* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
\SCG\NT\133\NT_569YF0309 
48524.007717/2021-00 
NOTA TÉCNICA Nº 588/2021-SCG/ANEEL 
Em 3 de setembro de 2021. 
 
 
 
 
 
Processo: 48500.002555/2016-57. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena 
Central Hidrelétrica São Bento, com 12.000 kW de 
Potência Instalada, com Despacho de Registro 
Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS – PCH) 
conferido à Prospecto Participações e Negócios Ltda. e 
FR Incorporadora Ltda. 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) São Bento, com 12.000 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.GO.035499-6.01, com Despacho de Registro Adequabilidade 
do Sumário Executivo (DRS – PCH) conferido à Prospecto Participações e Negócios Ltda. e FR 
Incorporadora Ltda. (Interessadas), por meio do Despacho nº 2.778, de 5 de setembro de 2017, localizada 
no rio São Bento, sub-bacia 60, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, cuja casa de força localiza-se no 
município de Davinópolis, estado de Goiás. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
O Despacho n° 482, de 24 de fevereiro de 2016, aprova os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio São Bento, no qual foram identificados 61 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os 
quais a PCH São Bento. 
 
3. 
O Despacho nº 1.395, de 30 de maio de 2016, confere o DRI-PCH à Prospecto Participações, 
com o objetivo de desenvolver os estudos de projeto básico da PCH São Bento. 
 
4. 
Em 5 de setembro de 2017, a SCG emitiu o Despacho nº 2.778, decidindo conceder o DRS-
PCH referente à PCH São Bento para a Prospecto Participações. 
 
 
1 A potência instalada dos outros 5 aproveitamentos é inferior a 5.000 kW. 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 0BE495A9006059C9
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007717/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 588/2021-SCG/ANEEL, de 3/9/2021. 
 
5. 
Em 24 de outubro de 2018, a SCG emitiu o Despacho nº 2.451, decidindo incluir a empresa 
FR Incorporadora Ltda. na titularidade do DRS-PCH referente à PCH São Bento. 
 
6. 
Em 21 de outubro de 2020, a SCG emitiu o Despacho nº 3.008, prorrogando por 3 anos, 
contados a partir do término da vigência do Despacho nº 2.778/2017 o DRS-PCH referente à PCH São 
Bento. 
 
7. 
Em 29 de abril de 2021, as Interessadas protocolaram a Carta s/n°2, informando que foram 
identificadas interferências que exigiam a elaboração de alternativas locacionais para a tentativa de 
mitigação de impactos ambientais e contendo o Projeto Básico e o respectivo Sumário Executivo. 
 
III – DA ANÁLISE 
8. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020: 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais 
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
9. 
A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico. 
 
 
Figura 1: Arranjo geral da PCH São Bento 
 
 
2 Documento nº 48513.009553/2021-00. 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 0BE495A9006059C9
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007717/2021-00

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 588/2021-SCG/ANEEL, de 3/9/2021. 
 
10. 
O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa 
de Força e do Reservatório da PCH São Bento: 
 
 
 
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF3 
Barramento 
18°7'57,01" S 
47°38'23,83" W 
Davinópolis/GO 
Casa de Força 
18°8'45,83" S 
47°38'31,23" W 
Davinópolis/GO 
Limite máximo do Reservatório 
18°7'11,43" S 
47°37'31,36" W 
Davinópolis/GO 
 
11. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
12. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no 482, de 24 de fevereiro de 2016. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH São Bento 
PCH São Bento 
Estudos de Inventário 
Despacho nº 2.778/2017 
Sumário Executivo 
Localização do 
Barramento 
18°8'00" S 
47°38'25" W 
18°7'57,01" S 
47°38'23,83" W 
18°7'57,01" S 
47°38'23,83" W 
NA Montante (m) 
740,00 
740,00 
737,00 
NA Jusante (m) 
680,00 
666,63 
666,63 
Queda Bruta (m) 
60,00 
73,37 
70,37 
Área do Reservatório 
(km²) 
0,51 
0,49 
0,15 
Potência (kW) 
11.200 
12.000 
12.000 
Energia Média (kWméd) 
6.150 
6.860 
6.560 
Vazão QMLT4 (m³/s) 
15,40 
15,59 
14,99 
 
