A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
DOCUMENTO: 48524.000144/2016-00 
Nota Técnica nº 004/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 6 de janeiro de 2016. 
 
 
Processo: 48500.002273/2008-40 
 
Assunto: Adequação do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica Pinhalzinho, com Registro 
Ativo e Aceite conferidos à empresa Energias 
Complementares do Brasil Geração de Energia Elétrica 
S.A., por meio, respectivamente, dos Despachos nº 1662, 
de 25 de abril de 2008 e nº 4.333, de 23 de novembro de 
2009, localizada nos municípios de Chapada e Almirante 
Tamandaré do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
  
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Pinhalzinho, com 12.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.RS.035378-7.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos à empresa 
Energias Complementares do Brasil Geração de Energia Elétrica S.A. (EC Brasil ou Interessada), por meio, 
respectivamente, dos Despachos nº 1662, de 25 de abril de 2008, e nº 4.333, de 23 de novembro de 2009, localizada 
no rio da Várzea, sub-bacia 74, na bacia hidrográfica do Rio Uruguai, nos municípios de Chapada1 e Almirante 
Tamandaré do Sul2, estado do Rio Grande do Sul. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 10/12/2003, o Despacho n° 964 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio da Várzea. 
 
3. 
Em 25 de abril de 2008, por meio do Despacho 1.662, o Registro para desenvolvimento do Projeto 
Básico referente à PCH Pinhalzinho, solicitado pela empresa Avir Geração de Energia Ltda., posteriormente 
transferido para a empresa EC Brasil por meio do Despacho nº 2.888, de 6 de agosto de 2009, foi efetivado como 
ativo, o qual foi Aceito em 23 de novembro de 2009, mediante o Despacho nº 4.333. 
 
4. 
Em 15 de setembro de 2015, por meio da correspondência ECB-MEM-283-153, a interessada 
protocolou o Sumário Executivo referente a esse empreendimento.  
 
III – DA ANÁLISE 
 
                                                          
\SCG\NT\102\NT_003CF0601                                    
 
1 Localização da barragem. 
2 Localização da Casa de força. 
3 DOC SICNET 48513.025756/2015-00

FL. 02 da Nota Técnica nº 004/2016–SCG/ANEEL, de 6/01/2016 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela empresa EC Brasil para emissão do Despacho de Registro de 
Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH 
Pinhalzinho. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 964, de 10/12/2003.  
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH PCH Pinhalzinho 
PCH Pinhalzinho 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
28°7'15"S 
52°59'37"W 
28°7'3"S 
52°59'40"W 
NA Montante (m) 
475 
475 
NA Jusante (m) 
441 
441,98 
Queda Bruta (m) 
34 
33,2 
Área do Reservatório (km²) 
3 
2,73 
Potência (kW) 
9.000 
12.000 
Vazão Qmlt4 (m³/s) 
28,9 
32,16 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Rio da Várzea 
ESTADO: 
RS 
SUB-BACIA: 
74 
DESPACHO: 
964 
DATA: 
10/12/2003 
AUTOR: 
ELETROCAR - Centrais Elétricas de Carazinho S/A 
POTÊNCIA: 
96.880 kW 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
9 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamentos 
Coordenadas 
NA Montante (m) 
NA Jusante (m) 
Potência (kW) 
Condição 
Mata Cobra 
28°6'32,24"S 
53°0'1,39"W 
440 
420,5 
2.880 
PB Aprovado 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
                                                          
4 Vazão Média de Longo Termo.
PCH Pinhalzinho      Estudos de Inventário    Sumário Executivo  
Localização do barramento    28°7'15"S
52°59'37"W      28°7'3"S
52°59'40"W  
NA Montante (m)    475      475  
NA Jusante (m)    441      441,98  
Queda Bruta (m)    34      33,2  
Área do Reservatório (km²)    3      2,73  
Potência (kW)    9.000      12.000  
Vazão Qmlt4 (m³/s)    28,9      32,16  
NOME DO RIO:    Rio da Várzea          ESTADO:        RS    SUB-BACIA:      74
DESPACHO:    964          DATA:        10/12/2003          
AUTOR:    ELETROCAR - Centrais Elétricas de Carazinho S/A                            
POTÊNCIA:    96.880 kW          EIXOS IDENTIFICADOS:        9          
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                
Aproveitamentos      Coordenadas      NA Montante (m)        NA Jusante (m)    Potência (kW)      Condição  
Mata Cobra    28°6'32,24"S
53°0'1,39"W      440        420,5      2.880    PB Aprovado    

