A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
DOCUMENTO: 48524.002955/2016-00 
Nota Técnica nº 177/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 18 de março de 2016. 
 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.006662/2014-92 
 
Assunto: Adequação do Sumário Executivo 
referente à Pequena Central Hidrelétrica 
PCH Granada, com Registro Ativo e Aceite 
conferidos à Rio Sargento Energia S.A., por 
meio, respectivamente, dos Despachos nº 
4.914, de 22 de dezembro de 2014, e nº 
2.095, de 26 de junho de 2015, localizada 
nos municípios de Romelândia e São 
Miguel da Boa Vista, no estado de Santa 
Catarina. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Granada, com 3.750 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o 
Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SC.033942-3.01, com Registro Ativo 
e Aceite conferidos à Rio Sargento Energia S.A., por meio, respectivamente, dos Despachos nº 
4.914, de 22 de dezembro de 2014, e nº 2.095, de 26 de junho de 2015, localizada no rio Sargento, 
sub-bacia 74, na bacia hidrográfica do Rio Uruguai, nos municípios de Romelândia e São Miguel da 
Boa Vista, no estado de Santa Catarina. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 24 de setembro de 2014, o Despacho n° 3.897 aprovou os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio Sargento, onde foram identificados 5 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais 
a PCH Granada. 
 
3. 
Em 22 de dezembro de 2014, por meio do Despacho nº 4.914, foi conferido o 
Registro Ativo à Rio Sargento Energia S.A., o qual foi aceito em 26 de junho de 2015 por meio do 
Despacho nº 2.095.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\132\NT_180VG1803                                    
FL. 02 da Nota Técnica nº 177/2016–SCG/ANEEL, de 18/03/2016 
4. 
Em 15 de janeiro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a 
esse empreendimento.  
 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela Rio Sargento Energia S.A. para emissão do 
Despacho de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo 
de implantação e exploração da PCH Granada. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 3.897, de 24 de setembro 
de 2014. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Granada 
PCH Granada 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
26° 42' 25,02" S 
53° 18' 44,26" W 
26° 42' 25,02" S 
53° 18' 44,26" W 
NA Montante (m) 
310,20 
310,20 
NA Jusante (m) 
291,35 
291,57 
Queda Bruta (m) 
18,85 
18,63 
Área do Reservatório (km²) 
0,67 
0,6477 
Potência (kW) 
3.330 
3.750 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
19,15 
19,38 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Rio Sargento 
ESTADO: 
SC 
SUB-BACIA: 
74 
DESPACHO: 
3.897 
DATA: 
24 de setembro de 2014 
AUTOR: 
Rio Sargento Energia S.A. 
POTÊNCIA: 
16.740 kW 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
5 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamentos 
Coordenadas 
NA Montante (m) NA Jusante (m) Potência (kW) 
Condição 
PCH Jaspe 
26° 41' 1,03" S 
53° 16' 45,15 W 
336,20 
310,89 
4.320 
PB Aceito 
PCH Âmbar 
26° 43' 19,97" S 
53° 20' 38,17" W 
290,20 
265,36 
4.500 
PB Aceito 
 
 
                                                          
1 Por meio da correspondência 3710-RSG-2G-RDPB-003-16, Documento nº 48513.001017/2016-00. 
2 Vazão Média de Longo Termo.
  PCH Granada      Estudos de Inventário    Sumário Executivo  
Localização do barramento      26° 42' 25,02" S
53° 18' 44,26" W      26° 42' 25,02" S
53° 18' 44,26" W  
NA Montante (m)      310,20      310,20  
NA Jusante (m)      291,35      291,57  
Queda Bruta (m)      18,85      18,63  
Área do Reservatório (km²)      0,67      0,6477  
Potência (kW)      3.330      3.750  
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT      19,15      19,38  
NOME DO RIO:      Rio Sargento          ESTADO:        SC    SUB-BACIA:        74  
DESPACHO:      3.897          DATA:        24 de setembro de 2014              
AUTOR:      Rio Sargento Energia S.A.                                
POTÊNCIA:      16.740 kW          EIXOS IDENTIFICADOS:        5              
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                      
  Aproveitamentos      Coordenadas      NA Montante (m)        NA Jusante (m)    Potência (kW)        Condição    
PCH Jaspe      26° 41' 1,03" S
53° 16' 45,15 W      336,20        310,89      4.320      PB Aceito      
PCH Âmbar      26° 43' 19,97" S
53° 20' 38,17" W      290,20        265,36      4.500      PB Aceito      

