Nota Técnica nº 167/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 16 de março de 2016. 
 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.001077/2015-87 
 
Assunto: Adequação do Sumário Executivo 
referente à Pequena Central Hidrelétrica 
Barra dos Caixões, com Registro Ativo a 
empresa 
Barra 
dos 
Caixões 
Empreendimentos em Energia Ltda, por 
meio do Despacho nº 777, de 25 de março 
de 2015, localizada nos municípios de 
Arroio do Tigre e Estrela Velha, no estado 
do Rio Grande do Sul. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Barra dos Caixões, com 9900 kW de Potência Instalada, 
cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.RS.032575-9.01, 
com Registro Ativo conferidos à empresa Barra dos Caixões Empreendimentos em Energia Ltda, por 
meio, do Despacho nº 777, de 25 de março de 2015, localizada no rio Jacuizinho, sub-bacia 85, na 
bacia hidrográfica do Atlântico Sudeste, nos municípios de Arroio do Tigre e Estrela Velha, no estado 
do Rio grande do Sul. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 06/02/2015, o Despacho n° 285 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do 
rio Jacuizinho, onde foram identificados 5 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Barra 
dos Caixões. 
 
3. 
Em 25 de março de 2015, por meio do Despacho nº 777, foi conferido o Registro 
Ativo a empresa Barra dos Caixões Empreendimentos em Energia Ltda. 
 
 
4. 
Em 18 de novembro de 2015, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo 
referente a esse empreendimento.  
1 Por meio da correspondência s/n, Documento nº 48513.031246/2015-00. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

FL. 02 da Nota Técnica nº 167/2016–SCG/ANEEL, de 16/03/2016 
 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se 
da 
solicitação 
formulada 
pela 
empresa 
Barra 
dos 
Caixões 
Empreendimentos em Energia Ltda para emissão do Despacho de Registro de Adequabilidade do 
Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH Barra 
dos Caixões. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 285, de 06/02/2015. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Barra dos Caixões 
PCH Barra dos Caixões 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
29°11'49"S 
53°4'21,3"W 
29°11'54,91"S 
53°4'23,03"W 
NA Montante (m) 
190 
190 
NA Jusante (m) 
160 
160 
Queda Bruta (m) 
30 
30 
Área do Reservatório (km²) 
1,25 
1,67 
Potência (kW) 
9900 
9900 
Vazão QMLT 2 (m³/s) 
30,47 
30,91 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Jacuizinho 
ESTADO: 
RS 
SUB-BACIA: 
85 
DESPACHO: 
285 
DATA: 
06/02/2015 
AUTOR: 
Luiz Antonio Leão Engenharia Ltda 
POTÊNCIA: 
49,7 kW 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
5 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamentos 
Coordenadas 
NA Montante (m) NA Jusante (m) Potência (kW) 
Condição 
Tabajara 
29°9'28,7"S 
53°3'49,5"W 
230 
190 
4800 
Disponível 
(inventariado) 
Lagoão 
29°11'49"S 
53°4'21,3"W 
160 
146 
6000 
Disponível 
(inventariado) 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
2 Vazão Média de Longo Termo. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
PCH Barra dos Caixões      Estudos de Inventário    Sumário Executivo  
Localização do barramento    29°11'49"S
53°4'21,3"W      29°11'54,91"S
53°4'23,03"W  
NA Montante (m)    190      190  
NA Jusante (m)    160      160  
Queda Bruta (m)    30      30  
Área do Reservatório (km²)    1,25      1,67  
Potência (kW)    9900      9900  
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT    30,47      30,91  
NOME DO RIO:    Jacuizinho          ESTADO:        RS    SUB-BACIA:    85  
DESPACHO:    285          DATA:        06/02/2015          
AUTOR:    Luiz Antonio Leão Engenharia Ltda                            
POTÊNCIA:    49,7 kW          EIXOS IDENTIFICADOS:        5          
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                
Aproveitamentos      Coordenadas      NA Montante (m)        NA Jusante (m)    Potência (kW)    Condição    
Tabajara    29°9'28,7"S
53°3'49,5"W      230        190      4800    Disponível
(inventariado)    
Lagoão    29°11'49"S
53°4'21,3"W      160        146      6000    Disponível
(inventariado)    

