* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
\SCG\NT\144\ndsp20213441 
48524.009473/2021-00 
NOTA TÉCNICA Nº 739/2021-SCG/ANEEL 
Em 29 de outubro de 2021. 
 
 
 
 
 
Processo: 48500.001080/2020-68. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena 
Central Hidrelétrica Nelson José Zanelatto, com 5.690 
kW de Potência Instalada, com Registro de Intenção à 
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à Electra 
Power Geração de Energia S.A.. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) Nelson José Zanelatto, com 5.690 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.RS.046106-7.01, com Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI – PCH) conferido à Electra Power Geração de Energia S.A. (Electra ou Interessada), por 
meio do Despacho nº 698, de 5 de março de 2020, localizada no rio Fão, sub-bacia 86, na bacia hidrográfica 
do Atlântico Sudoeste, cuja casa de força localiza-se no município de Pouso Novo, estado de Rio Grande 
do Sul. 
 
II – DOS FATOS 
2. 
O Despacho nº 3.082, de 06 de novembro de 2019, aprova os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio Fão, no qual foram identificados 6 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a 
PCH Nelson José Zanelatto. 
 
3. 
O Despacho nº 698, de 5 de março de 2020, confere o DRI-PCH à Electra, com o objetivo 
de desenvolver o projeto básico da PCH Nelson José Zanelatto. 
 
4. 
Em 4 de agosto de 2021, a Interessada protocolou1 o Sumário Executivo e o Projeto Básico 
referente ao empreendimento. 
 
 
1 Documento SicNet nº 48513.020967/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 739/2021-SCG/ANEEL, de 29/10/2021. 
 
 
III – DA ANÁLISE 
5. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020: 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais 
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
6. 
A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico. 
 
 
Figura 1: Arranjo geral da PCH Nelson José Zanelatto 
 
7. 
O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa 
de Força e do Reservatório da PCH Nelson José Zanelatto:

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 739/2021-SCG/ANEEL, de 29/10/2021. 
 
 
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF2 
Barramento 
29°12'18,88" S 
52°11'19,52" W 
POUSO NOVO/RS e MARQUES 
DE SOUZA/RS 
Casa de Força 
29°12'19,36" S 
52°11'10,81" W 
POUSO NOVO/RS 
Limite máximo do Reservatório 
29°11'45,53" S 
52°13'35,47" W 
POUSO NOVO/RS e MARQUES 
DE SOUZA/RS 
 
8. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
9. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 3.082, de 06 de novembro de 2019. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Nelson José Zanelatto 
PCH Nelson José Zanelatto 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
29°12'28,97" S 
52°11'4,27" W 
29°12'18,88" S 
52°11'19,52" W 
NA Montante (m) 
95,00 
95,00 
NA Jusante (m) 
75,60 
79,41 
Queda Bruta (m) 
19,40 
15,59 
Área do Reservatório (km²) 
1,09 
0,86 
Potência (kW) 
6.900 
5.690 
Energia Média (kWméd) 
3.761,00 
3.146,81 
Vazão QMLT3 (m³/s) 
42,33 
34,95 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Fão 
ESTADO: 
RS 
SUB-BACIA: 
86 
DESPACHO: 
3.082 
DATA: 
06/11/2019 
AUTOR: 
ELECTRA POWER - JOSÉ RENATO ARTIOLI 
POTÊNCIA: 
45.690,00 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
6 (seis) 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
 
2 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento. 
3 Vazão Média de Longo Termo.
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF2
Barramento  29°12'18,88" S
52°11'19,52" W  POUSO NOVO/RS e MARQUES
DE SOUZA/RS
Casa de Força  29°12'19,36" S
52°11'10,81" W  POUSO NOVO/RS
Limite máximo do Reservatório  29°11'45,53" S
52°13'35,47" W  POUSO NOVO/RS e MARQUES
DE SOUZA/RS
Estudos de Inventário
29°12'28,97" S
52°11'4,27" W
95,00
75,60
19,40
1,09
6.900
3.761,00
42,33
NOME DO RIO:  Fão  ESTADO:  RS    SUB-BACIA:  86
DESPACHO:  3.082  DATA:  06/11/2019      
AUTOR:  ELECTRA POWER - JOSÉ RENATO ARTIOLI          
POTÊNCIA:  45.690,00  EIXOS
IDENTIFICADOS:    6 (seis)    
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise            

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 739/2021-SCG/ANEEL, de 29/10/2021. 
 
