, c/c Despacho nº 4.801, de 13 de dezembro de 2011, localizada no rio Potiribu, sub-bacia 75, na bacia 
hidrográfica do rio Uruguai, no município de Ijuí, no estado do Rio Grande do Sul. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 31 de outubro de 2001, o Despacho n° 8921 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico da 
sub-bacia hidrográfica 75, composta pelo rio Potiribu, onde foram identificados 2 aproveitamentos hidrelétricos, dentre 
os quais a PCH Sede II. 
 
3. 
Em 16 de maio de 2008, por meio do Despacho nº 1.963, foi conferido o Registro Ativo a Topocon 
Projetos e Construções Ltda., o qual foi Aceito em 25 de agosto de 2010 por meio do Despacho nº 2.505. 
 
4. 
Em 13 de dezembro de 2011, por meio do Despacho nº 4.801, a titularidade foi transferida para a 
NVS Geração. 
 
5. 
Em 4 de julho de 2014, a NVS Geração apresentou2 pedido de alteração do Projeto Básico da PCH 
Sede II. 
 
6. 
Em 15 de agosto de 2014, foi encaminhado o Ofício nº 1.286/2014-SGH/ANEEL3, informando que 
não há óbices à alteração do aproveitamento, desde que as condicionantes estabelecidas no Estudo de Inventário e 
os níveis operacionais das usinas adjacentes fossem respeitados e que a Licença Ambiental seja compatível com o 
novo Projeto Básico. 
 
                                                          
1 O Despacho nº 3.124, de 21/08/2008, disponibilizou o trecho a montante da PCH Sede II para que seja reavaliado 
2 Por meio da correspondência 092/2014-PRJ/ENEBRAS, SIC 48513.021885/2014 
3 SIC 48539.007720/2014-00

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 923/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016 
7. 
Em 31 de outubro de 2016, a interessada protocolou4 o novo Projeto Básico e o Sumário Executivo 
referente a esse empreendimento, complementando5 as informações necessárias à instrução deste processo em 16 
de dezembro de 2016. 
 
III – DA ANÁLISE 
 
8. 
Trata-se da solicitação formulada por NVS Geração para emissão do Despacho de Registro de 
Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH Sede 
II. 
 
9. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado, 
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015: 
 
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o 
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não 
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA, 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas 
do empreendimento. 
 
10. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
11. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 892, de 31 de outubro de 2001. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH SEDE II 
PCH SEDE II 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
28°21'11"S 
53°53'24"W 
28°22'15,53"S 
53°52'46,67"W6 
NA Montante (m) 
295,5 
2917 
NA Jusante (m) 
255 
251,838 
                                                          