 
 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
 
3 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento. 
4 Vazão Média de Longo Termo. 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 0BE495A9006059C9
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007717/2021-00
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF3
Barramento  18°7'57,01" S
47°38'23,83" W  Davinópolis/GO
Casa de Força  18°8'45,83" S
47°38'31,23" W  Davinópolis/GO
Limite máximo do Reservatório  18°7'11,43" S
47°37'31,36" W  Davinópolis/GO
Estudos de Inventário  Despacho nº 2.778/2017
18°8'00" S
47°38'25" W  18°7'57,01" S
47°38'23,83" W
740,00  740,00
680,00  666,63
60,00  73,37
0,51  0,49
11.200  12.000
6.150  6.860
15,40  15,59
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 0BE495A9006059C9

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 588/2021-SCG/ANEEL, de 3/9/2021. 
 
NOME DO RIO: 
São Bento 
ESTADO: 
GO 
SUB-BACIA: 
60 
DESPACHO: 
482 
DATA: 
24/02/2016 
AUTOR: 
Prospecto Participações e Negócios Ltda. 
POTÊNCIA (kW): 
28.600,00 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
6 (seis) 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
CGH Mutum5 
18°06’01” S 
47°37’25” W 
760,00 
740,08 
3.700 
Eixo 
Disponibilizado 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
CGH Apertado6 
18°08’00” S 
47°38’25” W 
680,00 
661,00 
3.700 
Eixo 
Disponibilizado 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
13. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Prime Projetos e Consultoria Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Rodrigo Gomes Otsuki 
0720210029138 
18858/D-DF 
Responsável Geral do Projeto 
Jadir de Souza Moreira 
922212201602336
15 
5062343692/D-SP 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Shinichi Ono 
0720170041934 
28105/D-SP 
Estudos geotécnicos 
Rodrigo Gomes Otsuki 
0720210029138 
18858/D-DF 
Estudos hidrológicos 
Danilo Jorge Santos 
0720210029142 
10195/D-DF 
Estudos energéticos 
Luciano Jorge Santos 
0720210029145 
10018/D-DF 
Estruturas extravasoras 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Documento não emitido 
Número 
 -  
Órgão emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão remanescente 
 -  
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
 
5 PCH.PH.GO.035500-3.01 – Empreendimento com características de CGHs, segundo a Lei 13.360/2016 
6 PCH.PH.GO.035498-8.01 – Empreendimento com características de CGHs, segundo a Lei 13.360/2016 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 0BE495A9006059C9
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007717/2021-00
NOME DO RIO:  São Bento    ESTADO:    GO      SUB-BACIA:    60
DESPACHO:  482    DATA:    24/02/2016          
AUTOR:  Prospecto Participações e Negócios Ltda.                  
POTÊNCIA (kW):  28.600,00    EIXOS
IDENTIFICADOS:      6 (seis)        
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                    
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força  NA
Montante
(m)    NA
Jusante
(m)      Potência
(kW)    Condição  
CGH Mutum5  18°06’01” S
47°37’25” W  760,00    740,08      3.700    Eixo
Disponibilizado  
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório  NA
Montante
(m)    NA
Jusante
(m)      Potência
(kW)    Condição  
CGH Apertado6  18°08’00” S
47°38’25” W  680,00    661,00      3.700    Eixo
Disponibilizado  
Empresa Projetista:  Prime Projetos e Consultoria Ltda.    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Rodrigo Gomes Otsuki  0720210029138  18858/D-DF  Responsável Geral do Projeto
Jadir de Souza Moreira  922212201602336
15  5062343692/D-SP  Estudos cartográficos e
topográficos
Shinichi Ono  0720170041934  28105/D-SP  Estudos geotécnicos
Rodrigo Gomes Otsuki  0720210029138  18858/D-DF  Estudos hidrológicos
Danilo Jorge Santos  0720210029142  10195/D-DF  Estudos energéticos
Luciano Jorge Santos  0720210029145  10018/D-DF  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  Documento não emitido
Número  -
Órgão emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão remanescente  -
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 0BE495A9006059C9

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 588/2021-SCG/ANEEL, de 3/9/2021. 
 