FL. 03 da Nota Técnica nº 167/2016–SCG/ANEEL, de 16/03/2016 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Enerbio Energia e Meio Ambiente Ltda, JFVB Engenharia Ltda 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Luiz Antonio Leão 
8241832 
41050 RS 
Responsável Geral do Projeto 
Milton Dupont 
7326065 
29463 RS 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Nelson Gustavo Ludwig 
5610381-4 
015234-4 SC 
Estudos geotécnicos 
Bernadete Regina Steinwandter 
5610353-9 
 070930-3 SC 
Estudos hidrológicos 
Jorge Magno Vieira Borges 
5612017-1 
008068-1 SC 
Estudos energéticos 
Jorge Magno Vieira Borges 
5612017-1 
008068-1 SC 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos 
apresentados indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 
7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial hidráulico. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Empresa Projetista:  Enerbio Energia e Meio Ambiente Ltda, JFVB Engenharia Ltda    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Luiz Antonio Leão  8241832  41050 RS  Responsável Geral do Projeto
Milton Dupont  7326065  29463 RS  Estudos cartográficos e
topográficos
Nelson Gustavo Ludwig  5610381-4  015234-4 SC  Estudos geotécnicos
Bernadete Regina Steinwandter  5610353-9  070930-3 SC  Estudos hidrológicos
Jorge Magno Vieira Borges  5612017-1  008068-1 SC  Estudos energéticos
Jorge Magno Vieira Borges  5612017-1  008068-1 SC  Estruturas extravasoras
Tipo de licença    
Número    
Órgão emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão remanescente    
Tipo de Licença  
Número  
Órgão Emissor  
Data de emissão  
Validade  
Vazão de usos consuntivos  

FL. 04 da Nota Técnica nº 167/2016–SCG/ANEEL, de 16/03/2016 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é igual do inventário 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Barra dos Caixões 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
1147,5 
NOME DO RIO DA USINA: 
Jacuizinho 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
85380000 
Passo Estrela 
Jacuizinho 
1403,38 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
85080000 
Espumoso 
Jacui 
2989 
85400000 
Dona Francisca 
Jacui 
14014 
86100000 
Passo do Gabriel 
Rio das Antas 
1725 
 
UHE Ernestina 
Jacui 
1070 
 
 
 
 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
2383 
TR (anos): 
1000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Concreto 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Jorge Magno Vieira Borges 
008068-1 SC 
Nº DA ART 
5612017-1 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
85380000 
Passo Estrela 
Jacuizinho 
1403,38 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 9900 kW é igual à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 2 turbinas de 5100 kW e 2 geradores de potência 
unitária nominal de 5500 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
10. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são 
de responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para 
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
  Queda e níveis operacionais    A queda do Sumário Executivo é igual do inventário
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  1147,5  NOME DO RIO DA USINA:    Jacuizinho  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
85380000  Passo Estrela    Jacuizinho    1403,38
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
85080000  Espumoso    Jacui    2989
85400000  Dona Francisca    Jacui    14014
86100000  Passo do Gabriel    Rio das Antas    1725
  UHE Ernestina    Jacui    1070
          
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    2383    TR (anos):    1000    
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira livre            
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Concreto            
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Jorge Magno Vieira Borges
008068-1 SC        Nº DA ART  5612017-1  
                
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA                
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):      
85380000  Passo Estrela    Jacuizinho    1403,38      
Estudos Energéticos  A potência de 9900 kW é igual à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 2 turbinas de 5100 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 5500 kVA, com 0,9 de fator de potência.