 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH QUEIMADO 
29°11'41,05" S 
52°13'45,73" W 
120,00 
96,40 
8.180 
DRI DSP nº 
706, de 
05.03.2020 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
0 
0°0'0" 0 
0°0'0" W 
0,00 
0,00 
0 
Não existe 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
10. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
PROVANT ENGENHARIA LTDA 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
FABIO AUGUSTO BECKHÄUSER 
1720213695336 
CREA PR 99.764/D 
Responsável Geral do Projeto 
LARISSA DE SOUZA CORREIA 
1720213397033 
CREA PR-119.410/D 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
SHEILA MENA BARRETO 
SILVEIRA 
11379364 
CREA RS 176.163 
Estudos geotécnicos 
FABIO AUGUSTO BECKHÄUSER 
1720213695336 
CREA PR 99.764/D 
Estudos hidrológicos 
FABIO AUGUSTO BECKHÄUSER 
1720213695336 
CREA PR 99.764/D 
Estudos energéticos 
FABIO AUGUSTO BECKHÄUSER 
1720213695336 
CREA PR 99.764/D 
Estruturas extravasoras 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão remanescente 
 -  
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão Emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão de usos consuntivos 
 -
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)  Potência
(kW)  Condição
PCH QUEIMADO  29°11'41,05" S
52°13'45,73" W  120,00  96,40  8.180  DRI DSP nº
706, de
05.03.2020
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)  Potência
(kW)  Condição
0  0°0'0" 0
0°0'0" W  0,00  0,00  0  Não existe
Empresa Projetista:  PROVANT ENGENHARIA LTDA    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
FABIO AUGUSTO BECKHÄUSER  1720213695336  CREA PR 99.764/D  Responsável Geral do Projeto
LARISSA DE SOUZA CORREIA  1720213397033  CREA PR-119.410/D  Estudos cartográficos e
topográficos
SHEILA MENA BARRETO
SILVEIRA  11379364  CREA RS 176.163  Estudos geotécnicos
FABIO AUGUSTO BECKHÄUSER  1720213695336  CREA PR 99.764/D  Estudos hidrológicos
FABIO AUGUSTO BECKHÄUSER  1720213695336  CREA PR 99.764/D  Estudos energéticos
FABIO AUGUSTO BECKHÄUSER  1720213695336  CREA PR 99.764/D  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  -
Número  -
Órgão emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão remanescente  -
Tipo de Licença  -
Número  -
Órgão Emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão de usos consuntivos  -

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 739/2021-SCG/ANEEL, de 29/10/2021. 
 
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
11. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico. 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é inferior à que é apresentada no inventário, 
cerca de 3,81 m, com a alteração do nível operacional de jusante. No entanto, 
não há interferência com qualquer outro aproveitamento aprovado no estudo 
de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes ao aperfeiçoamento 
do arranjo a partir de melhores informações locacionais identificadas na etapa 
de projeto básico. 
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Nelson José Zanelatto 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de 
Drenagem da 
PCH (km²): 
1.275,00 
NOME DO RIO DA USINA: 
FÃO 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
86745000 
PASSO DO COIMBRA 
FORQUETA 
791,00 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
86560000 
LINHA COLOMBO 
GUAPORÉ 
2.030,00 
 -  
 -  
 -  
 -  
 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
2.715,00 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
CANAL LATERAL SOLEIRA CREAGER CONCRETO 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
ENROCAMENTO COM NUCLEO IMPERMEÁVEL 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
FABIO AUGUSTO BECKHÄUSER 
CREA PR 99.764/D 
Nº DA 
ART 
1720213695336 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
86745000 
PASSO DO COIMBRA 
FORQUETA 
791,00 
 