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\132\NT_180VG1803                                    
FL. 03 da Nota Técnica nº 177/2016–SCG/ANEEL, de 18/03/2016 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Estelar Engenheiros Associados 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Nelson Dornellas 
54.45.057-9 
CREA 019403-3 
Responsável Geral do Projeto 
Joaquim Antonio Duran Salomão 
20131118163 
CREA PR-19728/D 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Mauren Marques Domit 
5445289-5 
CREA 091815-3 
Estudos geotécnicos 
Rodrigo Kern 
5445359-2 
CREA 079175-9 
Estudos hidrológicos 
Paulo Roberto Senem 
5445270-4 
CREA 024063-6 
Estudos energéticos 
Paulo Roberto Senem 
5445270-4 
CREA 024063-6 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Licença Prévia Ambiental (LP) 
Número 
3.807/2015 (protocolo 48513.022258/2015-00) 
Órgão emissor 
FATMA – Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina 
Data de emissão 
23/06/2015 
Validade 
23/06/2018 
Vazão remanescente 
0,51 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentada 
Número 
- 
Órgão Emissor 
A ANEEL fará a articulação para a obtenção da Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica (DRDH) junto à Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS) de Santa Catarina. 
Data de emissão 
- 
Validade 
- 
Vazão de usos consuntivos 
- 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos 
apresentados indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 
7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial hidráulico.
  Empresa Projetista:    Estelar Engenheiros Associados            
  Responsável Técnico      Nº ART      Nº Registro    Responsabilidade
Nelson Dornellas      54.45.057-9      CREA 019403-3      Responsável Geral do Projeto
Joaquim Antonio Duran Salomão      20131118163      CREA PR-19728/D      Estudos cartográficos e
topográficos
Mauren Marques Domit      5445289-5      CREA 091815-3      Estudos geotécnicos
Rodrigo Kern      5445359-2      CREA 079175-9      Estudos hidrológicos
Paulo Roberto Senem      5445270-4      CREA 024063-6      Estudos energéticos
Paulo Roberto Senem      5445270-4      CREA 024063-6      Estruturas extravasoras
  Tipo de licença    Licença Prévia Ambiental (LP)
  Número    3.807/2015 (protocolo 48513.022258/2015-00)
  Órgão emissor    FATMA – Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina
  Data de emissão    23/06/2015
  Validade    23/06/2018
  Vazão remanescente    0,51
  Tipo de Licença    Não foi apresentada
  Número    -
Órgão Emissor  Órgão Emissor    A ANEEL fará a articulação para a obtenção da Declaração de Reserva de
Disponibilidade Hídrica (DRDH) junto à Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS) de Santa Catarina.
  Data de emissão    -
  Validade    -
  Vazão de usos consuntivos    -

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\132\NT_180VG1803                                    
FL. 04 da Nota Técnica nº 177/2016–SCG/ANEEL, de 18/03/2016 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda apresentada no Sumário Executivo é ligeiramente inferior, provavelmente 
devido à maior precisão na definição do nível de jusante em relação ao inventário 
 