Tipo de Licença 
Documento não emitido. 
Número 
 -  
Órgão Emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
14. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico. 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é inferior àquela apresentada no DRS-PCH 
original, com a alteração do nível operacional de montante. No entanto, não 
há interferência com qualquer outro aproveitamento outorgável aprovado no 
estudo de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes ao 
aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações locacionais 
identificadas na etapa de projeto básico. 
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH São Bento 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
 
Área de 
Drenagem da 
PCH (km²): 
937,00 
NOME DO RIO DA USINA: 
PCH São Bento 
 
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
60050000 
Davinópolis 
São Bento 
922,00 
 
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 
 
 
 
 
 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 0BE495A9006059C9
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007717/2021-00
Tipo de Licença  Documento não emitido.
Número  -
Órgão Emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão de usos consuntivos  -
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é inferior àquela apresentada no DRS-PCH
original, com a alteração do nível operacional de montante. No entanto, não
há interferência com qualquer outro aproveitamento outorgável aprovado no
estudo de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes ao
aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações locacionais
identificadas na etapa de projeto básico.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de
Drenagem da
PCH (km²):  937,00  NOME DO RIO DA USINA:    PCH São Bento  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
60050000  Davinópolis    São Bento    922,00
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
-  -    -    -
-  -    -    -
-  -    -    -
-  -    -    -
-  -    -    -
          
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 0BE495A9006059C9

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 588/2021-SCG/ANEEL, de 3/9/2021. 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
622,00 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Terra e enrocamento 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
LUCIANO JORGE SANTOS 10018/D-DF 
Nº DA 
ART7 
0720210029145 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
60050000 
Davinópolis 
São Bento 
922,00 
 
15. 
 No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 12.000 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,55 são compatíveis aos 
estimados no Projeto Básico anteriormente avaliado pelo Despacho nº 2.778/2017, que 
apresentou um FC=0,57. 
 
Foi adotado um TEIF de 1,26%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor 
sugerido na Note Técnica n° 63/2012 – SRG-SGH/ANEEL. 
 
O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 4.124,00 kW e 3 geradores de potência 
unitária nominal de 4.445,00 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
16. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, referentes à essa revisão de projeto, 
sintetizados no Quadro 10, são de responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de 
Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de 
dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH São Bento 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
18°7'57,01" S 
47°38'23,83" W 
Coordenadas da casa de força 
18°8'45,83" S 
47°38'31,23" W 
NA Montante (m) 
737,00 
NA Jusante (m) 
666,63 
Potência Instalada Total (kW) 
12.000 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência instalada por gerador (kVA) 
4.445,00; 4.445,00; 
4.445,00 
 
7 Documento nº 48513.009553/2021-00. Volume 3, Tomo VI 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 0BE495A9006059C9
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007717/2021-00
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    622,00    TR (anos):    1.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira livre          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Terra e enrocamento          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    LUCIANO JORGE SANTOS 10018/D-DF        Nº DA
ART7  0720210029145
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
60050000  Davinópolis    São Bento    922,00    
Estudos Energéticos  A potência de 12.000 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,55 são compatíveis aos
estimados no Projeto Básico anteriormente avaliado pelo Despacho nº 2.778/2017, que
apresentou um FC=0,57.
Foi adotado um TEIF de 1,26%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor
sugerido na Note Técnica n° 63/2012 – SRG-SGH/ANEEL.
O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 4.124,00 kW e 3 geradores de potência
unitária nominal de 4.445,00 kVA, com 0,9 de fator de potência.
PCH São Bento  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  18°7'57,01" S
47°38'23,83" W
Coordenadas da casa de força  18°8'45,83" S
47°38'31,23" W
NA Montante (m)  737,00
NA Jusante (m)  666,63
Potência Instalada Total (kW)  12.000
Número de Unidades Geradoras  3
Potência instalada por gerador (kVA)  4.445,00; 4.445,00;
4.445,00
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 0BE495A9006059C9

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 588/2021-SCG/ANEEL, de 3/9/2021. 
 