4 Por meio da correspondência 002/2016-NVS, SIC 48513.026275/2016-00 
5 Por meio da correspondência 003/2016-NVS, SIC 48513.034134/2016-00 
6 Coordenadas estão de acordo com as da LP 00403/2016-DL 
7 Segundo o empreendedor, durante a elaboração do projeto básico verificou-se que as altitudes utilizadas e apresentadas na fase de 
Inventário Hidrelétrico foram elipsoidais. Na etapa de Projeto Básico foi utilizado o software MAPGEO para compensação do geóide, e de 
posse das coordenadas marcantes da PCH Sede II, verificou-se que a ondulação geoidal é bastante aproximada em todos os pontos, 
causando uma diferença de altitude sistemática, ou seja, foram alterados os níveis de montante e de jusante, mantendo-se a queda bruta 
muito próxima à determinada nos Estudos de Inventário Hidrelétrico, não comprometendo assim a execução da PCH com a capacidade 
referida no devido estudo. Apesar da diferença de altitude apresentada, a diferença de nível não acarreta em maiores problemas, além de 
não causar interferência com outros aproveitamentos a montante ou a jusante. 
8 Segundo o empreendedor, o nível de jusante apresenta diferença em relação ao nível do inventário em função da conversão da altitude 
de elipsoidal (inventário) para ortométrica (projeto básico). Além disso, o nível de jusante foi determinado conforme curva chave no canal de 
fuga gerada a partir de modelamento realizado no software HEC-RAS. Importante informar que a alteração do nível não causa interferência 
em outros aproveitamentos.
  PCH SEDE II      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do Barramento      28°21'11"S
53°53'24"W      28°22'15,53"S
53°52'46,67"W6    
NA Montante (m)      295,5      2917    
NA Jusante (m)      255      251,838    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 923/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016 
Queda Bruta (m) 
40,5 
39,17 
Área do Reservatório (km²) 
1,44 
0,03 
Potência (kW) 
7.000 
7.000 
Energia Média (kWméd) 
3.600 
3.080 
Vazão QMLT9 (m³/s) 
13,8 
17,04 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Potiribu 
ESTADO: 
RS 
SUB-
BACIA: 
75 
DESPACHO: 
892 
DATA: 
31/10/2001 
AUTOR: 
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE 
POTÊNCIA: 
12.500 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
2 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH ANDORINHAS 
28°23'58,9"S 
53°48'50,8"W 
340 
304 
5.500 
Disponível 
(inventariado) 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH LINHA ONZE 
OESTE (Rio principal - 
Rio Ijuí) 
28°20'5,14"S 
53°59'43,51"W 
234 
217,87 
15.520 
PB Aceito 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
12. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Topocon Projetos e Construções Ltda. e Cooperativa de Geração de Energia e 
Desenvolvimento Social Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Luiz Niederauer 
Juarez Bernardi 
4202193-4 
8812910 
030900-1 
RS140473 
Responsável Geral do Projeto  
Juarez Bernardi 
6034135 e 
8812896 
RS140473 
Estudos cartográficos e topográficos 
Jarbas Ivan da Silva Coppeti 
Hugo Leonam Silva 
5964750 
4170841-0 
148763 
094357-3 
Estudos geotécnicos 
Francielle Nicaretta 
5989997-7 
103735-7-SC 
Estudos hidrológicos 
Francielle Nicaretta 
5990002-2 
103735-7-SC 
Estudos energéticos 
Juarez Bernardi 
8812909 
RS140473 
Estruturas extravasoras 
                                                          
9 Vazão Média de Longo Termo.
Queda Bruta (m)  40,5  39,17
Área do Reservatório (km²)  1,44  0,03
Potência (kW)  7.000  7.000
Energia Média (kWméd)  3.600  3.080
Vazão Q 9 (m³/s)
MLT  13,8  17,04
NOME DO RIO:    Potiribu          ESTADO:        RS        SUB-
BACIA:    75
DESPACHO:    892          DATA:        31/10/2001            
AUTOR:    Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE                              
POTÊNCIA:    12.500 kW          EIXOS
IDENTIFICADOS:        2            
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                  
Aproveitamento a
montante      Coordenadas da Casa de      NA Montante      N  A Jusante        Potência    Condição  
      Força      (m)        (m)        (kW)      
PCH ANDORINHAS    28°23'58,9"S
53°48'50,8"W      340        304        5.500      Disponível
(inventariado)  
Aproveitamento a
jusante      Coordenadas do Limite      NA Montante      N  A Jusante        Potência    Condição  
      Máximo do Reservatório      (m)        (m)        (kW)      
PCH LINHA ONZE
OESTE (Rio principal -
Rio Ijuí)    28°20'5,14"S
53°59'43,51"W      234        217,87        15.520      PB Aceito  
Empresa Projetista:  Topocon Projetos e Construções Ltda. e Cooperativa de Geração de Energia e
Desenvolvimento Social Ltda.      
Responsável Técnico  Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Luiz Niederauer
Juarez Bernardi  4202193-4
8812910  030900-1
RS140473    Responsável Geral do Projeto
Juarez Bernardi  6034135 e
8812896  RS140473    Estudos cartográficos e topográficos
Jarbas Ivan da Silva Coppeti
Hugo Leonam Silva  5964750
4170841-0  148763
094357-3    Estudos geotécnicos
Francielle Nicaretta  5989997-7  103735-7-SC    Estudos hidrológicos
Francielle Nicaretta  5990002-2  103735-7-SC    Estudos energéticos
Juarez Bernardi  8812909  RS140473    Estruturas extravasoras