 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Granada 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
622 
NOME DO RIO DA USINA: 
SARGENTO 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
74320000 
PONTE DO SARGENTO 
RIO SARGENTO 
609 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
73600000 
ABELARDO LUZ 
CHAPECÓ 
1.840 
74422000 
BANDEIRANTE 
DAS FLORES 
521 
74300000 
GUATAPARÁ DE BAIXO 
DAS ANTAS 
814 
73780000 
JARDINÓPOLIS 
TRÊS VOLTAS 
642 
73900000 
SAUDADES 
SAUDADES 
418 
  
 
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
1.525 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
SOLEIRA LIVRE 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
CONCRETO 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Paulo Roberto Senem (CREA 024063-6) Nº DA ART 
5445270-43 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
74320000 
PONTE DO SARGENTO 
RIO SARGENTO 
609 
 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 3.750 kW é superior à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 3 turbinas de 1.308 kW e 3 geradores de potência 
unitária nominal de 1.389 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
10. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
                                                          
3 Documento nº 48513.018371/2015-00 (Anexo 001)
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  622  NOME DO RIO DA USINA:    SARGENTO  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
74320000  PONTE DO SARGENTO    RIO SARGENTO    609
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
73600000  ABELARDO LUZ    CHAPECÓ    1.840
74422000  BANDEIRANTE    DAS FLORES    521
74300000  GUATAPARÁ DE BAIXO    DAS ANTAS    814
73780000  JARDINÓPOLIS    TRÊS VOLTAS    642
73900000  SAUDADES    SAUDADES    418
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    1.525    TR (anos):    1.000    
TIPO DE VERTEDOURO:    SOLEIRA LIVRE            
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    CONCRETO            
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Paulo Roberto Senem (CREA 024063-6)        Nº DA ART  5445270-43  
                
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA                
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):      
74320000  PONTE DO SARGENTO    RIO SARGENTO    609      
Estudos Energéticos  A potência de 3.750 kW é superior à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 3 turbinas de 1.308 kW e 3 geradores de potência
unitária nominal de 1.389 kVA, com 0,9 de fator de potência.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\132\NT_180VG1803                                    
FL. 05 da Nota Técnica nº 177/2016–SCG/ANEEL, de 18/03/2016 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são 
de responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para 
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a 
apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), 
desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Granada 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
3.750 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência por gerador (kVA) / fator de potência 
1.389 / 0,9 
Potência por turbina (kW) / engolimento mínimo (m3/s) 
1.308 / 4,42 
Rendimento da turbina 
90,30% 
Rendimento do gerador 
95,60% 
Taxa equivalente de indisponibilidade forçada (%) 
1,28% 
Indisponibilidade programada (%) 
2,19% 
Perdas hidráulicas nominais (m) 
1,045 
Queda bruta nominal (m) 
18,63 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,80% 
Consumo Interno (kW médio) 
28 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
0,51 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0,156 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
12. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o 
processo seria sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade 
de emissão de algum ato referente à aprovação do projeto apresentado pela Rio Sargento Energia 
S.A. 
 
13. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse 
sentido. O Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI-PCH), etapa já cumprida pelo empreendedor. 
 
14. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, 
do Sumário Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Granada, nos 
termos da REN 343/2008, quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
15. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e 
que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, 
conforme excerto a seguir transcrito:
PCH Granada  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  3.750
Número de Unidades Geradoras  3
Potência por gerador (kVA) / fator de potência  1.389 / 0,9
Potência por turbina (kW) / engolimento mínimo (m3/s)  1.308 / 4,42
Rendimento da turbina  90,30%
Rendimento do gerador  95,60%
Taxa equivalente de indisponibilidade forçada (%)  1,28%
Indisponibilidade programada (%)  2,19%
Perdas hidráulicas nominais (m)  1,045
Queda bruta nominal (m)  18,63
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  1,80%
Consumo Interno (kW médio)  28
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  0,51
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0,156
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\132\NT_180VG1803                                    
FL. 06 da Nota Técnica nº 177/2016–SCG/ANEEL, de 18/03/2016 
[...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores 
do potencial hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com 
uso do potencial hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de 
Registro da Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela 
SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração 
de Reserva de Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento 
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação 
dessas ações, quando couber, imediatamente após a publicação do DRI-PCH 
previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da 
ANEEL, caso o interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, 
prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério da ANEEL, contados da data de sua 
publicação. 
 
