A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 528/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 25 de julho de 2016. 
 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.000352/2014-64 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica Ranchinho I, com Registro Ativo e Aceite 
conferidos à empresa FR Incorporadora Ltda., por meio, 
respectivamente, dos Despachos nº 470, de 27 de 
fevereiro de 2014, e nº 1.911, de 11 de junho de 2015, c/c 
Despacho nº 1.499, de 7 de junho de 2016, localizada no 
município de Itarumã, no estado de Goiás. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Ranchinho I, com 14.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.GO.033792-7.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos à empresa 
FR Incorporadora Ltda. (FR Incorporadora), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 470, de 27 de fevereiro de 
2014, e nº 1.911, de 11 de junho de 2015, c/c Despacho nº 1.499, de 7 de junho de 2016, localizada no rio Corrente, 
sub-bacia 60, na bacia hidrográfica do rio Paraná, no município de Itarumã, no estado de Goiás. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 13 de dezembro de 2013, o Despacho n° 4.248 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do 
rio Corrente, no trecho delimitado a montante pelo canal de fuga da UHE Olho d’Água e a jusante pelo remanso do 
reservatório da UHE Ilha Solteira, onde foram identificados 7 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH 
Ranchinho I. 
 
3. 
Em 27 de fevereiro de 2014, por meio do Despacho nº 470, foi conferido o Registro Ativo à empresa 
J. Malucelli Energia S.A., o qual foi Aceito em 11 de junho de 2015 por meio do Despacho nº 1.911. 
 
4. 
Em 7 de junho de 2016, por meio do Despacho nº 1.499, a titularidade foi transferida para a empresa 
FR Incorporadora.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 528/2016–SCG/ANEEL, de 25/07/2016 
5. 
Em 28 de junho de 2016, a nova interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento. 
 
III – DA ANÁLISE 
 
6. 
Trata-se da solicitação formulada pela empresa FR Incorporadora para emissão do Despacho de 
Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da 
PCH Ranchinho I. 
 
7. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
8. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 4.248, de 13/12/2013. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Ranchinho I 
PCH Ranchinho I 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
18°52'10"S 
51°29'57"W 
18°51'42"S 
51°30'56"W 
NA Montante (m) 
435,25 
435,25 
NA Jusante (m) 
420,5 
421,56 
Queda Bruta (m) 
14,75 
13,6 
Área do Reservatório (km²) 
12,16 
10,31 
Potência (kW) 
15.800 
14.000 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
88,5 
96,33 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Corrente 
ESTADO: 
GO 
Sub-
bacia 
60 
DESPACHO: 
4248 
DATA: 
13/12/2013 
AUTOR: 
Minas PCH S.A. e Guerra Laje Engenheiros Associados Ltda. 
POTÊNCIA: 
124.200 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
7 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de Força 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
UHE Olho d'Água 
18°47'42"S 
51°36'53"W 
490 
435,25 
33.000 
Outorga 
revogada em 
17/02/2014 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite Máximo do 
Reservatório 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
                                                          
1 Por meio da correspondência s/n, Doc SICNET nº 48513.016480/2016-00. 
2 Vazão Média de Longo Termo.
PCH Ranchinho I      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do barramento    18°52'10"S
51°29'57"W      18°51'42"S
51°30'56"W    
NA Montante (m)    435,25      435,25    
NA Jusante (m)    420,5      421,56    
Queda Bruta (m)    14,75      13,6    
Área do Reservatório (km²)    12,16      10,31    
Potência (kW)    15.800      14.000    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT    88,5      96,33    
NOME DO RIO:    Corrente          ESTADO:        GO          Sub-
bacia  60
DESPACHO:    4248          DATA:        13/12/2013            
AUTOR:    Minas PCH S.A. e Guerra Laje Engenheiros Associados Ltda.                              
POTÊNCIA:    124.200 kW          EIXOS
IDENTIFICADOS:        7            
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                  
Aproveitamento a
montante    Coordenadas da Casa de Força        NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  
            (m)        (m)        (kW)      
UHE Olho d'Água    18°47'42"S
51°36'53"W      490        435,25        33.000      Outorga
revogada em
17/02/2014  
Aproveitamento a
jusante      Coordenadas do Limite Máximo do      NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  
      Reservatório      (m)        (m)        (kW)      