PCH São Bento 
Sumário Executivo 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90; 0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
4.124,00; 4.124,00; 
4.124,00 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
2,67; 2,67; 2,67 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93,0%; 93,0%; 93,0% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,0%; 97,0%; 97,0% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da 
usina (%) 
1,26% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
0,82% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
2,66 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
70,37 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,50% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
40 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0,90 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
Conforme Tabela 2 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
 
Tabela 2 – Vazões para usos consuntivos (m³/s) 
Ano 
Jan 
Fev 
Mar 
Abr 
Mai 
Jun 
Jul 
Ago 
Set 
Out 
Nov 
Dez 
2030 
0,21 
0,21 
0,32 
0,60 
0,53 
0,35 
0,40 
0,40 
0,26 
0,23 
0,22 
0,21 
 
 
17. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido 
o DRS-PCH referente à Revisão do Projeto Básico da PCH São Bento conforme solicitado por Prospecto 
Participações e Negócios Ltda. e FR Incorporadora Ltda. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
18. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
19. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à Revisão do Projeto Básico da PCH São Bento sob a titularidade de 
Prospecto Participações e Negócios Ltda. e FR Incorporadora Ltda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 0BE495A9006059C9
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007717/2021-00
PCH São Bento  Sumário Executivo
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW)  4.124,00; 4.124,00;
4.124,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  2,67; 2,67; 2,67
Rendimento nominal por turbina (%)  93,0%; 93,0%; 93,0%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,0%; 97,0%; 97,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
usina (%)  1,26%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  0,82%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  2,66
H : Queda bruta nominal (m)
b  70,37
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  1,50%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  40
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0,90
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  Conforme Tabela 2
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo
Jan  Fev  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Set  Out  Nov
0,21  0,21  0,32  0,60  0,53  0,35  0,40  0,40  0,26  0,23  0,22
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 0BE495A9006059C9

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 588/2021-SCG/ANEEL, de 3/9/2021. 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
20. 
Emitir o Despacho. 
 
(Assinado digitalmente) 
YURI FERREIRA GOMES DIAS 
Especialista em Regulação 
(Assinado digitalmente) 
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO 
Analista Administrativo 
 
 
De acordo: 
 
 
(Assinado digitalmente) 
RENATO MARQUES BATISTA 
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 0BE495A9006059C9
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007717/2021-00