[...]  
 
16. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser 
emitido o DRS-PCH referente à PCH Granada à Rio Sargento Energia S.A., bem como o 
encaminhamento de correspondência à SDS, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por 
meio da emissão do DRS-PCH referente à PCH Granada sob a titularidade da Rio Sargento Energia 
S.A.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\132\NT_180VG1803                                    
FL. 07 da Nota Técnica nº 177/2016–SCG/ANEEL, de 18/03/2016 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
19. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar correspondência à SDS, para fins da emissão da 
DRDH. 
 
 
 
VINICIUS GROSSI DE OLIVEIRA 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\132\NT_180VG1803                                    
FL. 08 da Nota Técnica nº 177/2016–SCG/ANEEL, de 18/03/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Granada 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1965 
 
 
 
 
 
 
 
30,32 
39,22 
49,34 
14,49 
48,39 
1966 
16,58 
45,59 
12,70 
7,24 
3,10 
14,89 
9,29 
14,78 
27,33 
45,09 
7,65 
10,63 
1967 
9,61 
11,91 
21,19 
5,44 
2,58 
2,87 
5,62 
22,41 
13,77 
11,12 
13,41 
6,22 
1968 
2,63 
2,95 
6,69 
10,79 
4,83 
3,40 
4,85 
2,07 
3,79 
10,41 
6,91 
17,78 
1969 
62,44 
8,63 
11,45 
14,98 
15,61 
27,13 
9,26 
4,93 
13,54 
75,41 
40,17 
3,26 
1970 
3,41 
2,62 
2,73 
2,19 
6,30 
18,80 
24,96 
6,50 
21,64 
39,00 
8,30 
24,64 
1971 
24,90 
8,51 
13,41 
31,31 
33,16 
34,05 
23,63 
24,07 
5,68 
11,37 
3,00 
1,76 
1972 
4,92 
7,01 
17,69 
23,94 
2,93 
43,84 
15,11 
62,56 
49,77 
16,56 
21,98 
12,55 
1973 
31,79 
20,27 
7,78 
7,77 
34,94 
27,73 
23,27 
45,74 
41,27 
23,47 
11,72 
5,26 
1974 
16,98 
5,27 
6,79 
15,52 
15,16 
25,64 
6,17 
10,74 
14,22 
9,62 
28,94 
12,94 
1975 
22,61 
19,87 
10,00 
6,75 
5,36 
15,07 
7,67 
24,20 
30,81 
52,25 
14,58 
29,75 
1976 
23,13 
9,60 
3,01 
7,44 
22,78 
18,25 
11,86 
23,81 
10,45 
28,51 
19,70 
9,21 
1977 
8,80 
15,50 
6,70 
4,17 
1,75 
15,63 
5,58 
12,59 
11,03 
17,22 
23,70 
18,29 
1978 
5,41 
1,97 
1,51 
0,96 
0,91 
1,85 
17,59 
9,57 
11,71 
4,91 
10,63 
5,74 
1979 
4,55 
6,14 
11,87 
11,95 
71,41 
11,00 
13,38 
29,84 
17,49 
65,88 
23,31 
24,77 
1980 
11,54 
5,49 
19,13 
4,57 
12,22 
6,82 
6,43 
15,46 
9,09 
17,21 
9,88 
7,48 
1981 
5,16 
9,24 
8,46 
23,51 
5,10 
9,57 
2,77 
2,25 
5,76 
18,68 
22,99 
32,92 
1982 
6,17 
7,72 
4,77 
1,68 
4,82 
29,26 
42,52 
11,39 
8,61 
33,55 
75,12 
18,82 
1983 
7,93 
24,77 
43,71 
34,98 
108,95 44,15 143,25 22,38 
40,99 
19,60 
11,32 
6,46 
1984 
9,23 
8,79 
6,70 
5,61 
10,38 