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 528/2016–SCG/ANEEL, de 25/07/2016 
Ranchinho II 
18°52'19,29701"S 
51°29'45,11302"W 
420,5 
413 
8.400 
Eixo 
disponível 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
9. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Prime Projetos e Consultoria Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Luciano Jorge Santos 
0720160034981 
10018/D-DF 
Responsável Geral do Projeto e 
estruturas extravasoras  
Paulo Ryan Gomes 
10201500703263 
17867/D-GO 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Edson Benjamim Barbosa Filho 
0720160034995 
5061115960/D-SP 
Estudos geotécnicos 
Joaquim Roriz da Silva 
0720150018802 
11377/D-DF 
Estudos hidrológicos 
Danilo Jorge Santos 
0720160035005 
10195/D-DF 
Estudos energéticos 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentada. 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentada. A ANEEL fará a articulação com o órgão de recursos 
hídricos. 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
                                                          
3 Doc SICNET 48513.011907/2015-00
Ranchinho II  18°52'19,29701"S
51°29'45,11302"W
413  8.400  Eixo
disponível
Empresa Projetista:  Prime Projetos e Consultoria Ltda.          
Responsável Técnico    Nº ART      Nº Registro  Responsabilidade
Luciano Jorge Santos  0720160034981      10018/D-DF    Responsável Geral do Projeto e
estruturas extravasoras
Paulo Ryan Gomes  10201500703263      17867/D-GO    Estudos cartográficos e
topográficos
Edson Benjamim Barbosa Filho  0720160034995      5061115960/D-SP    Estudos geotécnicos
Joaquim Roriz da Silva  0720150018802      11377/D-DF    Estudos hidrológicos
Danilo Jorge Santos  0720160035005      10195/D-DF    Estudos energéticos
  Tipo de licença    Não foi apresentada.
  Número    
  Órgão emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão remanescente    
Tipo de Licença      Não foi apresentada. A ANEEL fará a articulação com o órgão de recursos
hídricos.
  Número    
  Órgão Emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão de usos consuntivos    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 528/2016–SCG/ANEEL, de 25/07/2016 
10. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico. 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é inferior, mas a empresa apresentou justificativas técnicas 
para o deslocamento do eixo para montante do local inventariado. 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Ranchinho I 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
5.582 
NOME DO RIO DA USINA: 
Corrente 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
60950000 
Canastra 
Corrente 
6.760 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
60940000 
Campo Alegre  
Corrente 
3.133 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
576 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Solo compactado 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Luciano Jorge Santos 
Nº DA ART 
0720160034981 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
60950000 
Canastra 
Corrente 
6.760 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 14.000 kW é 11% inferior à estimada no inventário. O 
empreendedor apresentou estudo de motorização e simulações energéticas, 
incluindo análise custo/benefício incremental, para justificar a diferença. O 
projeto apresentado prevê 2 turbinas de 7.254 kW e 2 geradores de potência 
unitária nominal de 7.778 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
11. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é inferior, mas a empresa apresentou justificativas técnicas
para o deslocamento do eixo para montante do local inventariado.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  5.582  NOME DO RIO DA USINA:    Corrente  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
60950000  Canastra    Corrente    6.760
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
60940000  Campo Alegre    Corrente    3.133
          
          
          
          
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):      576    TR (anos):    1.000    
TIPO DE VERTEDOURO:      Soleira Livre            
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:      Solo compactado            
NOME DO RESP. TÉCNICO:      Luciano Jorge Santos        Nº DA ART  0720160034981  
                  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA                  
CÓDIGO    NOME    RIO    A.D. (em km²):      
60950000    Canastra    Corrente    6.760      
Estudos Energéticos  A potência de 14.000 kW é 11% inferior à estimada no inventário. O
empreendedor apresentou estudo de motorização e simulações energéticas,
incluindo análise custo/benefício incremental, para justificar a diferença. O
projeto apresentado prevê 2 turbinas de 7.254 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 7.778 kVA, com 0,9 de fator de potência.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 528/2016–SCG/ANEEL, de 25/07/2016 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
12. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Ranchinho I 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
14.000 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
7.778 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
7.254 / 18,06 
Rendimento da turbina (%) 
92,0 
Rendimento do gerador (%) 
96,5 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
1,2 
Indisponibilidade programada (%) 
1,8 
Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,25 
Queda bruta nominal (m) 
13,6 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
2,21 
Consumo Interno (kW médio) 
40 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
0 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0,141 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
13. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o processo seria 
sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade de emissão de algum ato 
referente à aprovação do projeto apresentado pela empresa FR Incorporadora. 
 
14. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse sentido. O 
Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI-PCH), etapa já 
cumprida pelo empreendedor. 
 
15. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, do Sumário 
Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Ranchinho I, nos termos da REN 343/2008, 
quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
16. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e que o 
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, conforme excerto a seguir 
transcrito: 
 
 
 
 [...]
PCH Ranchinho I  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  14.000
Número de Unidades Geradoras  2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  7.778 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  7.254 / 18,06
Rendimento da turbina (%)  92,0
Rendimento do gerador (%)  96,5
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  1,2
Indisponibilidade programada (%)  1,8
Perdas hidráulicas nominais (m)  0,25
Queda bruta nominal (m)  13,6
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  2,21
Consumo Interno (kW médio)  40
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  0
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0,141
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 528/2016–SCG/ANEEL, de 25/07/2016 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores do potencial 
hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso do potencial 
hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário 
Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos 
órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação dessas ações, quando couber, imediatamente 
após a publicação do DRI-PCH previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da ANEEL, caso o 
interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério 
da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]  
 
17. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Ranchinho I à empresa FR Incorporadora, bem como o encaminhamento de documento à 
Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos - SECIMA/GO, 
para fins da emissão da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
18. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
 
19. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Ranchinho I sob a titularidade da empresa FR Incorporadora Ltda. 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
20. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à SECIMA/GO, para fins da emissão da DRDH.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 528/2016–SCG/ANEEL, de 25/07/2016 
 
 
SUZANE MUELBERT 
Analista Administrativa 
 
De acordo: 
 
 
 
 
LUDIMILA LIMA DA SILVA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração - Substituta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Ranchinho I 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1973 
74,97 
78,49 
71,62 
74,53 
61,77 
52,65 
48,53 
44,67 
42,94 
60,00 
65,43 
71,69 
1974 
92,61 
84,71 
127,35 
107,98 
87,90 
73,11 
61,67 
60,45 
56,61 
67,14 
57,37 
84,52 
1975 
101,86 
92,31 
100,20 
99,19 
76,35 
61,45 
64,18 
57,86 
55,93 
64,02 
80,88 
77,18 
1976 
79,71 
119,82 
123,32 
98,44 
83,51 
76,13 
62,79 
61,49 
64,40 
64,60 
80,24 
97,92 
1977 
118,73 
139,22 
102,90 
102,12 
83,33 
81,74 
69,01 
61,15 
76,01 
72,78 
88,85 
93,93 
1978 
145,70 
98,27 
120,03 
91,40 
86,55 
85,87 
71,50 
64,37 
75,02 
71,41 
90,20 
108,88 
1979 
164,75 
135,57 
116,00 
95,24 
85,20 
72,58 
71,92 
70,11 
84,92 
70,27 
77,07 
107,99 
1980 
133,62 
127,98 
110,76 
102,88 
79,66 
74,51 
68,85 
62,50 
66,85 
66,25 
75,41 
93,57 
1981 
117,07 
93,69 
99,78 
81,83 
73,81 
68,91 
63,33 
62,87 
58,43 
66,04 
83,03 
99,93
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Ranchinho I                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1973  74,97  78,49  71,62  74,53  61,77  52,65  48,53  44,67  42,94  60,00  65,43  71,69
1974  92,61  84,71  127,35  107,98  87,90  73,11  61,67  60,45  56,61  67,14  57,37  84,52
1975  101,86  92,31  100,20  99,19  76,35  61,45  64,18  57,86  55,93  64,02  80,88  77,18
1976  79,71  119,82  123,32  98,44  83,51  76,13  62,79  61,49  64,40  64,60  80,24  97,92
1977  118,73  139,22  102,90  102,12  83,33  81,74  69,01  61,15  76,01  72,78  88,85  93,93
1978  145,70  98,27  120,03  91,40  86,55  85,87  71,50  64,37  75,02  71,41  90,20  108,88
1979  164,75  135,57  116,00  95,24  85,20  72,58  71,92  70,11  84,92  70,27  77,07  107,99
1980  133,62  127,98  110,76  102,88  79,66  74,51  68,85  62,50  66,85  66,25  75,41  93,57
1981  117,07  93,69  99,78  81,83  73,81  68,91  63,33  62,87  58,43  66,04  83,03  99,93