12. 
Em relação aos estudos desenvolvidos, a Interessada traz as seguintes considerações. 
 
[...]
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é inferior à que é apresentada no inventário,
cerca de 3,81 m, com a alteração do nível operacional de jusante. No entanto,
não há interferência com qualquer outro aproveitamento aprovado no estudo
de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes ao aperfeiçoamento
do arranjo a partir de melhores informações locacionais identificadas na etapa
de projeto básico.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de
Drenagem da
PCH (km²):  1.275,00  NOME DO RIO DA USINA:    FÃO  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
86745000  PASSO DO COIMBRA    FORQUETA    791,00
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
86560000  LINHA COLOMBO    GUAPORÉ    2.030,00
-  -    -    -
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    2.715,00    TR (anos):    1.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    CANAL LATERAL SOLEIRA CREAGER CONCRETO          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    ENROCAMENTO COM NUCLEO IMPERMEÁVEL          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    FABIO AUGUSTO BECKHÄUSER
CREA PR 99.764/D        Nº DA
ART  1720213695336
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
86745000  PASSO DO COIMBRA    FORQUETA    791,00    

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 739/2021-SCG/ANEEL, de 29/10/2021. 
 
 
 
Através de estudos, verificou-se a viabilidade de alteração do eixo de implantação da 
PCH NELSON JOSÉ ZANELATTO, tendo seu eixo da barragem deslocado para montante em 
relação ao eixo dos Estudos de Inventário. O circuito hidráulico, no entanto, foi mantido 
com casa de força próxima ao pé da barragem. É importante salientar que tal alteração não 
modificou os níveis de água, montante, definidos na divisão de quedas do rio Fão. A 
descrição dos estudos de alternativas será apresentada detalhadamente, mais adiante no 
relatório. 
Este deslocamento no eixo do barramento reduziu os impactos em áreas urbanas e 
permitiu a locação do eixo do barramento e demais estruturas em locais mais propícios 
para sua execução, manutenção e segurança do barramento. 
A casa de força da PCH NELSON JOSÉ ZANELATTO foi posicionada na margem direita do rio 
Fão. Conforme definido nos Estudos de Alternativas, a PCH NELSON JOSÉ ZANELATTO terá 
potência total de 5,69 MW, aproveitando a queda gerada integralmente pelo alteamento 
da barragem na calha do rio, uma vez que o rio não dispõe de quedas naturais nesse trecho, 
além de baixa declividade. 
 
[...] 
 
13. 
No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 5.690 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,55 são compatíveis aos 
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,55. 
 
O fator de capacidade adotado nessa etapa é igual ao que foi adotado no estudo de 
inventário. Houve redução da queda do aproveitamento, o que traz impactos na sua 
produção energética. 
 
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício 
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 1000 kW dentro da faixa de 
potência de 3.500 kW à 7.500 kW. 
 
Foi adotado um TEIF de 2,068%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor 
sugerido na Portaria MME nº 484, de 11 de setembro de 2014. 
 
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 2.950,00 kW e 2 geradores de potência 
unitária nominal de 3.161,11 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
14. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo 
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação 
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que
Estudos Energéticos  A potência de 5.690 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,55 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,55.
O fator de capacidade adotado nessa etapa é igual ao que foi adotado no estudo de
inventário. Houve redução da queda do aproveitamento, o que traz impactos na sua
produção energética.
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 1000 kW dentro da faixa de
potência de 3.500 kW à 7.500 kW.
Foi adotado um TEIF de 2,068%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor
sugerido na Portaria MME nº 484, de 11 de setembro de 2014.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 2.950,00 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 3.161,11 kVA, com 0,9 de fator de potência.

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 739/2021-SCG/ANEEL, de 29/10/2021. 
 
 
compatíveis com estes. 
 