27,00 
11,30 
41,47 
19,82 
10,33 
30,66 
5,40 
1985 
2,91 
22,80 
6,28 
16,11 
12,65 
7,04 
13,79 
11,68 
12,10 
8,73 
18,06 
1,81 
1986 
3,11 
12,58 
12,72 
39,16 
48,93 
14,81 
6,67 
20,51 
25,98 
20,61 
12,72 
11,43 
1987 
11,93 
20,30 
1,64 
23,52 
67,95 
24,27 
18,91 
8,97 
2,41 
26,78 
23,19 
9,59 
1988 
4,58 
3,25 
1,60 
17,36 
70,00 
19,19 
5,70 
1,35 
0,44 
10,27 
9,74 
2,54 
1989 
22,51 
25,09 
6,78 
9,50 
15,80 
11,42 
13,77 
21,78 
66,25 
26,27 
8,48 
7,51 
1990 
45,13 
8,55 
1,97 
66,96 
70,68 
81,64 
16,84 
34,09 
40,95 
51,25 
13,07 
16,22 
1991 
7,25 
3,44 
0,57 
7,27 
3,14 
48,72 
13,18 
6,95 
4,45 
16,14 
5,17 
15,27 
1992 
8,40 
25,27 
38,74 
13,89 
61,42 
46,04 
48,31 
20,72 
27,70 
24,74 
29,53 
15,68 
1993 
11,29 
19,24 
8,55 
10,77 
23,12 
33,98 
22,79 
6,71 
18,70 
39,18 
16,54 
19,40 
1994 
1,31 
23,61 
19,04 
7,57 
29,84 
34,86 
41,49 
5,98 
17,40 
26,70 
44,02 
8,03 
1995 
35,37 
9,47 
18,07 
24,11 
3,92 
8,63 
8,58 
6,87 
33,77 
30,17 
5,55 
1,04 
1996 
12,80 
28,38 
22,22 
11,66 
2,05 
32,64 
21,58 
9,84 
29,11 
76,56 
14,34 
35,19 
1997 
8,98 
50,32 
9,35 
2,21 
7,14 
38,57 
31,02 
29,18 
20,22 102,14 58,00 
9,87 
1998 
8,67 
78,08 
35,59 
88,31 
23,30 
7,55 
14,12 
56,09 
45,17 
66,81 
9,87 
10,49 
1999 
19,58 
19,81 
3,45 
12,19 
3,27 
22,94 
26,84 
3,06 
4,34 
20,27 
3,23 
2,89 
2000 
6,54 
6,07 
3,73 
5,23 
16,75 
9,45 
19,64 
14,41 
38,69 
42,01 
12,56 
4,89 
2001 
9,68 
39,42 
26,84 
25,31 
25,24 
23,20 
17,34 
5,80 
11,53 
52,45 
13,93 
3,93 
2002 
4,82 
4,26 
2,17 
0,85 
31,75 
39,25 
8,04 
19,22 
38,40 
59,37 
39,96 
34,59 
2003 
9,36 
26,35 
18,79 
5,76 
4,36 
6,92 
6,14 
2,49 
5,12 
19,98 
34,31 
84,67 
2004 
17,08 
6,34 
2,87 
6,38 
22,45 
9,90 
20,74 
3,99 
8,85 
34,82 
38,40 
6,96
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Granada                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1965                30,32  39,22  49,34  14,49  48,39
1966  16,58  45,59  12,70  7,24  3,10  14,89  9,29  14,78  27,33  45,09  7,65  10,63
1967  9,61  11,91  21,19  5,44  2,58  2,87  5,62  22,41  13,77  11,12  13,41  6,22
1968  2,63  2,95  6,69  10,79  4,83  3,40  4,85  2,07  3,79  10,41  6,91  17,78
1969  62,44  8,63  11,45  14,98  15,61  27,13  9,26  4,93  13,54  75,41  40,17  3,26
1970  3,41  2,62  2,73  2,19  6,30  18,80  24,96  6,50  21,64  39,00  8,30  24,64
1971  24,90  8,51  13,41  31,31  33,16  34,05  23,63  24,07  5,68  11,37  3,00  1,76
1972  4,92  7,01  17,69  23,94  2,93  43,84  15,11  62,56  49,77  16,56  21,98  12,55
1973  31,79  20,27  7,78  7,77  34,94  27,73  23,27  45,74  41,27  23,47  11,72  5,26