FL. 03 da Nota Técnica nº 004/2016–SCG/ANEEL, de 6/01/2016 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Avir Engenharia S/S LTDA 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Ricardo Nino Machado Pigatto 
4256421 
RS 043764 
Responsável Geral do Projeto  
Milton Dupont 
4286379 
RS 029463 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Rodrigo Pereira de Oliveira 
4685155 
RS 108040 
Estudos geotécnicos 
Ricardo Nino Machado Pigatto 
4256421 
RS 043764 
Estudos hidrológicos 
Ricardo Nino Machado Pigatto 
8172349 
RS 043764 
Estudos energéticos 
Ricardo Nino Machado Pigatto 
8172613 
RS 043764 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica 
Número 
Ofício nº 565/14-GAB/DRH/DIOUT/SEMA 
Órgão Emissor 
Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria de Meio Ambiente - RS 
Data de emissão 
10/10/2014 
Validade 
10/10/2019 
Vazão remanescente 
0 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico. 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e Níveis Operacionais  
A queda do Sumário Executivo é inferior, mas a empresa apresentou justificativas técnicas 
para a diferença. 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Pinhalzinho 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
850 
NOME DO RIO DA USINA: 
Rio da Várzea 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²):
Empresa Projetista:  Avir Engenharia S/S LTDA    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Ricardo Nino Machado Pigatto  4256421  RS 043764  Responsável Geral do Projeto
Milton Dupont  4286379  RS 029463  Estudos cartográficos e
topográficos
Rodrigo Pereira de Oliveira  4685155  RS 108040  Estudos geotécnicos
Ricardo Nino Machado Pigatto  4256421  RS 043764  Estudos hidrológicos
Ricardo Nino Machado Pigatto  8172349  RS 043764  Estudos energéticos
Ricardo Nino Machado Pigatto  8172613  RS 043764  Estruturas extravasoras
  Tipo de licença  
  Número  
  Órgão emissor  
  Data de emissão  
  Validade  
  Vazão remanescente  
  Tipo de Licença    Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica
  Número    Ofício nº 565/14-GAB/DRH/DIOUT/SEMA
  Órgão Emissor    Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria de Meio Ambiente - RS
  Data de emissão    10/10/2014
  Validade    10/10/2019
  Vazão remanescente    0
Queda e Níveis Operacionais  A queda do Sumário Executivo é inferior, mas a empresa apresentou justificativas técnicas
para a diferença.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  850  NOME DO RIO DA USINA:    Rio da Várzea  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):

FL. 04 da Nota Técnica nº 004/2016–SCG/ANEEL, de 6/01/2016 
74210000 
Potreiro Bonito 
Rio da Várzea 
2565 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
74270000 
Passo Rio da Várzea 
Rio da Várzea 
5345 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
1401,6 
TR (anos): 
1000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Ogiva alta com Perfil Creager 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Barragem de Terra e Enrocamento 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Ricardo Nino Machado Pigatto 
RS 043764 
Nº DA ART 
81726135 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
74210000 
Potreiro Bonito 
Rio da Várzea 
2565 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 12.000 kW é superior à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 2 turbinas de 6.249 kW e 2 geradores de potência unitária 
nominal de 6.667 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
10. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimada no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental, 
desde que compatíveis com essa licença e com a DRDH já apresentada. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Pinhalzinho 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
12.000 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
6.667 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
6.249 / 8,62 
Rendimento da turbina 
92,70% 
Rendimento do gerador 
96,00% 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
1,26% 
Indisponibilidade programada (%) 
0,50% 
Perdas hidraúlicas nominais (m) 
1,328 
                                                          
5 DOC SICNET 48513.025756/2015-00
  Potreiro Bonito  Rio da Várzea  2565
      
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS      
CÓDIGO  NOME  RIO  A.D. (km²):
74270000  Passo Rio da Várzea  Rio da Várzea  5345
      
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):      1401,6    TR (anos):    1000    
TIPO DE VERTEDOURO:      Ogiva alta com Perfil Creager            
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:      Barragem de Terra e Enrocamento            
NOME DO RESP. TÉCNICO:      Ricardo Nino Machado Pigatto
RS 043764        Nº DA ART  81726135  
                  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA                  
CÓDIGO    NOME    RIO    A.D. (em km²):      
74210000    Potreiro Bonito    Rio da Várzea    2565      
Estudos Energéticos  A potência de 12.000 kW é superior à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 2 turbinas de 6.249 kW e 2 geradores de potência unitária
nominal de 6.667 kVA, com 0,9 de fator de potência.
PCH Pinhalzinho  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  12.000
Número de Unidades Geradoras  2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  6.667 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  6.249 / 8,62
Rendimento da turbina  92,70%
Rendimento do gerador  96,00%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  1,26%
Indisponibilidade programada (%)  0,50%
Perdas hidraúlicas nominais (m)  1,328