FL. 05 da Nota Técnica nº 167/2016–SCG/ANEEL, de 16/03/2016 
apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), 
desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Barra dos Caixões 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
9900 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
5500 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
5100 / 9,68 
Rendimento da turbina 
92,00% 
Rendimento do gerador 
97,00% 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
2,50% 
Indisponibilidade programada (%) 
2,50% 
Perdas hidraúlicas nominais (m) 
0,8 
Queda bruta nominal (m) 
30 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,30% 
Consumo Interno (kW médio) 
10 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
0 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
12. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 395, de 4 de dezembro de 1998, o 
processo seria sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade 
de emissão de algum ato referente à aprovação do projeto apresentado pela empresa Barra dos 
Caixões Empreendimentos em Energia Ltda. 
 
13. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse 
sentido. O Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI-PCH), etapa já cumprida pelo empreendedor. 
 
14. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, 
do Sumário Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Barra dos 
Caixões, nos termos da REN 395/1998, quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
 
15. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e 
que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, 
conforme excerto a seguir transcrito:  
 
 
 
 [...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores 
do potencial hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
PCH Barra dos Caixões  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  9900
Número de Unidades Geradoras  2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  5500 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  5100 / 9,68
Rendimento da turbina  92,00%
Rendimento do gerador  97,00%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  2,50%
Indisponibilidade programada (%)  2,50%
Perdas hidraúlicas nominais (m)  0,8
Queda bruta nominal (m)  30
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  1,30%
Consumo Interno (kW médio)  10
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  0
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

FL. 06 da Nota Técnica nº 167/2016–SCG/ANEEL, de 16/03/2016 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com 
uso do potencial hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de 
Registro da Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela 
SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração 
de Reserva de Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento 
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação 
dessas ações, quando couber, imediatamente após a publicação do DRI-PCH 
previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da 
ANEEL, caso o interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, 
prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério da ANEEL, contados da data de sua 
publicação. 
 
[...]  
 
16. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser 
emitido o DRS-PCH referente à PCH Barra dos Caixões à empresa Barra dos Caixões 
Empreendimentos em Energia Ltda, bem como o encaminhamento de Ofício a Secretaria do 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Governo - SEMA/RS, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 395, de 4 de dezembro de 1998; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por 
meio da emissão do DRS-PCH referente à PCH Barra dos Caixões sob a titularidade da empresa 
Barra dos Caixões Empreendimentos em Energia Ltda. 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

FL. 07 da Nota Técnica nº 167/2016–SCG/ANEEL, de 16/03/2016 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
19. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar Ofício a Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável – SEMA/RS, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
SERGIO LUIS YONEDA 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração  
 