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH Nelson José Zanelatto 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
29°12'18,88" S 
52°11'19,52" W 
Coordenadas da casa de força 
29°12'19,36" S 
52°11'10,81" W 
NA Montante (m) 
95,00 
NA Jusante (m) 
79,41 
Potência Instalada Total (kW) 
5.690 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
3.161,11; 3.161,11 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
2.950,00; 2.950,00 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
6,36; 6,36 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93,0%; 93,0% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,0%; 97,0% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da 
usina (%) 
2,07% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
4,66% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,35 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
15,59 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
2,12% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
26 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0,00 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,00 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
15. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da Resolução Normativa nº 
875/2020, deve ser emitido o DRS-PCH referente à PCH Nelson José Zanelatto conforme solicitado por 
Electra Power Geração de Energia S.A., bem como o encaminhamento de documento à Secretaria do 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMA/RS, para emissão da DRDH. O DRS-PCH também 
permite que o Interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos competentes. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
16. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
17. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à PCH Nelson José Zanelatto sob a titularidade de Electra Power Geração 
de Energia S.A..
PCH Nelson José Zanelatto  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  29°12'18,88" S
52°11'19,52" W
Coordenadas da casa de força  29°12'19,36" S
52°11'10,81" W
NA Montante (m)  95,00
NA Jusante (m)  79,41
Potência Instalada Total (kW)  5.690
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  3.161,11; 3.161,11
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW)  2.950,00; 2.950,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  6,36; 6,36
Rendimento nominal por turbina (%)  93,0%; 93,0%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,0%; 97,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
usina (%)  2,07%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  4,66%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,35
H : Queda bruta nominal (m)
b  15,59
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  2,12%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  26
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0,00
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,00
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 739/2021-SCG/ANEEL, de 29/10/2021. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
18. 
Emitir o Despacho. 
 
(Assinado digitalmente) 
DENESMAR GOMES PIMENTA 
Especialista em Regulação 
(Assinado digitalmente) 
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO 
Analista Administrativo 
 
 
De acordo: 
 