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH São Bento 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1974 
19,87 
14,11 
38,93 
33,07 
19,54 
13,38 
9,79 
8,10 
5,36 
11,83 
6,76 
13,22 
1975 
18,28 
15,41 
8,71 
10,42 
6,85 
4,53 
3,94 
2,77 
1,99 
4,06 
13,00 
16,63 
1976 
11,51 
14,56 
17,22 
10,23 
6,79 
4,92 
4,89 
2,98 
5,68 
6,59 
18,22 
55,70 
1977 
40,12 
29,31 
14,37 
24,56 
13,88 
10,20 
7,48 
5,47 
4,92 
8,81 
11,49 
32,40 
1978 
48,14 
21,44 
30,45 
25,33 
13,97 
11,05 
8,73 
6,39 
5,29 
5,77 
17,08 
33,48 
1979 
63,75 
84,91 
32,06 
31,14 
16,85 
13,71 
10,50 
8,61 
10,19 
6,24 
17,81 
23,03 
1980 
65,48 
67,42 
23,89 
31,02 
18,08 
14,11 
10,78 
8,08 
6,58 
6,16 
19,26 
26,70 
1981 
55,08 
21,20 
20,82 
16,59 
12,71 
10,79 
7,89 
6,46 
4,93 
10,29 
34,33 
32,74 
1982 
41,14 
29,05 
62,18 
28,65 
19,09 
14,16 
11,00 
8,56 
6,70 
11,20 
12,21 
16,06 
1983 
51,46 
55,72 
39,31 
33,70 
20,24 
14,64 
12,57 
8,90 
8,51 
13,88 
15,53 
41,91 
1984 
25,54 
14,63 
16,42 
20,62 
10,99 
7,74 
5,92 
5,38 
6,81 
4,62 
8,04 
17,98 
1985 
45,74 
26,35 
30,08 
16,89 
11,61 
8,46 
6,96 
5,40 
5,09 
4,67 
8,72 
21,43 
1986 
51,35 
33,38 
23,04 
14,38 
11,29 
8,28 
6,90 
7,53 
5,09 
4,53 
5,88 
14,29 
1987 
23,23 
15,71 
15,01 
18,01 
10,60 
7,73 
5,71 
4,43 
4,15 
7,21 
12,68 
36,61 
1988 
23,21 
37,27 
37,72 
22,63 
12,02 
10,51 
7,31 
5,60 
3,98 
8,05 
10,72 
26,65 
1989 
26,23 
25,18 
20,88 
11,35 
8,00 
7,11 
5,59 
5,18 
4,48 
4,63 
18,15 
54,17 
1990 
47,33 
23,19 
25,24 
16,39 
14,68 
10,77 
10,62 
6,66 
6,96 
5,74 
15,12 
23,90 
1991 
17,92 
25,17 
20,91 
11,33 
7,98 
7,11 
5,58 
5,18 
4,47 
4,73 
14,99 
23,88 
1992 
48,07 
58,71 
27,03 
23,51 
15,31 
10,63 
8,57 
6,89 
7,29 
10,24 
25,41 
52,94 
1993 
18,43 
27,37 
15,78 
16,05 
10,01 
8,92 
6,08 
6,09 
4,80 
5,21 
7,53 
23,24 
1994 
32,92 
14,22 
36,53 
15,58 
10,78 
8,13 
6,90 
5,26 
3,53 
3,87 
16,21 
26,18 
1995 
24,67 
41,49 
19,83 
14,89 
16,80 
8,83 
7,48 
7,01 
6,17 
5,37 
11,17 
17,11 
1996 
20,48 
10,28 
15,73 
9,98 
6,51 
4,79 
3,85 
3,59 
3,18 
3,49 
14,73 
21,41 
1997 
37,98 
19,81 
27,12 
20,73 
13,04 
11,09 
7,54 
5,97 
4,73 
4,94 
6,97 
23,16 
1998 
18,39 
20,23 
13,44 
9,69 
9,18 
6,57 
4,31 
3,40 
2,43 
3,16 
6,78 
19,34 
1999 
19,99 
12,36 
37,92 
12,96 
8,45 
6,26 
4,83 
3,39 
3,08 
3,40 
7,88 
10,17 
2000 
18,30 
22,03 
29,67 
15,98 
8,79 
6,77 
5,94 
4,44 
7,02 
3,83 
12,38 
30,31 
2001 
16,78 
10,75 
13,99 
11,26 
7,15 
5,61 
4,27 
3,22 
3,51 
6,03 
10,55 
11,74 
2002 
21,70 
31,17 
18,47 
14,41 
9,39 
7,26 
6,05 
4,95 
4,88 
5,19 
4,61 
15,22 
2003 
34,01 
27,76 
21,62 
19,45 
11,53 
8,44 
6,85 
5,68 
4,51 
4,54 
11,00 
17,78 
2004 
28,07 
27,48 
30,87 
27,13 
18,70 
13,39 
10,97 
8,21 
5,99 
5,10 
6,25 
29,25 
2005 
66,60 
32,46 
59,83 
21,19 
17,92 
11,14 
8,32 
6,71 
5,61 
3,91 
19,28 
52,84 
2006 
27,33 
21,62 
30,85 
29,71 
18,81 
11,93 
9,33 
7,20 
6,67 
13,89 
16,13 
35,74 
2007 
48,92 
64,34 
26,49 
18,41 
14,09 
11,50 
9,38 
7,79 
5,47 
4,19 
6,93 
9,89 
2008 