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 923/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
LICENÇA PRÉVIA 
Número 
LP n° 00403/2016-DL 
Órgão emissor 
FEPAM (Fundação Estadual de Proteção Ambiental)/RS 
Data de emissão 
29/08/2016 
Validade 
29/08/2018 
Vazão remanescente 
Q90% da curva de permanência de vazões diárias = 4,85 m³/s  
Coordenadas Barramento 
-28,37110000 (latitude), -53,87940000 (longitude) SIRGAS 2000 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Foi apresentado Ofício nº 943/13-GAB/DRH/DIOUT/SEMA, de 22/11/2013, em que a 
SEMA/RS informa que existe disponibilidade de água, mas que Autorização de Uso 
será analisada após a apresentação da LP. A ANEEL fará a articulação com a 
SEMA/RS. O empreendimento estará apto à outorga tão logo obtido esse diploma 
legal. 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
13. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico. 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
 
 
 
 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é 1,33m inferior à do Inventário. Segundo o 
empreendedor, durante a elaboração do Projeto Básico verificou-se que as altitudes 
utilizadas e apresentadas na fase de Inventário Hidrelétrico foram elipsoidais. Na etapa 
de PB foi utilizado o software MAPGEO para compensação do geóide, e de posse das 
coordenadas marcantes da PCH Sede II, verificou-se que a ondulação geoidal é 
bastante aproximada em todos os pontos, causando uma diferença de altitude 
sistemática, ou seja, foram alterados os níveis de montante e de jusante, mantendo-se 
a queda bruta muito próxima à determinada nos Estudos de Inventário Hidrelétrico, sem 
causar interferência com outros aproveitamentos a montante ou a jusante. 
 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH SEDE II 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
Tipo de licença    LICENÇA PRÉVIA
Número    LP n° 00403/2016-DL
Órgão emissor    FEPAM (Fundação Estadual de Proteção Ambiental)/RS
Data de emissão    29/08/2016
Validade    29/08/2018
Vazão remanescente    Q90% da curva de permanência de vazões diárias = 4,85 m³/s
Coordenadas Barramento    -28,37110000 (latitude), -53,87940000 (longitude) SIRGAS 2000
Tipo de Licença    Foi apresentado Ofício nº 943/13-GAB/DRH/DIOUT/SEMA, de 22/11/2013, em que a
SEMA/RS informa que existe disponibilidade de água, mas que Autorização de Uso
será analisada após a apresentação da LP. A ANEEL fará a articulação com a
SEMA/RS. O empreendimento estará apto à outorga tão logo obtido esse diploma
legal.
Número    
Órgão Emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão de usos consuntivos    
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é 1,33m inferior à do Inventário. Segundo o
empreendedor, durante a elaboração do Projeto Básico verificou-se que as altitudes
utilizadas e apresentadas na fase de Inventário Hidrelétrico foram elipsoidais. Na etapa
de PB foi utilizado o software MAPGEO para compensação do geóide, e de posse das
coordenadas marcantes da PCH Sede II, verificou-se que a ondulação geoidal é
bastante aproximada em todos os pontos, causando uma diferença de altitude
sistemática, ou seja, foram alterados os níveis de montante e de jusante, mantendo-se
a queda bruta muito próxima à determinada nos Estudos de Inventário Hidrelétrico, sem
causar interferência com outros aproveitamentos a montante ou a jusante.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
  

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 923/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016 
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
611,62 
NOME DO RIO DA USINA: 
POTIRIBU 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
75186000 
PONTE NOVA DO POTIRIBU - JUSANTE 
POTIRIBU 
613 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
75185000 
PONTE NOVA DO POTIRIBU 
POTIRIBU 
609 
75155000 
PASSO FAXINAL 
IJUÍ 
1.940 
75200000 
CONCEIÇÃO 
CONCEIÇÃO 
811 
75205000 
PONTE NOVA DO CONCEIÇÃO 
CONCEIÇÃO 
970 
 
 
 
 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
1.109 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
SOLEIRA LIVRE / CREAGER 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
À Gravidade / Em concreto / 
Terra e Enrocamento 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Juarez Bernardi 
Nº DA ART 
8812909 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
75186000 
PONTE NOVA DO POTIRIBU - 
JUSANTE 
POTIRIBU 
613 
 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 7.000 kW é igual à estimada no inventário. O projeto apresentado 
prevê 2 turbinas de 3.590 kW e 2 geradores de potência unitária nominal de 
3.888,89 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
14. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
15. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes.
  611,62  NOME DO RIO DA USINA:    POTIRIBU  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
75186000  PONTE NOVA DO POTIRIBU - JUSANTE    POTIRIBU    613
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
75185000  PONTE NOVA DO POTIRIBU    POTIRIBU    609
75155000  PASSO FAXINAL    IJUÍ    1.940
75200000  CONCEIÇÃO    CONCEIÇÃO    811
75205000  PONTE NOVA DO CONCEIÇÃO    CONCEIÇÃO    970
          