 
(Assinado digitalmente) 
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Nelson José Zanelatto 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1957 
21,81 
5,97 
2,78 
4,04 
6,19 
6,99 
23,70 
46,93 
86,54 
21,82 
37,02 
25,53 
1958 
9,91 
3,91 
20,53 
5,20 
3,65 
46,02 
8,49 
67,55 
39,95 
104,15 
16,73 
67,04 
1959 
7,13 
26,89 
43,43 
86,98 
28,72 
120,40 
26,40 
79,69 
95,90 
31,41 
7,76 
6,89 
1960 
1,79 
2,91 
3,84 
4,33 
5,05 
30,73 
12,73 
58,30 
78,53 
41,35 
15,17 
7,59 
1961 
9,04 
4,53 
22,03 
21,90 
11,08 
41,28 
28,54 
24,75 
167,55 
116,17 
20,24 
9,61 
1962 
10,61 
2,95 
2,34 
3,84 
7,38 
5,98 
16,04 
14,30 
24,63 
9,84 
6,52 
4,60 
1963 
18,91 
14,69 
11,65 
8,41 
5,92 
17,58 
20,56 
35,43 
101,76 
203,88 
33,59 
26,40 
1964 
3,32 
3,08 
1,44 
4,48 
6,06 
1,56 
14,25 
45,71 
85,61 
14,26 
8,76 
12,26 
1965 
8,41 
3,12 
4,72 
3,93 
6,85 
9,81 
12,46 
68,75 
83,52 
36,34 
20,03 
50,68 
1966 
17,35 
72,62 
48,27 
7,40 
3,98 
53,99 
83,18 
228,45 
234,02 
84,67 
49,83 
68,19 
1967 
8,17 
7,00 
10,15 
5,77 
5,93 
13,12 
31,10 
39,49 
304,41 
40,20 
9,42 
30,85 
1968 
4,07 
3,53 
5,32 
6,92 
5,53 
10,87 
38,62 
4,16 
25,19 
12,89 
105,41 
3,74 
1969 
46,34 
89,08 
16,75 
10,05 
14,66 
24,07 
15,38 
15,02 
13,92 
7,86 
18,49 
8,08 
1970 
5,62 
10,20 
17,26 
4,52 
106,48 
95,76 
48,44 
26,97 
11,97 
28,55 
5,06 
30,16 
1971 
20,34 
26,64 
149,94 
13,24 
27,52 
68,93 
58,71 
75,23 
10,44 
11,36 
2,84 
2,30 
1972 
10,47 
18,83 
9,52 
45,28 
10,68 
127,49 
68,45 
151,65 
128,95 
51,87 
50,89 
36,59 
1973 
18,42 
34,88 
13,92 
11,94 
75,89 
31,75 
78,44 
93,77 
93,93 
39,41 
20,65 
39,71 
1974 
25,85 
34,38 
31,04 
6,56 
22,52 
118,07 
16,39 
16,54 
13,44 
6,41 
10,80 
25,22 
1975 
27,23 
30,05 
12,74 
9,49 
8,14 
32,36 
15,39 
89,62 
87,05 
30,16 
39,48 
18,27 
1976 
23,94 
13,78 
20,19 
9,37 
33,78 
35,26 
44,25 
74,23 
30,79 
22,37 
37,18 
26,04 
1977 
14,71 
13,63 
23,68 
28,81 
9,10 
22,63 
90,62 
80,85 
60,61 
9,06 
18,79 
11,06 
1978 
6,92 
5,65 
2,00 
0,95 
1,04 
3,09 
39,43 
36,52 
35,12 
10,10 
50,27 
22,64 
1979 
1,42 
1,45 
1,96 
9,62 
16,41 
17,38 
42,46 
42,03 
13,31 
108,87 
63,53 
28,00 
1980 
6,13 
5,61 
10,03 
4,42 
17,18 
8,39 
52,92 
57,93 
24,31 
55,44 
61,94 
30,27 
1981 
15,32 
35,32 
15,02 
5,76 
3,18 
18,10 
9,90 
7,17 
74,56 
31,20 
36,46 
13,07 
1982 
4,46 
5,15 
2,26 
1,01 
4,28 
70,08 
63,46 
59,24 
47,72 
102,65 
144,21 
13,63 
1983 
6,55 
48,63 
56,93 
50,49 
126,23 
86,48 
170,10 
115,15 
47,58 
32,59 
21,39 
7,37 
1984 
16,20 
27,17 
6,95 
65,33 
116,15 
113,65 
82,07 
60,34 
35,01 
44,51 
14,64 
6,49 
1985 
3,73 
6,50 
16,70 
88,49 
34,68 
26,14 
36,48 
80,44 
45,14 
9,57 
2,70 
1,28 
1986 
0,54 
0,63 
7,36 
31,50 