11,66 
22,16 
27,93 
22,31 
14,39 
10,50 
8,33 
5,80 
4,39 
4,40 
6,62 
16,85 
2009 
23,91 
24,49 
18,24 
21,47 
13,23 
10,48 
8,86 
6,80 
7,21 
8,60 
12,92 
22,23 
2010 
19,98 
11,73 
16,32 
18,40 
8,63 
6,38 
5,16 
4,04 
2,94 
3,64 
11,13 
16,50 
2011 
28,44 
12,55 
45,18 
24,76 
12,52 
9,01 
6,90 
5,23 
3,39 
9,73 
8,53 
31,16 
2012 
40,81 
31,00 
19,74 
17,23 
11,00 
9,46 
6,23 
4,60 
4,15 
3,54 
13,27 
17,35 
2013 
18,04 
18,78 
19,08 
26,04 
11,68 
11,01 
6,60 
4,70 
4,36 
7,13 
8,73 
28,41 
2014 
14,94 
10,97 
17,86 
22,59 
11,15 
7,58 
5,50 
4,00 
2,94 
1,37 
6,17 
17,06 
2015 
7,97 
10,94 
22,67 
20,77 
14,04 
8,20 
5,94 
4,33 
3,93 
2,21 
4,51 
5,54 
2016 
17,77 
11,04 
12,86 
6,02 
4,08 
3,73 
3,09 
2,72 
1,81 
1,30 
5,48 
10,98 
2017 
7,14 
14,87 
9,94 
6,83 
5,52 
3,59 
2,72 
2,20 
1,77 
1,71 
6,54 
18,68 
2018 
12,86 
17,90 
18,89 
12,43 
6,73 
5,47 
3,97 
3,87 
3,24 
4,60 
19,89 
15,57 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 0BE495A9006059C9
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007717/2021-00
Série de vazões médias mensais informada para a PCH São Bento                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1974  19,87  14,11  38,93  33,07  19,54  13,38  9,79  8,10  5,36  11,83  6,76  13,22
1975  18,28  15,41  8,71  10,42  6,85  4,53  3,94  2,77  1,99  4,06  13,00  16,63
1976  11,51  14,56  17,22  10,23  6,79  4,92  4,89  2,98  5,68  6,59  18,22  55,70
1977  40,12  29,31  14,37  24,56  13,88  10,20  7,48  5,47  4,92  8,81  11,49  32,40
1978  48,14  21,44  30,45  25,33  13,97  11,05  8,73  6,39  5,29  5,77  17,08  33,48
1979  63,75  84,91  32,06  31,14  16,85  13,71  10,50  8,61  10,19  6,24  17,81  23,03
1980  65,48  67,42  23,89  31,02  18,08  14,11  10,78  8,08  6,58  6,16  19,26  26,70
1981  55,08  21,20  20,82  16,59  12,71  10,79  7,89  6,46  4,93  10,29  34,33  32,74
1982  41,14  29,05  62,18  28,65  19,09  14,16  11,00  8,56  6,70  11,20  12,21  16,06
1983  51,46  55,72  39,31  33,70  20,24  14,64  12,57  8,90  8,51  13,88  15,53  41,91
1984  25,54  14,63  16,42  20,62  10,99  7,74  5,92  5,38  6,81  4,62  8,04  17,98
1985  45,74  26,35  30,08  16,89  11,61  8,46  6,96  5,40  5,09  4,67  8,72  21,43
1986  51,35  33,38  23,04  14,38  11,29  8,28  6,90  7,53  5,09  4,53  5,88  14,29
1987  23,23  15,71  15,01  18,01  10,60  7,73  5,71  4,43  4,15  7,21  12,68  36,61
1988  23,21  37,27  37,72  22,63  12,02  10,51  7,31  5,60  3,98  8,05  10,72  26,65
1989  26,23  25,18  20,88  11,35  8,00  7,11  5,59  5,18  4,48  4,63  18,15  54,17
1990  47,33  23,19  25,24  16,39  14,68  10,77  10,62  6,66  6,96  5,74  15,12  23,90
1991  17,92  25,17  20,91  11,33  7,98  7,11  5,58  5,18  4,47  4,73  14,99  23,88
1992  48,07  58,71  27,03  23,51  15,31  10,63  8,57  6,89  7,29  10,24  25,41  52,94
1993  18,43  27,37  15,78  16,05  10,01  8,92  6,08  6,09  4,80  5,21  7,53  23,24
1994  32,92  14,22  36,53  15,58  10,78  8,13  6,90  5,26  3,53  3,87  16,21  26,18
1995  24,67  41,49  19,83  14,89  16,80  8,83  7,48  7,01  6,17  5,37  11,17  17,11