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    1.109    TR (anos):    1.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    SOLEIRA LIVRE / CREAGER          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    À Gravidade / Em concreto /
Terra e Enrocamento          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Juarez Bernardi        Nº DA ART  8812909
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
75186000  PONTE NOVA DO POTIRIBU -
JUSANTE    POTIRIBU    613    
Estudos Energéticos  A potência de 7.000 kW é igual à estimada no inventário. O projeto apresentado
prevê 2 turbinas de 3.590 kW e 2 geradores de potência unitária nominal de
3.888,89 kVA, com 0,9 de fator de potência.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 923/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH SEDE II 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
28°22'15,53"S 
53°52'46,67"W 
Coordenadas da casa de força 
28°21'43,09"S 
53°53'55,97"W 
Potência Instalada Total (kW) 
7.000 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
3.888,89 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,9 
Potência instalada por turbina (kW) 
3.590 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
4,24 
Rendimento nominal por turbina (%) 
92,0 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,0 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 
1,26 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
3,73 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
1,4329 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
39,17 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,039 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
15 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
4,85 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
- 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
 
16. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Sede II conforme solicitado por NVS Geração Ltda., bem como o encaminhamento de 
documento à Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMA/RS, para fins da emissão da DRDH. O 
DRS-PCH também permite que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos 
competentes. 
 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Sede II sob a titularidade de NVS Geração Ltda.
PCH SEDE II  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  28°22'15,53"S
53°52'46,67"W
Coordenadas da casa de força  28°21'43,09"S
53°53'55,97"W
Potência Instalada Total (kW)  7.000
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  3.888,89
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,9
Potência instalada por turbina (kW)  3.590
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  4,24
Rendimento nominal por turbina (%)  92,0
Rendimento nominal por gerador (%)  97,0
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)  1,26
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  3,73
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  1,4329
H : Queda bruta nominal (m)
b  39,17
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  0,039
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  15
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  4,85
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  -
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 923/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
19. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à SEMA/RS, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
 
SUZANE MUELBERT 
Analista Administrativa 
 
De acordo: 
 