 
 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

FL. 08 da Nota Técnica nº 167/2016–SCG/ANEEL, de 16/03/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Barra dos Caixões 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1952 
9,6 
8,4 
5,8 
5,6 
4,7 
31,7 
31,8 
8,1 
13,6 
33,7 
7,8 
2,9 
1953 
3,9 
2,8 
2,2 
2,3 
5,9 
44,0 
15,8 
19,4 
93,8 
91,9 
14,0 
4,5 
1954 20,3 
25,0 
18,5 
7,2 
8,2 
75,6 
86,2 
33,3 
71,0 
77,0 
8,3 
7,1 
1955 19,3 
9,7 
4,1 
21,2 
47,1 
52,9 
45,3 
22,1 
16,2 
41,5 
19,2 
7,8 
1956 17,2 
16,8 
9,1 
53,5 
25,0 
13,1 
37,4 
49,5 
38,5 
31,2 
14,2 
9,7 
1957 15,2 
16,4 
7,4 
7,8 
16,0 
25,0 
49,0 
43,5 
65,2 
30,0 
55,5 
31,0 
1958 42,4 
10,2 
19,0 
14,8 
12,9 
37,4 
19,8 
71,7 
51,3 105,1 37,3 
82,7 
1959 17,3 
60,0 
48,6 
105,2 63,0 104,9 46,8 
53,3 103,1 43,8 
22,5 
22,6 
1960 11,1 
15,5 
15,4 
7,4 
13,6 
33,7 
58,5 
73,7 
42,3 
48,4 
22,3 
9,6 
1961 12,5 
7,1 
40,4 
47,2 
35,5 
94,9 142,2 82,1 184,1 107,7 50,8 
30,7 
1962 50,1 
23,4 
8,9 
34,1 
16,0 
14,3 
15,2 
19,4 
33,3 
19,3 
9,6 
11,1 
1963 
4,0 
11,0 
8,8 
15,1 
12,8 
13,3 
34,9 
62,5 
54,9 106,4 87,6 
93,6 
1964 45,0 
31,8 
8,1 
9,5 
10,9 
7,0 
16,2 
39,3 
82,8 
13,5 
6,5 
3,4 
1965 
5,1 
11,5 
8,7 
8,6 
8,2 
8,8 
8,9 
34,3 
81,1 
88,8 
26,5 
13,2 
1966 10,7 
63,7 
53,6 
14,1 
7,2 
54,8 
83,0 
70,7 114,0 91,1 
34,6 
50,8 
1967 16,6 
17,2 
20,2 
12,7 
13,2 
14,3 
33,8 
51,1 
83,7 
37,9 
20,0 
12,9 
1968 10,6 
9,6 
9,0 
9,5 
9,3 
9,5 
17,7 
8,9 
14,6 
11,4 
46,7 
3,5 
1969 
9,8 
16,4 
4,0 
4,7 
25,8 
24,5 
17,1 
15,1 
9,1 
6,1 
27,3 
6,8 
1970 24,6 
3,8 
11,4 
3,7 
54,7 109,3 97,6 
48,6 
11,7 
50,5 
14,1 
51,2 
1971 27,2 
30,4 
77,2 
22,5 
17,3 
69,5 
45,1 
51,6 
9,6 
6,7 
2,9 
2,5 
1972 
8,2 
6,0 
5,6 
17,1 
9,5 
74,9 
74,3 108,1 89,1 
35,4 
74,3 
37,2 
1973 14,1 
16,2 
7,7 
6,9 
49,9 
36,0 
92,0 
75,6 
64,8 
20,5 
15,6 
15,8 
1974 13,9 
19,8 
20,2 
4,5 
16,7 
78,7 
17,2 
24,0 
9,7 
5,2 
5,2 
7,5 
1975 25,4 
16,9 
8,9 
6,6 
9,3 
35,1 
15,0 
66,5 
80,8 
17,1 
17,4 
21,0 
1976 54,4 
26,4 
11,7 
11,3 
22,8 
23,6 
34,0 
41,6 
26,2 
12,0 
20,6 
7,3 
1977 
6,3 
12,5 
19,5 
17,5 
6,5 
26,0 
50,3 
74,4 
18,0 
9,0 
15,9 
7,1 
1978 
5,0 
3,3 
3,1 
2,1 
1,8 
3,1 
29,2 
23,1 
22,9 
7,7 
48,4 
12,8 
1979 
2,9 
3,7 
3,5 
10,3 
23,3 
12,5 
33,8 
48,5 
23,7 
87,7 
27,2 
19,0 
1980 
5,7 
2,8 
3,4 
8,1 
14,9 
8,9 
28,5 
34,9 
16,9 
44,0 
43,6 
21,5 
1981 14,2 
33,5 
5,9 
2,7 
2,4 
6,1 
4,3 
3,1 
59,7 
18,4 
17,7 
5,8 
1982 
2,4 
3,7 
4,2 
1,7 
2,2 
67,4 
69,1 
74,7 
48,5 
56,4 
97,3 
13,5 
1983 
8,8 
36,0 
38,1 
48,2 110,3 78,1 114,8 55,0 
17,6 
37,3 
20,3 
5,6 
1984 32,5 
33,4 
7,0 
53,0 105,0 108,3 74,6 
47,2 
35,9 
28,1 
11,9 
4,1 
 
 
 
 
 