1996  20,48  10,28  15,73  9,98  6,51  4,79  3,85  3,59  3,18  3,49  14,73  21,41
1997  37,98  19,81  27,12  20,73  13,04  11,09  7,54  5,97  4,73  4,94  6,97  23,16
1998  18,39  20,23  13,44  9,69  9,18  6,57  4,31  3,40  2,43  3,16  6,78  19,34
1999  19,99  12,36  37,92  12,96  8,45  6,26  4,83  3,39  3,08  3,40  7,88  10,17
2000  18,30  22,03  29,67  15,98  8,79  6,77  5,94  4,44  7,02  3,83  12,38  30,31
2001  16,78  10,75  13,99  11,26  7,15  5,61  4,27  3,22  3,51  6,03  10,55  11,74
2002  21,70  31,17  18,47  14,41  9,39  7,26  6,05  4,95  4,88  5,19  4,61  15,22
2003  34,01  27,76  21,62  19,45  11,53  8,44  6,85  5,68  4,51  4,54  11,00  17,78
2004  28,07  27,48  30,87  27,13  18,70  13,39  10,97  8,21  5,99  5,10  6,25  29,25
2005  66,60  32,46  59,83  21,19  17,92  11,14  8,32  6,71  5,61  3,91  19,28  52,84
2006  27,33  21,62  30,85  29,71  18,81  11,93  9,33  7,20  6,67  13,89  16,13  35,74
2007  48,92  64,34  26,49  18,41  14,09  11,50  9,38  7,79  5,47  4,19  6,93  9,89
2008  11,66  22,16  27,93  22,31  14,39  10,50  8,33  5,80  4,39  4,40  6,62  16,85
2009  23,91  24,49  18,24  21,47  13,23  10,48  8,86  6,80  7,21  8,60  12,92  22,23
2010  19,98  11,73  16,32  18,40  8,63  6,38  5,16  4,04  2,94  3,64  11,13  16,50
2011  28,44  12,55  45,18  24,76  12,52  9,01  6,90  5,23  3,39  9,73  8,53  31,16
2012  40,81  31,00  19,74  17,23  11,00  9,46  6,23  4,60  4,15  3,54  13,27  17,35
2013  18,04  18,78  19,08  26,04  11,68  11,01  6,60  4,70  4,36  7,13  8,73  28,41
2014  14,94  10,97  17,86  22,59  11,15  7,58  5,50  4,00  2,94  1,37  6,17  17,06
2015  7,97  10,94  22,67  20,77  14,04  8,20  5,94  4,33  3,93  2,21  4,51  5,54
2016  17,77  11,04  12,86  6,02  4,08  3,73  3,09  2,72  1,81  1,30  5,48  10,98
2017  7,14  14,87  9,94  6,83  5,52  3,59  2,72  2,20  1,77  1,71  6,54  18,68
2018  12,86  17,90  18,89  12,43  6,73  5,47  3,97  3,87  3,24  4,60  19,89  15,57
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 0BE495A9006059C9

Série de vazões médias mensais informada para a PCH São Bento 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2019 
12,53 
12,18 
19,40 
18,71 
12,15 
7,48 
5,63 
4,50 
2,99 
2,14 
3,76 
9,44 
2020 
16,46 
27,98 
29,57 
23,39 
14,04 
9,18 
6,87 
5,31 
3,69 
4,40 
8,21 
9,72 
 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 0BE495A9006059C9
 RENATO DE OLIVEIRA FALCAO, RENATO MARQUES BATISTA, YURI FERREIRA GOMES DIAS
 DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR:
Número: 48524.007717/2021-00
Série de vazões médias mensais informada para a PCH São Bento                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2019  12,53  12,18  19,40  18,71  12,15  7,48  5,63  4,50  2,99  2,14  3,76  9,44
2020  16,46  27,98  29,57  23,39  14,04  9,18  6,87  5,31  3,69  4,40  8,21  9,72
  
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR:  
RENATO DE OLIVEIRA FALCAO, RENATO MARQUES BATISTA, YURI FERREIRA GOMES DIAS  
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 0BE495A9006059C9