 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 923/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH SEDE II 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1964 
12,28 
5,79 
5,79 
15,90 
7,32 
7,72 
8,57 
21,00 
24,76 
13,78 
8,45 
7,34 
1965 
5,10 
7,11 
4,69 
9,03 
9,27 
6,09 
6,89 
22,87 
45,92 
27,09 
15,16 
24,74 
1966 
26,51 
19,74 
15,20 
9,97 
7,98 
21,01 
21,78 
33,50 
34,87 
42,03 
25,85 
27,61 
1967 
12,00 
10,24 
12,24 
6,01 
6,06 
8,59 
15,85 
28,67 
54,13 
20,14 
10,48 
8,25 
1968 
5,91 
6,10 
5,00 
4,79 
4,43 
4,76 
7,96 
3,38 
5,58 
6,70 
11,49 
7,60 
1969 
23,79 
19,40 
8,38 
8,40 
7,84 
9,28 
6,91 
7,94 
6,18 
5,00 
15,88 
4,72 
1970 
4,97 
3,49 
4,43 
3,38 
7,94 
18,25 
17,27 
12,01 
8,02 
12,09 
5,03 
8,24 
1971 
6,36 
7,54 
26,57 
13,45 
12,35 
21,80 
26,48 
24,77 
12,51 
8,23 
4,57 
4,01 
1972 
3,58 
7,80 
3,57 
5,04 
5,58 
68,76 
25,74 
45,72 
43,43 
21,25 
19,23 
26,37 
1973 
14,76 
17,08 
12,94 
9,59 
25,32 
17,74 
41,82 
43,16 
45,44 
20,46 
10,06 
17,01 
1974 
17,64 
12,99 
8,21 
5,90 
7,51 
29,37 
11,24 
10,89 
7,78 
5,18 
4,81 
13,40 
1975 
7,24 
8,00 
11,84 
11,30 
9,67 
18,37 
14,03 
26,23 
30,88 
20,05 
15,19 
9,51 
1976 
17,99 
12,27 
12,24 
7,73 
6,43 
6,65 
7,19 
9,98 
12,60 
9,45 
17,16 
16,88 
1977 
17,91 
13,66 
8,82 
9,21 
7,37 
16,74 
19,96 
23,01 
21,21 
12,59 
12,58 
24,61 
1978 
7,58 
5,20 
4,81 
4,51 
4,88 
5,71 
12,45 
16,98 
8,56 
6,22 
22,02 
9,07 
1979 
5,30 
5,44 
4,92 
9,84 
7,12 
5,43 
16,11 
23,10 
19,16 
69,77 
28,00 
30,12 
1980 
12,83 
6,36 
5,71 
4,81 
14,35 
7,08 
8,46 
13,40 
16,05 
18,91 
33,12 
21,21 
1981 
13,43 
22,41 
8,36 
6,13 
4,87 
5,12 
4,41 
3,95 
10,46 
6,92 
6,47 
8,98 
1982 
5,22 
5,22 
4,07 
3,38 
4,18 
16,08 
23,97 
24,31 
20,63 
36,00 
63,85 
19,16 
1983 
10,08 
23,34 
25,72 
35,26 
81,10 
41,64 
69,64 
41,14 
21,11 
22,27 
16,65 
8,84 
1984 
10,77 
10,62 
6,42 
11,48 
41,90 
28,15 
40,80 
32,98 
23,99 
27,99 
15,12 
9,45 
1985 
6,09 
9,59 
8,80 
20,10 
25,81 
23,63 
21,80 
52,00 
33,87 
15,99 
8,26 
5,49 
1986 
5,47 
5,37 
9,70 
21,24 
14,23 
17,67 
28,56 
25,49 
15,66 
12,10 
48,13 
20,85 
1987 
13,63 
12,25 
7,26 
37,15 
29,18 
23,10 
45,81 
26,81 
20,44 
17,52 
16,44 
8,12 
1988 
6,96 
7,04 
5,05 
7,21 
6,63 
7,67 
6,07 
5,37 
31,59 
19,01 
17,17 
9,11 
1989 
13,22 
9,76 
7,57 
7,35 
6,82 
5,88 
21,09 
19,38 
70,27 
29,70 
17,30 
10,96 
1990 
12,52 
8,41 
9,57 
20,43 
21,19 
52,81 
31,25 
15,16 
33,82 
35,96 
28,83 
16,36 
1991 
8,77 
6,43 
5,44 
5,79 
4,96 
17,96 
10,60 
15,08 
8,37 
10,02 
5,99 
9,33 
1992 
12,49 
15,81 
11,71 
12,64 
62,18 
42,54 
29,23 
21,15 
24,03 
18,63 
18,40 
12,36 
1993 
12,60 
8,70 
13,14 
7,99 
17,18 
19,59 
36,23 
14,62 
10,44 
12,08 
25,37 
34,40 
1994 
12,45 
24,11 
12,35 
19,80 
22,58 
30,24 
37,98 
16,97 
19,24 
28,40 
25,41 
15,04 
1995 
22,13 
10,61 
8,49 
6,22 
5,29 
6,92 
7,53 
6,92 
5,95 
16,66 
10,27 
10,35 
1996 
15,56 
26,21 
13,23 
12,92 
7,61 
13,12 
22,96 
16,56 
19,47 
12,47 
14,35 
13,56 
1997 
8,14 
9,63 
5,05 
3,88 
4,22 
11,23 
9,01 
33,92 
16,37 
85,90 
73,49 
28,32 
1998 
25,74 
44,92 
26,51 
32,76 
39,00 
21,11 
23,59 
42,84 
31,58 
24,73 
11,22 
9,68 
1999 
7,38 
7,91 
4,71 
8,59 
10,77 
17,09 
22,06 
12,39 
22,13 
26,75 
12,33 
8,02 
2000 
8,13 
4,98 
6,01 
6,33 
5,90 
20,20 
23,11 
11,81 
12,47 
45,37 
24,03 
17,62 
2001 
35,25 
24,15 
12,56 
14,68 
18,85 
11,47 
13,57 
7,91 
9,81 
27,57 
12,73 
8,85 
2002 
6,99 
5,40 
6,98 
11,28 
27,36 
33,10 
24,69 
36,20 
45,08 
64,70 
43,51 
51,58 
2003 
29,02 
16,79 
13,13 
7,93 
9,23 
8,01 
18,80 
11,06 
8,96 
10,66 
14,07 
55,52 
2004 
21,79 
10,50 
5,44 
4,08 
5,70 
6,51 
12,75 
6,99 
8,28 
8,71 
17,90 
15,79 
2005 
7,81 
4,28 
2,49 
6,07 
25,81 
44,25 