FL. 05 da Nota Técnica nº 004/2016–SCG/ANEEL, de 6/01/2016 
Queda bruta nominal (m) 
33,2 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,65% 
Consumo Interno (kW médio) 
50 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
1,77 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
12. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 395, de 4 de dezembro de 1998, o processo seria 
sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental, sem a possibilidade de emissão de algum ato referente à 
aprovação do projeto apresentado pela empresa Energias Complementares do Brasil Geração de Energia Elétrica 
S.A.. 
 
13. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015 trouxe algumas inovações nesse sentido. O Despacho 
de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI-PCH), etapa já cumprida 
pelo empreendedor. 
 
14. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, do Sumário 
Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Pinhalzinho, nos termos da REN 395/1998, 
quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
15. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e que o 
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, conforme excerto a seguir 
transcrito:  
 
[...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores do potencial 
hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso do potencial 
hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário 
Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos 
órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação dessas ações, quando couber, imediatamente 
após a publicação do DRI-PCH previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da ANEEL, caso o 
interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério 
da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
[...]  
 
16. 
Assim, é adequada a emissão do DRS-PCH referente à PCH Pinhalzinho à empresa Energias 
Complementares do Brasil Geração de Energia Elétrica S.A. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  0,65%
Consumo Interno (kW médio)  50
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  1,77
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

FL. 06 da Nota Técnica nº 004/2016–SCG/ANEEL, de 6/01/2016 
 
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 395, de 4 de dezembro de 1998; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Pinhalzinho de titularidade da empresa Energias Complementares do Brasil Geração 
de Energia Elétrica S.A. 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
19. 
Emitir o DRS-PCH para a PCH Pinhalzinho. 
 