 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Barra dos Caixões                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1952  9,6  8,4  5,8  5,6  4,7  31,7  31,8  8,1  13,6  33,7  7,8  2,9
1953  3,9  2,8  2,2  2,3  5,9  44,0  15,8  19,4  93,8  91,9  14,0  4,5
1954  20,3  25,0  18,5  7,2  8,2  75,6  86,2  33,3  71,0  77,0  8,3  7,1
1955  19,3  9,7  4,1  21,2  47,1  52,9  45,3  22,1  16,2  41,5  19,2  7,8
1956  17,2  16,8  9,1  53,5  25,0  13,1  37,4  49,5  38,5  31,2  14,2  9,7
1957  15,2  16,4  7,4  7,8  16,0  25,0  49,0  43,5  65,2  30,0  55,5  31,0
1958  42,4  10,2  19,0  14,8  12,9  37,4  19,8  71,7  51,3  105,1  37,3  82,7
1959  17,3  60,0  48,6  105,2  63,0  104,9  46,8  53,3  103,1  43,8  22,5  22,6
1960  11,1  15,5  15,4  7,4  13,6  33,7  58,5  73,7  42,3  48,4  22,3  9,6
1961  12,5  7,1  40,4  47,2  35,5  94,9  142,2  82,1  184,1  107,7  50,8  30,7
1962  50,1  23,4  8,9  34,1  16,0  14,3  15,2  19,4  33,3  19,3  9,6  11,1
1963  4,0  11,0  8,8  15,1  12,8  13,3  34,9  62,5  54,9  106,4  87,6  93,6
1964  45,0  31,8  8,1  9,5  10,9  7,0  16,2  39,3  82,8  13,5  6,5  3,4
1965  5,1  11,5  8,7  8,6  8,2  8,8  8,9  34,3  81,1  88,8  26,5  13,2
1966  10,7  63,7  53,6  14,1  7,2  54,8  83,0  70,7  114,0  91,1  34,6  50,8
1967  16,6  17,2  20,2  12,7  13,2  14,3  33,8  51,1  83,7  37,9  20,0  12,9
1968  10,6  9,6  9,0  9,5  9,3  9,5  17,7  8,9  14,6  11,4  46,7  3,5
1969  9,8  16,4  4,0  4,7  25,8  24,5  17,1  15,1  9,1  6,1  27,3  6,8
1970  24,6  3,8  11,4  3,7  54,7  109,3  97,6  48,6  11,7  50,5  14,1  51,2
1971  27,2  30,4  77,2  22,5  17,3  69,5  45,1  51,6  9,6  6,7  2,9  2,5
1972  8,2  6,0  5,6  17,1  9,5  74,9  74,3  108,1  89,1  35,4  74,3  37,2
1973  14,1  16,2  7,7  6,9  49,9  36,0  92,0  75,6  64,8  20,5  15,6  15,8
1974  13,9  19,8  20,2  4,5  16,7  78,7  17,2  24,0  9,7  5,2  5,2  7,5
1975  25,4  16,9  8,9  6,6  9,3  35,1  15,0  66,5  80,8  17,1  17,4  21,0
1976  54,4  26,4  11,7  11,3  22,8  23,6  34,0  41,6  26,2  12,0  20,6  7,3
1977  6,3  12,5  19,5  17,5  6,5  26,0  50,3  74,4  18,0  9,0  15,9  7,1
1978  5,0  3,3  3,1  2,1  1,8  3,1  29,2  23,1  22,9  7,7  48,4  12,8
1979  2,9  3,7  3,5  10,3  23,3  12,5  33,8  48,5  23,7  87,7  27,2  19,0
1980  5,7  2,8  3,4  8,1  14,9  8,9  28,5  34,9  16,9  44,0  43,6  21,5
1981  14,2  33,5  5,9  2,7  2,4  6,1  4,3  3,1  59,7  18,4  17,7  5,8
1982  2,4  3,7  4,2  1,7  2,2  67,4  69,1  74,7  48,5  56,4  97,3  13,5
1983  8,8  36,0  38,1  48,2  110,3  78,1  114,8  55,0  17,6  37,3  20,3  5,6
1984  32,5  33,4  7,0  53,0  105,0  108,3  74,6  47,2  35,9  28,1  11,9  4,1