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 528/2016–SCG/ANEEL, de 25/07/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Ranchinho I 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1982 
113,92 
118,21 
173,72 
135,27 
99,41 
92,23 
79,04 
76,50 
78,92 
84,27 
87,05 
114,29 
1983 
145,65 
151,38 
139,29 
118,58 
92,40 
87,36 
79,03 
70,95 
75,68 
87,46 
96,93 
119,87 
1984 
123,03 
115,01 
109,83 
118,37 
108,29 
80,12 
73,88 
81,39 
83,39 
79,84 
80,56 
105,54 
1985 
116,42 
137,76 
163,93 
126,55 
92,94 
82,88 
80,97 
76,04 
70,94 
70,87 
72,12 
66,51 
1986 
96,47 
114,06 
121,29 
102,42 
90,03 
72,72 
69,33 
75,20 
72,04 
65,48 
67,27 
94,15 
1987 
111,44 
168,63 
150,69 
116,47 
103,01 
84,14 
73,27 
72,34 
73,50 
82,49 
81,80 
96,06 
1988 
118,35 
149,32 
183,78 
151,25 
114,13 
96,05 
87,63 
82,49 
74,51 
76,62 
87,31 
92,41 
1989 
134,90 
153,41 
158,49 
128,64 
111,51 
95,07 
87,95 
83,76 
85,62 
75,20 
109,67 
149,05 
1990 
124,54 
108,94 
106,64 
92,73 
99,89 
83,15 
79,19 
79,03 
86,35 
103,17 
96,53 
94,79 
1991 
111,82 
147,60 
160,46 
137,30 
110,13 
98,16 
89,79 
85,43 
84,43 
92,93 
86,32 
95,02 
1992 
124,98 
104,95 
110,87 
108,22 
92,35 
81,09 
76,35 
72,65 
93,08 
93,21 
104,91 
109,18 
1993 
97,38 
121,98 
118,62 
119,65 
85,00 
87,75 
73,86 
72,91 
81,60 
80,94 
76,71 
97,89 
1994 
126,13 
117,11 
122,65 
117,93 
86,60 
83,88 
77,71 
74,50 
69,27 
68,14 
88,45 
88,77 
1995 
92,68 
161,68 
124,36 
110,75 
99,25 
83,13 
77,20 
71,67 
70,68 
75,24 
80,58 
82,18 
1996 
114,82 
124,67 
155,02 
114,66 
90,67 
82,69 
79,48 
72,40 
86,16 
74,83 
91,30 
124,17 
1997 
153,71 
124,92 
109,11 
102,38 
99,27 
110,15 
85,36 
76,78 
76,61 
81,15 
101,36 
138,75 
1998 
109,34 
147,51 
149,21 
145,89 
95,64 
94,44 
84,06 
87,13 
80,41 
92,79 
96,38 
118,91 
1999 
154,56 
122,51 
141,97 
112,82 
92,95 
84,94 
78,24 
75,77 
76,16 
74,38 
83,06 
84,47 
2000 
127,42 
151,24 
158,78 
115,64 
98,38 
84,90 
79,44 
80,05 
88,78 
80,30 
83,46 
129,86 
2001 
112,07 
118,88 
118,13 
102,02 
92,08 
86,11 
74,88 
69,76 
72,95 
75,73 
84,96 
115,39 
2002 
136,19 
155,20 
145,28 
107,14 
93,83 
82,60 
81,49 
79,10 
78,45 
71,17 
81,31 
93,74 
2003 
105,49 
139,76 
130,26 
139,66 
90,70 
85,95 
76,92 
76,18 
72,43 
77,53 
84,10 
98,35 
2004 
107,37 
118,16 
111,37 
116,22 
97,93 
83,39 
76,06 
68,18 
62,44 
80,08 
103,75 
99,27 
2005 
164,34 
122,89 
125,18 
101,59 
90,24 
84,34 
75,46 
70,24 
69,31 
70,70 
89,20 
132,44 
2006 
130,31 
127,30 
148,53 
134,01 
80,32 
82,02 
79,49 
68,07 
80,99 
91,34 
113,64 
108,37 
2007 
175,95 
148,44 
125,78 
96,39 
97,36 
85,26 
79,47 
77,19 
75,05 
82,49 
87,60 
94,28 
2008 
136,87 
190,34 
173,25 
165,39 
111,44 
94,94 
85,90 
78,74 
72,34 
85,11 
89,83 
101,61 
2009 
102,39 
137,22 
136,30 
127,43 
85,57 
85,17 
76,84 
70,39 
88,89 
89,30 
106,28 
141,91 
2010 
150,94 
152,37 
151,24 
128,36 
100,25 
90,62 
62,32 
69,13 
67,54 
80,81 
85,61 
100,49 
2011 
109,23 
102,10 
182,40 
122,53 
96,31 
95,41 
80,53 
73,62 
76,42 
82,79 
80,88 
79,77 
2012 
93,89 
92,33 
89,10 
85,42 
81,84 
82,52 
74,08 
76,70 
70,51 
66,68 
73,60 
99,15 
2013 
96,85 
131,05 
116,90 
99,53 
75,72 