24,14 
19,93 
24,43 
55,77 
24,42 
13,75
Série de vazões médias mensais informada para a PCH SEDE II                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1964  12,28  5,79  5,79  15,90  7,32  7,72  8,57  21,00  24,76  13,78  8,45  7,34
1965  5,10  7,11  4,69  9,03  9,27  6,09  6,89  22,87  45,92  27,09  15,16  24,74
1966  26,51  19,74  15,20  9,97  7,98  21,01  21,78  33,50  34,87  42,03  25,85  27,61
1967  12,00  10,24  12,24  6,01  6,06  8,59  15,85  28,67  54,13  20,14  10,48  8,25
1968  5,91  6,10  5,00  4,79  4,43  4,76  7,96  3,38  5,58  6,70  11,49  7,60
1969  23,79  19,40  8,38  8,40  7,84  9,28  6,91  7,94  6,18  5,00  15,88  4,72
1970  4,97  3,49  4,43  3,38  7,94  18,25  17,27  12,01  8,02  12,09  5,03  8,24
1971  6,36  7,54  26,57  13,45  12,35  21,80  26,48  24,77  12,51  8,23  4,57  4,01
1972  3,58  7,80  3,57  5,04  5,58  68,76  25,74  45,72  43,43  21,25  19,23  26,37
1973  14,76  17,08  12,94  9,59  25,32  17,74  41,82  43,16  45,44  20,46  10,06  17,01
1974  17,64  12,99  8,21  5,90  7,51  29,37  11,24  10,89  7,78  5,18  4,81  13,40
1975  7,24  8,00  11,84  11,30  9,67  18,37  14,03  26,23  30,88  20,05  15,19  9,51
1976  17,99  12,27  12,24  7,73  6,43  6,65  7,19  9,98  12,60  9,45  17,16  16,88
1977  17,91  13,66  8,82  9,21  7,37  16,74  19,96  23,01  21,21  12,59  12,58  24,61
1978  7,58  5,20  4,81  4,51  4,88  5,71  12,45  16,98  8,56  6,22  22,02  9,07
1979  5,30  5,44  4,92  9,84  7,12  5,43  16,11  23,10  19,16  69,77  28,00  30,12
1980  12,83  6,36  5,71  4,81  14,35  7,08  8,46  13,40  16,05  18,91  33,12  21,21
1981  13,43  22,41  8,36  6,13  4,87  5,12  4,41  3,95  10,46  6,92  6,47  8,98
1982  5,22  5,22  4,07  3,38  4,18  16,08  23,97  24,31  20,63  36,00  63,85  19,16
1983  10,08  23,34  25,72  35,26  81,10  41,64  69,64  41,14  21,11  22,27  16,65  8,84
1984  10,77  10,62  6,42  11,48  41,90  28,15  40,80  32,98  23,99  27,99  15,12  9,45
1985  6,09  9,59  8,80  20,10  25,81  23,63  21,80  52,00  33,87  15,99  8,26  5,49
1986  5,47  5,37  9,70  21,24  14,23  17,67  28,56  25,49  15,66  12,10  48,13  20,85
1987  13,63  12,25  7,26  37,15  29,18  23,10  45,81  26,81  20,44  17,52  16,44  8,12
1988  6,96  7,04  5,05  7,21  6,63  7,67  6,07  5,37  31,59  19,01  17,17  9,11
1989  13,22  9,76  7,57  7,35  6,82  5,88  21,09  19,38  70,27  29,70  17,30  10,96
1990  12,52  8,41  9,57  20,43  21,19  52,81  31,25  15,16  33,82  35,96  28,83  16,36
1991  8,77  6,43  5,44  5,79  4,96  17,96  10,60  15,08  8,37  10,02  5,99  9,33
1992  12,49  15,81  11,71  12,64  62,18  42,54  29,23  21,15  24,03  18,63  18,40  12,36
1993  12,60  8,70  13,14  7,99  17,18  19,59  36,23  14,62  10,44  12,08  25,37  34,40
1994  12,45  24,11  12,35  19,80  22,58  30,24  37,98  16,97  19,24  28,40  25,41  15,04
1995  22,13  10,61  8,49  6,22  5,29  6,92  7,53  6,92  5,95  16,66  10,27  10,35
1996  15,56  26,21  13,23  12,92  7,61  13,12  22,96  16,56  19,47  12,47  14,35  13,56
1997  8,14  9,63  5,05  3,88  4,22  11,23  9,01  33,92  16,37  85,90  73,49  28,32
1998  25,74  44,92  26,51  32,76  39,00  21,11  23,59  42,84  31,58  24,73  11,22  9,68
1999  7,38  7,91  4,71  8,59  10,77  17,09  22,06  12,39  22,13  26,75  12,33  8,02
2000  8,13  4,98  6,01  6,33  5,90  20,20  23,11  11,81  12,47  45,37  24,03  17,62
2001  35,25  24,15  12,56  14,68  18,85  11,47  13,57  7,91  9,81  27,57  12,73  8,85
2002  6,99  5,40  6,98  11,28  27,36  33,10  24,69  36,20  45,08  64,70  43,51  51,58
2003  29,02  16,79  13,13  7,93  9,23  8,01  18,80  11,06  8,96  10,66  14,07  55,52
2004  21,79  10,50  5,44  4,08  5,70  6,51  12,75  6,99  8,28  8,71  17,90  15,79
2005  7,81  4,28  2,49  6,07  25,81  44,25  24,14  19,93  24,43  55,77  24,42  13,75