 
CHÉLEN FISCHER DE LEMOS 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

FL. 07 da Nota Técnica nº 004/2016–SCG/ANEEL, de 6/01/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Pinhalzinho 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1971 23,20  
 14,80  
21,10  
19,70  
 31,80  
 49,40  
 43,10  
 80,50  
 27,60  
 14,60  
 6,80  
 5,50  
1972  8,70  
 20,40  
11,00  
22,20  
 15,00  
141,50   76,20  
130,20  131,60   48,10  
 53,40  
53,40  
1973 41,40  
 25,50  
21,40  
10,10  
 46,10  
 39,40  
 84,20  
 76,20  
 57,00  
 35,80  
 26,60  
22,20  
1974 29,50  
 14,40  
17,00  
 6,00  
 29,80  
 47,10  
 16,70  
 12,40  
 15,80  
 6,80  
 9,30  
24,80  
1975 11,30  
 14,80  
20,60  
20,50  
 14,40  
 31,20  
 15,60  
 46,70  
 58,00  
 43,10  
 31,20  
26,80  
1976 31,80  
 14,90  
 8,70  
 8,20  
 16,70  
 11,30  
 15,90  
 24,10  
 23,10  
 21,70  
 42,40  
32,00  
1977 25,40  
 17,00  
 8,50  
 7,40  
 5,70  
 37,40  
 38,40  
 73,60  
 30,40  
 15,80  
 45,10  
35,50  
1978 10,90  
 5,80  
 6,00  
 4,00  
 3,70  
 4,40  
 21,00  
 17,60  
 15,70  
 6,80  
 32,50  
14,30  
1979  4,60  
 6,80  
13,90  
14,30  
 31,50  
 16,50  
 39,10  
 41,80  
 19,20  
 98,10  
 40,80  
54,00  
1980 23,40  
 11,30  
11,30  
 5,60  
 23,70  
 9,10  
 17,00  
 40,80  
 38,80  
 26,50  
 39,10  
22,20  
1981 13,60  
 19,40  
 6,30  
 6,40  
 6,50  
 18,70  
 7,90  
 6,50  
 16,60  
 11,50  
 9,60  
15,50  
1982  7,90  
 6,60  
 4,60  
 3,50  
 4,90  
 30,60  
 52,00  
 47,70  
 30,60  
 91,10  
 93,80  
23,90  
1983 13,80  
 36,50  
42,10  
38,10  
103,10   54,30  
191,20   77,20  
 39,80  
 38,10  
 37,80  
11,70  
1984 18,90  
 15,50  
 7,70  
18,30  
 69,90  
 54,00  
 69,30  
100,40   55,70  
 76,20  
 42,40  
13,50  
1985  8,50  
 17,60  
15,00  
45,90  
 60,10  
 26,40  
 30,70  
 66,30  
 36,50  
 16,60  
 8,30  
 8,00  
1986  5,60  
 5,00  
10,90  
55,30  
 29,20  
 24,50  
 33,10  
 34,90  
 37,30  
 21,80  
 23,30  
19,00  
1987 26,40  
 12,80  
 6,80  
41,80  
 87,10  
 30,80  
 65,10  
 35,10  
 28,10  
 44,70  
 15,70  
10,40  
1988 13,40  
 23,90  
 5,90  
22,60  
 36,90  
 20,00  
 11,90  
 8,10  
 27,30  
 16,30  
 14,00  
 8,70  
1989 13,80  
 16,50  
 7,90  
15,60  
 16,60  
 11,90  
 44,00  
 32,10  
126,40   38,80  
 18,40  
 9,80  
1990 28,40  
 16,50  
12,70  
55,60  
 66,40  
120,50   31,40  
 17,50  
 61,40  
 63,60  
 47,20  
15,30  
1991  9,20  
 8,30  
 4,90  
 4,40  
 4,50  
 29,10  
 20,90  
 17,10  
 7,90  
 19,80  
 7,50  
28,10  
1992 12,40  
 24,30  
26,30  
30,20  
130,00   57,40  
 83,50  
 41,80  
 60,30  
 27,70  
 31,50  
12,80  
1993 27,70  
 22,20  
24,90  
12,70  
 26,30  
 45,30  
 96,80  
 16,30  
 23,20  
 40,80  
 24,80  
33,90  
1994 11,20  
 47,90  
15,30  
37,30  
 32,00  
 34,30  
 75,80  
 17,70  
 27,70  
 68,30  
 44,40  
39,80  
1995 34,50  
 13,30  
10,20  
 7,90  
 5,70  
 21,80  
 18,50  
 17,30  
 25,50  
 66,90  
 12,40  
 6,20  
1996 23,30  
 38,50  
15,80  
14,40  
 7,30  
 25,20  
 38,80  
 33,90  
 43,50  
 45,10  
 23,00  
19,60  
1997 10,70  
 38,50  
 9,00  
 6,20  
 7,20  
 37,80  
 33,10  
 60,80  
 26,90  
194,60  136,00  35,70  
1998 51,40  
104,20  
71,30  
88,70  
 95,50  
 34,50  
 39,30  
 77,60  
 82,30  
 43,80  
 18,20  
16,40  
1999 10,50  
 17,80  
 5,70  
28,20  
 16,70  
 29,80  
 68,70  
 22,70  
 29,60  
 52,40  
 14,70  
27,30  
2000 20,40  
 9,40  
27,60  
20,20  
 21,20  
 33,80  
 71,10  
 22,00  
 60,10  
 97,30  
 35,90  
23,30  
2001 45,70  
 58,10  
19,80  
27,60  
 42,10  
 34,70  
 41,90  
 14,10  
 26,60  
 80,90  
 21,10  
18,30  
2002  9,70  
 7,10  
14,50  
12,20  
 39,00  
 66,80  
 31,90  
 52,80  
 81,60  
 85,20  
 58,30  
90,10  