1974  16,98  5,27  6,79  15,52  15,16  25,64  6,17  10,74  14,22  9,62  28,94  12,94
1975  22,61  19,87  10,00  6,75  5,36  15,07  7,67  24,20  30,81  52,25  14,58  29,75
1976  23,13  9,60  3,01  7,44  22,78  18,25  11,86  23,81  10,45  28,51  19,70  9,21
1977  8,80  15,50  6,70  4,17  1,75  15,63  5,58  12,59  11,03  17,22  23,70  18,29
1978  5,41  1,97  1,51  0,96  0,91  1,85  17,59  9,57  11,71  4,91  10,63  5,74
1979  4,55  6,14  11,87  11,95  71,41  11,00  13,38  29,84  17,49  65,88  23,31  24,77
1980  11,54  5,49  19,13  4,57  12,22  6,82  6,43  15,46  9,09  17,21  9,88  7,48
1981  5,16  9,24  8,46  23,51  5,10  9,57  2,77  2,25  5,76  18,68  22,99  32,92
1982  6,17  7,72  4,77  1,68  4,82  29,26  42,52  11,39  8,61  33,55  75,12  18,82
1983  7,93  24,77  43,71  34,98  108,95  44,15  143,25  22,38  40,99  19,60  11,32  6,46
1984  9,23  8,79  6,70  5,61  10,38  27,00  11,30  41,47  19,82  10,33  30,66  5,40
1985  2,91  22,80  6,28  16,11  12,65  7,04  13,79  11,68  12,10  8,73  18,06  1,81
1986  3,11  12,58  12,72  39,16  48,93  14,81  6,67  20,51  25,98  20,61  12,72  11,43
1987  11,93  20,30  1,64  23,52  67,95  24,27  18,91  8,97  2,41  26,78  23,19  9,59
1988  4,58  3,25  1,60  17,36  70,00  19,19  5,70  1,35  0,44  10,27  9,74  2,54
1989  22,51  25,09  6,78  9,50  15,80  11,42  13,77  21,78  66,25  26,27  8,48  7,51
1990  45,13  8,55  1,97  66,96  70,68  81,64  16,84  34,09  40,95  51,25  13,07  16,22
1991  7,25  3,44  0,57  7,27  3,14  48,72  13,18  6,95  4,45  16,14  5,17  15,27
1992  8,40  25,27  38,74  13,89  61,42  46,04  48,31  20,72  27,70  24,74  29,53  15,68
1993  11,29  19,24  8,55  10,77  23,12  33,98  22,79  6,71  18,70  39,18  16,54  19,40
1994  1,31  23,61  19,04  7,57  29,84  34,86  41,49  5,98  17,40  26,70  44,02  8,03
1995  35,37  9,47  18,07  24,11  3,92  8,63  8,58  6,87  33,77  30,17  5,55  1,04
1996  12,80  28,38  22,22  11,66  2,05  32,64  21,58  9,84  29,11  76,56  14,34  35,19
1997  8,98  50,32  9,35  2,21  7,14  38,57  31,02  29,18  20,22  102,14  58,00  9,87
1998  8,67  78,08  35,59  88,31  23,30  7,55  14,12  56,09  45,17  66,81  9,87  10,49
1999  19,58  19,81  3,45  12,19  3,27  22,94  26,84  3,06  4,34  20,27  3,23  2,89
2000  6,54  6,07  3,73  5,23  16,75  9,45  19,64  14,41  38,69  42,01  12,56  4,89
2001  9,68  39,42  26,84  25,31  25,24  23,20  17,34  5,80  11,53  52,45  13,93  3,93
2002  4,82  4,26  2,17  0,85  31,75  39,25  8,04  19,22  38,40  59,37  39,96  34,59
2003  9,36  26,35  18,79  5,76  4,36  6,92  6,14  2,49  5,12  19,98  34,31  84,67
2004  17,08  6,34  2,87  6,38  22,45  9,90  20,74  3,99  8,85  34,82  38,40  6,96