75,75 
78,38 
69,47 
64,39 
70,88 
68,90 
76,89
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Ranchinho I                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1982  113,92  118,21  173,72  135,27  99,41  92,23  79,04  76,50  78,92  84,27  87,05  114,29
1983  145,65  151,38  139,29  118,58  92,40  87,36  79,03  70,95  75,68  87,46  96,93  119,87
1984  123,03  115,01  109,83  118,37  108,29  80,12  73,88  81,39  83,39  79,84  80,56  105,54
1985  116,42  137,76  163,93  126,55  92,94  82,88  80,97  76,04  70,94  70,87  72,12  66,51
1986  96,47  114,06  121,29  102,42  90,03  72,72  69,33  75,20  72,04  65,48  67,27  94,15
1987  111,44  168,63  150,69  116,47  103,01  84,14  73,27  72,34  73,50  82,49  81,80  96,06
1988  118,35  149,32  183,78  151,25  114,13  96,05  87,63  82,49  74,51  76,62  87,31  92,41
1989  134,90  153,41  158,49  128,64  111,51  95,07  87,95  83,76  85,62  75,20  109,67  149,05
1990  124,54  108,94  106,64  92,73  99,89  83,15  79,19  79,03  86,35  103,17  96,53  94,79
1991  111,82  147,60  160,46  137,30  110,13  98,16  89,79  85,43  84,43  92,93  86,32  95,02
1992  124,98  104,95  110,87  108,22  92,35  81,09  76,35  72,65  93,08  93,21  104,91  109,18
1993  97,38  121,98  118,62  119,65  85,00  87,75  73,86  72,91  81,60  80,94  76,71  97,89
1994  126,13  117,11  122,65  117,93  86,60  83,88  77,71  74,50  69,27  68,14  88,45  88,77
1995  92,68  161,68  124,36  110,75  99,25  83,13  77,20  71,67  70,68  75,24  80,58  82,18
1996  114,82  124,67  155,02  114,66  90,67  82,69  79,48  72,40  86,16  74,83  91,30  124,17
1997  153,71  124,92  109,11  102,38  99,27  110,15  85,36  76,78  76,61  81,15  101,36  138,75
1998  109,34  147,51  149,21  145,89  95,64  94,44  84,06  87,13  80,41  92,79  96,38  118,91
1999  154,56  122,51  141,97  112,82  92,95  84,94  78,24  75,77  76,16  74,38  83,06  84,47
2000  127,42  151,24  158,78  115,64  98,38  84,90  79,44  80,05  88,78  80,30  83,46  129,86
2001  112,07  118,88  118,13  102,02  92,08  86,11  74,88  69,76  72,95  75,73  84,96  115,39
2002  136,19  155,20  145,28  107,14  93,83  82,60  81,49  79,10  78,45  71,17  81,31  93,74
2003  105,49  139,76  130,26  139,66  90,70  85,95  76,92  76,18  72,43  77,53  84,10  98,35
2004  107,37  118,16  111,37  116,22  97,93  83,39  76,06  68,18  62,44  80,08  103,75  99,27
2005  164,34  122,89  125,18  101,59  90,24  84,34  75,46  70,24  69,31  70,70  89,20  132,44
2006  130,31  127,30  148,53  134,01  80,32  82,02  79,49  68,07  80,99  91,34  113,64  108,37
2007  175,95  148,44  125,78  96,39  97,36  85,26  79,47  77,19  75,05  82,49  87,60  94,28
2008  136,87  190,34  173,25  165,39  111,44  94,94  85,90  78,74  72,34  85,11  89,83  101,61
2009  102,39  137,22  136,30  127,43  85,57  85,17  76,84  70,39  88,89  89,30  106,28  141,91
2010  150,94  152,37  151,24  128,36  100,25  90,62  62,32  69,13  67,54  80,81  85,61  100,49
2011  109,23  102,10  182,40  122,53  96,31  95,41  80,53  73,62  76,42  82,79  80,88  79,77
2012  93,89  92,33  89,10  85,42  81,84  82,52  74,08  76,70  70,51  66,68  73,60  99,15
2013  96,85  131,05  116,90  99,53  75,72  75,75  78,38  69,47  64,39  70,88  68,90  76,89