22,19 
32,68 
55,55 
78,24 
29,86 
39,97 
124,75 
23,18 
1987 
18,62 
12,69 
3,24 
49,16 
50,27 
37,67 
128,97 
39,31 
54,01 
53,90 
30,66 
6,06 
1988 
13,03 
11,23 
3,06 
13,49 
13,11 
37,99 
20,81 
5,16 
153,39 
42,91 
30,60 
10,36 
1989 
21,54 
12,62 
11,06 
17,42 
15,90 
6,50 
74,69 
29,62 
149,27 
21,86 
14,95 
6,47 
1990 
37,35 
17,46 
21,07 
43,71 
77,98 
71,90 
40,29 
10,70 
102,84 
82,02 
52,18 
11,34 
1991 
4,84 
4,83 
1,10 
6,88 
2,89 
58,84 
24,93 
11,57 
11,44 
16,12 
9,04 
46,55 
1992 
18,90 
20,47 
29,02 
42,21 
57,38 
78,26 
32,20 
29,21 
42,79 
17,84 
23,44 
15,76 
1993 
15,52 
19,49 
15,67 
9,82 
25,19 
67,50 
38,27 
8,19 
12,70 
6,63 
51,96 
40,86 
1994 
11,19 
12,75 
13,18 
52,95 
133,18 
78,34 
67,44 
35,77 
22,06 
76,10 
28,78 
21,33 
1995 
27,68 
18,36 
18,95 
6,04 
4,87 
46,12 
67,82 
28,71 
33,02 
57,56 
5,41 
2,55 
1996 
46,97 
68,77 
12,72 
42,57 
5,07 
19,17 
29,48 
44,41 
45,41 
79,04 
19,37 
4,71 
1997 
3,21 
13,42 
8,30 
1,60 
2,17 
15,07 
23,48 
83,12 
12,07 
178,84 
137,94 
26,90 
1998 
40,78 
55,82 
24,81 
32,94 
34,20 
31,78 
53,08 
85,59 
68,29 
22,02 
7,75 
5,93 
1999 
2,75 
5,66 
2,13 
19,53 
10,23 
40,22 
44,25 
14,66 
28,54 
52,06 
15,57 
6,37 
2000 
11,23 
15,20 
44,17 
19,87 
14,65 
49,97 
60,17 
25,46 
93,91 
92,57 
29,76 
8,83 
2001 
28,19 
32,52 
18,98 
34,29 
31,08 
22,52 
115,21 
10,97 
70,89 
83,90 
15,01 
17,31
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Nelson José Zanelatto                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1957  21,81  5,97  2,78  4,04  6,19  6,99  23,70  46,93  86,54  21,82  37,02  25,53
1958  9,91  3,91  20,53  5,20  3,65  46,02  8,49  67,55  39,95  104,15  16,73  67,04
1959  7,13  26,89  43,43  86,98  28,72  120,40  26,40  79,69  95,90  31,41  7,76  6,89
1960  1,79  2,91  3,84  4,33  5,05  30,73  12,73  58,30  78,53  41,35  15,17  7,59
1961  9,04  4,53  22,03  21,90  11,08  41,28  28,54  24,75  167,55  116,17  20,24  9,61
1962  10,61  2,95  2,34  3,84  7,38  5,98  16,04  14,30  24,63  9,84  6,52  4,60
1963  18,91  14,69  11,65  8,41  5,92  17,58  20,56  35,43  101,76  203,88  33,59  26,40
1964  3,32  3,08  1,44  4,48  6,06  1,56  14,25  45,71  85,61  14,26  8,76  12,26
1965  8,41  3,12  4,72  3,93  6,85  9,81  12,46  68,75  83,52  36,34  20,03  50,68
1966  17,35  72,62  48,27  7,40  3,98  53,99  83,18  228,45  234,02  84,67  49,83  68,19
1967  8,17  7,00  10,15  5,77  5,93  13,12  31,10  39,49  304,41  40,20  9,42  30,85
1968  4,07  3,53  5,32  6,92  5,53  10,87  38,62  4,16  25,19  12,89  105,41  3,74
1969  46,34  89,08  16,75  10,05  14,66  24,07  15,38  15,02  13,92  7,86  18,49  8,08
1970  5,62  10,20  17,26  4,52  106,48  95,76  48,44  26,97  11,97  28,55  5,06  30,16