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\132\NT_180VG1803                                    
FL. 09 da Nota Técnica nº 177/2016–SCG/ANEEL, de 18/03/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Granada 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2005 
7,34 
0,63 
0,55 
12,73 
28,98 
62,92 
15,84 
6,89 
36,76 
65,88 
9,09 
2,66 
2006 
9,53 
2,71 
9,15 
9,01 
1,73 
1,94 
1,99 
7,19 
11,16 
18,92 
20,33 
14,36 
2007 
9,96 
12,86 
13,16 
37,43 
63,96 
6,96 
20,39 
4,89 
5,52 
36,04 
54,80 
9,86 
2008 
4,83 
2,16 
3,13 
34,55 
15,60 
19,30 
5,48 
8,96 
11,52 
58,96 
31,41 
2,72 
2009 
8,42 
2,76 
3,08 
0,88 
16,85 
17,73 
23,16 
30,62 
57,50 
48,35 
18,17 
18,15 
2010 
21,57 
4,72 
16,01 
48,26 
48,78 
13,51 
24,16 
8,96 
4,43 
20,51 
7,11 
54,45 
2011 
17,69 
28,12 
16,05 
20,33 
4,99 
34,48 
48,04 
34,77 
43,70 
22,13 
13,25 
3,27 
2012 
2,18 
0,76 
1,07 
10,28 
6,19 
22,09 
16,10 
8,35 
2,31 
26,87 
13,05 
38,03 
2013 
47,27 
11,54 
61,64 
29,53 
15,92 
46,30 
16,04 
23,21 
22,17 
23,30 
10,70 
27,26 
2014 
11,83 
1,72 
15,12 
23,63 
31,92 
67,20
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Granada                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2005  7,34  0,63  0,55  12,73  28,98  62,92  15,84  6,89  36,76  65,88  9,09  2,66
2006  9,53  2,71  9,15  9,01  1,73  1,94  1,99  7,19  11,16  18,92  20,33  14,36
2007  9,96  12,86  13,16  37,43  63,96  6,96  20,39  4,89  5,52  36,04  54,80  9,86
2008  4,83  2,16  3,13  34,55  15,60  19,30  5,48  8,96  11,52  58,96  31,41  2,72
2009  8,42  2,76  3,08  0,88  16,85  17,73  23,16  30,62  57,50  48,35  18,17  18,15
2010  21,57  4,72  16,01  48,26  48,78  13,51  24,16  8,96  4,43  20,51  7,11  54,45
2011  17,69  28,12  16,05  20,33  4,99  34,48  48,04  34,77  43,70  22,13  13,25  3,27
2012  2,18  0,76  1,07  10,28  6,19  22,09  16,10  8,35  2,31  26,87  13,05  38,03
2013  47,27  11,54  61,64  29,53  15,92  46,30  16,04  23,21  22,17  23,30  10,70  27,26
2014  11,83  1,72  15,12  23,63  31,92  67,20