2003 35,60  
 41,80  
35,30  
18,00  
 31,30  
 36,60  
 29,20  
 14,20  
 10,90  
 25,00  
 26,80  
83,70  
2004 35,60  
 12,90  
 6,40  
 6,40  
 22,10  
 25,30  
 25,40  
 12,30  
 24,80  
 36,00  
 33,50  
11,90  
2005 10,60  
 5,10  
 4,30  
29,30  
 69,70  
121,60   33,20  
 16,00  
 38,30  
 83,30  
 28,10  
14,70  
2006 12,60  
 9,00  
10,40  
 8,20  
 5,10  
 10,10  
 16,60  
 34,80  
 23,30  
 13,40  
 53,90  
31,50
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Pinhalzinho                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1971  23,20  14,80  21,10  19,70  31,80  49,40  43,10  80,50  27,60  14,60  6,80  5,50
1972  8,70  20,40  11,00  22,20  15,00  141,50  76,20  130,20  131,60  48,10  53,40  53,40
1973  41,40  25,50  21,40  10,10  46,10  39,40  84,20  76,20  57,00  35,80  26,60  22,20
1974  29,50  14,40  17,00  6,00  29,80  47,10  16,70  12,40  15,80  6,80  9,30  24,80
1975  11,30  14,80  20,60  20,50  14,40  31,20  15,60  46,70  58,00  43,10  31,20  26,80
1976  31,80  14,90  8,70  8,20  16,70  11,30  15,90  24,10  23,10  21,70  42,40  32,00
1977  25,40  17,00  8,50  7,40  5,70  37,40  38,40  73,60  30,40  15,80  45,10  35,50
1978  10,90  5,80  6,00  4,00  3,70  4,40  21,00  17,60  15,70  6,80  32,50  14,30
1979  4,60  6,80  13,90  14,30  31,50  16,50  39,10  41,80  19,20  98,10  40,80  54,00
1980  23,40  11,30  11,30  5,60  23,70  9,10  17,00  40,80  38,80  26,50  39,10  22,20
1981  13,60  19,40  6,30  6,40  6,50  18,70  7,90  6,50  16,60  11,50  9,60  15,50
1982  7,90  6,60  4,60  3,50  4,90  30,60  52,00  47,70  30,60  91,10  93,80  23,90
1983  13,80  36,50  42,10  38,10  103,10  54,30  191,20  77,20  39,80  38,10  37,80  11,70
1984  18,90  15,50  7,70  18,30  69,90  54,00  69,30  100,40  55,70  76,20  42,40  13,50
1985  8,50  17,60  15,00  45,90  60,10  26,40  30,70  66,30  36,50  16,60  8,30  8,00
1986  5,60  5,00  10,90  55,30  29,20  24,50  33,10  34,90  37,30  21,80  23,30  19,00
1987  26,40  12,80  6,80  41,80  87,10  30,80  65,10  35,10  28,10  44,70  15,70  10,40
1988  13,40  23,90  5,90  22,60  36,90  20,00  11,90  8,10  27,30  16,30  14,00  8,70
1989  13,80  16,50  7,90  15,60  16,60  11,90  44,00  32,10  126,40  38,80  18,40  9,80
1990  28,40  16,50  12,70  55,60  66,40  120,50  31,40  17,50  61,40  63,60  47,20  15,30
1991  9,20  8,30  4,90  4,40  4,50  29,10  20,90  17,10  7,90  19,80  7,50  28,10
1992  12,40  24,30  26,30  30,20  130,00  57,40  83,50  41,80  60,30  27,70  31,50  12,80
1993  27,70  22,20  24,90  12,70  26,30  45,30  96,80  16,30  23,20  40,80  24,80  33,90
1994  11,20  47,90  15,30  37,30  32,00  34,30  75,80  17,70  27,70  68,30  44,40  39,80
1995  34,50  13,30  10,20  7,90  5,70  21,80  18,50  17,30  25,50  66,90  12,40  6,20
1996  23,30  38,50  15,80  14,40  7,30  25,20  38,80  33,90  43,50  45,10  23,00  19,60
1997  10,70  38,50  9,00  6,20  7,20  37,80  33,10  60,80  26,90  194,60  136,00  35,70
1998  51,40  104,20  71,30  88,70  95,50  34,50  39,30  77,60  82,30  43,80  18,20  16,40
1999  10,50  17,80  5,70  28,20  16,70  29,80  68,70  22,70  29,60  52,40  14,70  27,30
2000  20,40  9,40  27,60  20,20  21,20  33,80  71,10  22,00  60,10  97,30  35,90  23,30
2001  45,70  58,10  19,80  27,60  42,10  34,70  41,90  14,10  26,60  80,90  21,10  18,30
2002  9,70  7,10  14,50  12,20  39,00  66,80  31,90  52,80  81,60  85,20  58,30  90,10
2003  35,60  41,80  35,30  18,00  31,30  36,60  29,20  14,20  10,90  25,00  26,80  83,70
2004  35,60  12,90  6,40  6,40  22,10  25,30  25,40  12,30  24,80  36,00  33,50  11,90
2005  10,60  5,10  4,30  29,30  69,70  121,60  33,20  16,00  38,30  83,30  28,10  14,70
2006  12,60  9,00  10,40  8,20  5,10  10,10  16,60  34,80  23,30  13,40  53,90  31,50