1971  20,34  26,64  149,94  13,24  27,52  68,93  58,71  75,23  10,44  11,36  2,84  2,30
1972  10,47  18,83  9,52  45,28  10,68  127,49  68,45  151,65  128,95  51,87  50,89  36,59
1973  18,42  34,88  13,92  11,94  75,89  31,75  78,44  93,77  93,93  39,41  20,65  39,71
1974  25,85  34,38  31,04  6,56  22,52  118,07  16,39  16,54  13,44  6,41  10,80  25,22
1975  27,23  30,05  12,74  9,49  8,14  32,36  15,39  89,62  87,05  30,16  39,48  18,27
1976  23,94  13,78  20,19  9,37  33,78  35,26  44,25  74,23  30,79  22,37  37,18  26,04
1977  14,71  13,63  23,68  28,81  9,10  22,63  90,62  80,85  60,61  9,06  18,79  11,06
1978  6,92  5,65  2,00  0,95  1,04  3,09  39,43  36,52  35,12  10,10  50,27  22,64
1979  1,42  1,45  1,96  9,62  16,41  17,38  42,46  42,03  13,31  108,87  63,53  28,00
1980  6,13  5,61  10,03  4,42  17,18  8,39  52,92  57,93  24,31  55,44  61,94  30,27
1981  15,32  35,32  15,02  5,76  3,18  18,10  9,90  7,17  74,56  31,20  36,46  13,07
1982  4,46  5,15  2,26  1,01  4,28  70,08  63,46  59,24  47,72  102,65  144,21  13,63
1983  6,55  48,63  56,93  50,49  126,23  86,48  170,10  115,15  47,58  32,59  21,39  7,37
1984  16,20  27,17  6,95  65,33  116,15  113,65  82,07  60,34  35,01  44,51  14,64  6,49
1985  3,73  6,50  16,70  88,49  34,68  26,14  36,48  80,44  45,14  9,57  2,70  1,28
1986  0,54  0,63  7,36  31,50  22,19  32,68  55,55  78,24  29,86  39,97  124,75  23,18
1987  18,62  12,69  3,24  49,16  50,27  37,67  128,97  39,31  54,01  53,90  30,66  6,06
1988  13,03  11,23  3,06  13,49  13,11  37,99  20,81  5,16  153,39  42,91  30,60  10,36
1989  21,54  12,62  11,06  17,42  15,90  6,50  74,69  29,62  149,27  21,86  14,95  6,47
1990  37,35  17,46  21,07  43,71  77,98  71,90  40,29  10,70  102,84  82,02  52,18  11,34
1991  4,84  4,83  1,10  6,88  2,89  58,84  24,93  11,57  11,44  16,12  9,04  46,55
1992  18,90  20,47  29,02  42,21  57,38  78,26  32,20  29,21  42,79  17,84  23,44  15,76
1993  15,52  19,49  15,67  9,82  25,19  67,50  38,27  8,19  12,70  6,63  51,96  40,86
1994  11,19  12,75  13,18  52,95  133,18  78,34  67,44  35,77  22,06  76,10  28,78  21,33
1995  27,68  18,36  18,95  6,04  4,87  46,12  67,82  28,71  33,02  57,56  5,41  2,55
1996  46,97  68,77  12,72  42,57  5,07  19,17  29,48  44,41  45,41  79,04  19,37  4,71
1997  3,21  13,42  8,30  1,60  2,17  15,07  23,48  83,12  12,07  178,84  137,94  26,90
1998  40,78  55,82  24,81  32,94  34,20  31,78  53,08  85,59  68,29  22,02  7,75  5,93
1999  2,75  5,66  2,13  19,53  10,23  40,22  44,25  14,66  28,54  52,06  15,57  6,37
2000  11,23  15,20  44,17  19,87  14,65  49,97  60,17  25,46  93,91  92,57  29,76  8,83
2001  28,19  32,52  18,98  34,29  31,08  22,52  115,21  10,97  70,89  83,90  15,01  17,31