FL. 09 da Nota Técnica nº 167/2016–SCG/ANEEL, de 16/03/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Barra dos Caixões 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1985 
2,3 
2,9 
8,2 
43,2 
57,2 
43,5 
51,1 
95,6 
66,4 
11,1 
3,8 
2,3 
1986 
1,9 
1,8 
17,3 
58,1 
35,6 
50,8 
52,2 
53,8 
24,7 
24,1 102,8 22,9 
1987 32,2 
8,0 
3,8 
66,7 
52,1 
46,1 106,1 42,3 
45,5 
42,4 
30,0 
7,3 
1988 11,2 
10,4 
2,4 
6,3 
7,8 
26,3 
13,2 
4,6 
126,3 32,5 
35,9 
8,5 
1989 25,4 
16,0 
9,2 
25,0 
11,8 
6,2 
44,0 
31,4 
96,8 
19,3 
15,2 
5,5 
1990 
9,5 
19,0 
23,0 
48,2 
34,5 
49,0 
59,2 
7,8 
63,6 
92,0 
58,0 
16,3 
1991 
3,2 
2,4 
1,7 
8,6 
3,0 
43,6 
30,6 
39,5 
6,6 
7,4 
4,2 
26,0 
1992 11,1 
19,2 
17,6 
27,8 
34,8 
33,5 
44,3 
28,5 
28,8 
24,1 
35,6 
9,5 
1993 19,4 
13,0 
25,8 
6,1 
30,6 
57,8 
61,6 
12,2 
9,8 
9,7 
40,0 
46,2 
1994 
4,8 
43,3 
9,8 
38,6 
35,1 
52,5 
69,6 
35,3 
24,2 
43,4 
22,8 
8,4 
1995 11,7 
20,6 
27,5 
6,9 
4,1 
18,1 
53,9 
32,3 
22,0 
35,1 
5,4 
2,6 
1996 24,9 
40,9 
10,4 
48,1 
5,6 
14,9 
18,3 
32,1 
30,3 
42,7 
15,5 
5,1 
1997 
3,4 
4,4 
2,7 
1,9 
2,4 
19,4 
15,0 
38,2 
8,8 
120,3 95,3 
51,7 
1998 41,9 
86,7 
26,7 
40,7 
41,5 
31,9 
60,6 
54,1 
60,7 
23,5 
6,6 
7,0 
1999 
4,5 
9,5 
4,1 
27,9 
20,5 
37,7 
55,1 
16,5 
34,6 
48,6 
15,5 
4,7 
2000 
7,6 
4,5 
8,4 
23,7 
15,9 
40,0 
46,1 
30,5 
43,8 
80,2 
34,1 
10,5 
2001 39,0 
24,6 
32,3 
60,6 
31,7 
22,2 
82,7 
10,4 
44,7 
50,5 
17,9 
9,0 
2002 
4,3 
7,4 
9,8 
34,5 
42,0 
72,2 
80,1 
75,5 
55,2 115,4 61,2 
49,7 
2003 32,3 
29,8 
31,9 
22,9 
32,8 
44,6 
42,2 
10,0 
11,2 
46,9 
22,6 
70,1 
2004 10,4 
6,8 
2,8 
3,0 
15,1 
23,4 
41,6 
15,7 
22,8 
15,9 
35,2 
6,3 
2005 
3,3 
2,4 
2,7 
20,8 
49,3 
43,9 
25,0 
28,9 
55,0 
84,7 
13,8 
5,3 
2006 
5,1 
3,5 
2,9 
3,5 
4,7 
20,5 
27,8 
14,0 
24,1 
15,0 
28,1 
7,2 
2007 
4,6 
7,3 
9,7 
8,8 
29,9 
8,2 
48,6 
21,0 
59,9 
31,6 
33,1 
11,0 
2008 
9,0 
3,8 
3,6 
5,7 
11,3 
38,9 
26,8 
39,8 
23,9 
76,6 
39,5 
5,6 
2009 11,6 
7,0 
6,6 
2,1 
2,9 
7,3 
14,4 
60,7 
91,6 
35,5 105,7 52,3 
2010 78,1 
39,2 
9,7 
32,2 
35,1 
43,7 
57,4 
24,8 
64,7 
25,8 
16,3 
31,6 
2011 15,4 
17,1 
44,7 
49,7 
33,1 
64,4 158,6 122,7 36,7 
17,1 
7,8 
11,2 
2012 
6,4 
4,6 
4,5 
4,0 
2,8 
6,2 
22,4 
9,9 
30,3 
46,4 
9,2 
18,3 
2013 16,5 
13,4 