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 09 da Nota Técnica nº 923/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH SEDE II 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2006 
9,29 
5,03 
7,21 
6,90 
4,83 
7,75 
11,10 
12,19 
12,43 
13,59 
26,25 
23,50 
2007 
18,73 
9,04 
6,48 
8,67 
24,26 
12,70 
16,25 
12,39 
38,74 
28,98 
31,73 
16,06 
2008 
10,94 
6,70 
5,16 
4,49 
4,38 
12,05 
9,96 
14,68 
10,90 
41,21 
42,39 
15,63 
2009 
12,47 
10,05 
6,74 
4,84 
5,36 
5,73 
12,51 
40,47 
56,40 
23,77 
54,35 
44,58 
2010 
28,91 
19,77 
11,22 
10,99 
14,84 
20,26 
31,02 
19,84 
27,34 
17,98 
10,98 
15,38 
2011 
11,37 
15,92 
9,20 
43,99 
32,15 
26,23 
47,45 
44,92 
18,98 
14,33 
10,37 
6,18 
2012 
4,92 
3,39 
3,39 
2,40 
2,55 
2,73 
5,53 
6,55 
20,35 
33,90 
15,75 
32,88 
2013 
33,38 
13,00 
15,33 
14,61 
12,68 
11,02 
13,85 
15,85 
17,85 
15,44 
14,25 
14,12
Série de vazões médias mensais informada para a PCH SEDE II                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2006  9,29  5,03  7,21  6,90  4,83  7,75  11,10  12,19  12,43  13,59  26,25  23,50
2007  18,73  9,04  6,48  8,67  24,26  12,70  16,25  12,39  38,74  28,98  31,73  16,06
2008  10,94  6,70  5,16  4,49  4,38  12,05  9,96  14,68  10,90  41,21  42,39  15,63
2009  12,47  10,05  6,74  4,84  5,36  5,73  12,51  40,47  56,40  23,77  54,35  44,58
2010  28,91  19,77  11,22  10,99  14,84  20,26  31,02  19,84  27,34  17,98  10,98  15,38
2011  11,37  15,92  9,20  43,99  32,15  26,23  47,45  44,92  18,98  14,33  10,37  6,18
2012  4,92  3,39  3,39  2,40  2,55  2,73  5,53  6,55  20,35  33,90  15,75  32,88
2013  33,38  13,00  15,33  14,61  12,68  11,02  13,85  15,85  17,85  15,44  14,25  14,12