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Nelson José Zanelatto 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2002 
7,44 
7,15 
8,40 
33,25 
56,77 
122,67 
89,32 
74,44 
46,81 
107,44 
103,03 
74,87 
2003 
29,08 
14,84 
19,27 
15,59 
25,90 
35,36 
90,62 
9,96 
6,72 
75,11 
32,99 
81,97 
2004 
15,05 
14,27 
2,63 
3,39 
24,39 
15,62 
41,91 
13,62 
25,23 
23,75 
40,86 
7,57 
2005 
8,72 
1,17 
1,56 
20,08 
62,99 
76,60 
41,32 
41,18 
53,08 
133,68 
17,90 
8,92 
2006 
4,51 
3,51 
3,80 
3,29 
4,20 
27,16 
67,48 
25,58 
16,20 
8,37 
40,11 
6,85 
2007 
3,79 
8,82 
17,58 
11,28 
40,20 
13,70 
60,67 
26,97 
54,42 
35,61 
42,09 
7,01 
2008 
3,64 
2,69 
2,93 
1,54 
17,90 
37,70 
21,59 
75,16 
21,76 
134,42 
39,26 
2,23 
2009 
16,72 
16,51 
13,22 
3,58 
4,74 
8,83 
25,65 
119,07 
199,06 
62,97 
157,52 
87,70 
2010 
127,78 
32,85 
9,15 
32,86 
38,88 
29,09 
72,99 
15,67 
130,01 
15,23 
16,15 
17,11 
2011 
11,79 
36,91 
58,22 
62,46 
21,29 
38,27 
105,20 
84,82 
24,36 
16,78 
7,52 
2,14 
2012 
2,69 
3,92 
7,51 
2,35 
1,31 
4,05 
34,90 
17,93 
84,66 
28,98 
7,77 
36,46 
2013 
24,39 
23,49 
51,34 
18,55 
24,50 
27,71 
33,82 
81,62 
56,35 
25,87 
61,33 
10,84 
2014 
12,98 
16,61 
38,96 
26,36 
22,34 
125,99 
68,34 
13,43 
69,87 
84,64 
12,16 
12,99 
2015 
53,30 
20,95 
11,27 
34,73 
30,70 
112,27 
103,69 
17,07 
75,95 
110,09 
35,58 
87,88 
2016 
19,20 
22,26 
47,65 
66,88 
20,84 
9,75 
37,56 
12,23 
24,31 
98,92 
15,28 
6,82 
2017 
19,17 
27,59 
29,31 
28,60 
77,85 
86,74 
4,25 
21,35 
10,11 
39,87 
24,35 
10,80 
2018 
23,66 
7,60 
16,13 
12,44 
10,27 
24,99 
55,66 
27,31 
73,16 
55,82 
39,95 
34,36 
2019 
31,49 
5,69 
8,83 
12,16 
37,95 
17,69 
18,75 
10,00 
19,43 
83,68 
78,20 
8,24 
2020 
8,74 
5,68 
18,50 
21,29 
27,74 
17,79 
166,60 
39,82 
14,57 
8,64 
7,63 
22,12
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Nelson José Zanelatto                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2002  7,44  7,15  8,40  33,25  56,77  122,67  89,32  74,44  46,81  107,44  103,03  74,87
2003  29,08  14,84  19,27  15,59  25,90  35,36  90,62  9,96  6,72  75,11  32,99  81,97
2004  15,05  14,27  2,63  3,39  24,39  15,62  41,91  13,62  25,23  23,75  40,86  7,57
2005  8,72  1,17  1,56  20,08  62,99  76,60  41,32  41,18  53,08  133,68  17,90  8,92
2006  4,51  3,51  3,80  3,29  4,20  27,16  67,48  25,58  16,20  8,37  40,11  6,85
2007  3,79  8,82  17,58  11,28  40,20  13,70  60,67  26,97  54,42  35,61  42,09  7,01
2008  3,64  2,69  2,93  1,54  17,90  37,70  21,59  75,16  21,76  134,42  39,26  2,23
2009  16,72  16,51  13,22  3,58  4,74  8,83  25,65  119,07  199,06  62,97  157,52  87,70
2010  127,78  32,85  9,15  32,86  38,88  29,09  72,99  15,67  130,01  15,23  16,15  17,11
2011  11,79  36,91  58,22  62,46  21,29  38,27  105,20  84,82  24,36  16,78  7,52  2,14
2012  2,69  3,92  7,51  2,35  1,31  4,05  34,90  17,93  84,66  28,98  7,77  36,46
2013  24,39  23,49  51,34  18,55  24,50  27,71  33,82  81,62  56,35  25,87  61,33  10,84
2014  12,98  16,61  38,96  26,36  22,34  125,99  68,34  13,43  69,87  84,64  12,16  12,99
2015  53,30  20,95  11,27  34,73  30,70  112,27  103,69  17,07  75,95  110,09  35,58  87,88
2016  19,20  22,26  47,65  66,88  20,84  9,75  37,56  12,23  24,31  98,92  15,28  6,82
2017  19,17  27,59  29,31  28,60  77,85  86,74  4,25  21,35  10,11  39,87  24,35  10,80
2018  23,66  7,60  16,13  12,44  10,27  24,99  55,66  27,31  73,16  55,82  39,95  34,36
2019  31,49  5,69  8,83  12,16  37,95  17,69  18,75  10,00  19,43  83,68  78,20  8,24
2020  8,74  5,68  18,50  21,29  27,74  17,79  166,60  39,82  14,57  8,64  7,63  22,12