30,9 
40,6 
33,6 
48,2 
37,8 
98,6 
66,3 
49,3 
41,7 
25,5 
2014 38,9 
35,7 
47,9 
43,6 
63,4 106,4 83,5 
56,2 
90,7 
91,4 
51,8 
53,8 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Barra dos Caixões                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1985  2,3  2,9  8,2  43,2  57,2  43,5  51,1  95,6  66,4  11,1  3,8  2,3
1986  1,9  1,8  17,3  58,1  35,6  50,8  52,2  53,8  24,7  24,1  102,8  22,9
1987  32,2  8,0  3,8  66,7  52,1  46,1  106,1  42,3  45,5  42,4  30,0  7,3
1988  11,2  10,4  2,4  6,3  7,8  26,3  13,2  4,6  126,3  32,5  35,9  8,5
1989  25,4  16,0  9,2  25,0  11,8  6,2  44,0  31,4  96,8  19,3  15,2  5,5
1990  9,5  19,0  23,0  48,2  34,5  49,0  59,2  7,8  63,6  92,0  58,0  16,3
1991  3,2  2,4  1,7  8,6  3,0  43,6  30,6  39,5  6,6  7,4  4,2  26,0
1992  11,1  19,2  17,6  27,8  34,8  33,5  44,3  28,5  28,8  24,1  35,6  9,5
1993  19,4  13,0  25,8  6,1  30,6  57,8  61,6  12,2  9,8  9,7  40,0  46,2
1994  4,8  43,3  9,8  38,6  35,1  52,5  69,6  35,3  24,2  43,4  22,8  8,4
1995  11,7  20,6  27,5  6,9  4,1  18,1  53,9  32,3  22,0  35,1  5,4  2,6
1996  24,9  40,9  10,4  48,1  5,6  14,9  18,3  32,1  30,3  42,7  15,5  5,1
1997  3,4  4,4  2,7  1,9  2,4  19,4  15,0  38,2  8,8  120,3  95,3  51,7
1998  41,9  86,7  26,7  40,7  41,5  31,9  60,6  54,1  60,7  23,5  6,6  7,0
1999  4,5  9,5  4,1  27,9  20,5  37,7  55,1  16,5  34,6  48,6  15,5  4,7
2000  7,6  4,5  8,4  23,7  15,9  40,0  46,1  30,5  43,8  80,2  34,1  10,5
2001  39,0  24,6  32,3  60,6  31,7  22,2  82,7  10,4  44,7  50,5  17,9  9,0
2002  4,3  7,4  9,8  34,5  42,0  72,2  80,1  75,5  55,2  115,4  61,2  49,7
2003  32,3  29,8  31,9  22,9  32,8  44,6  42,2  10,0  11,2  46,9  22,6  70,1
2004  10,4  6,8  2,8  3,0  15,1  23,4  41,6  15,7  22,8  15,9  35,2  6,3
2005  3,3  2,4  2,7  20,8  49,3  43,9  25,0  28,9  55,0  84,7  13,8  5,3
2006  5,1  3,5  2,9  3,5  4,7  20,5  27,8  14,0  24,1  15,0  28,1  7,2
2007  4,6  7,3  9,7  8,8  29,9  8,2  48,6  21,0  59,9  31,6  33,1  11,0
2008  9,0  3,8  3,6  5,7  11,3  38,9  26,8  39,8  23,9  76,6  39,5  5,6
2009  11,6  7,0  6,6  2,1  2,9  7,3  14,4  60,7  91,6  35,5  105,7  52,3
2010  78,1  39,2  9,7  32,2  35,1  43,7  57,4  24,8  64,7  25,8  16,3  31,6
2011  15,4  17,1  44,7  49,7  33,1  64,4  158,6  122,7  36,7  17,1  7,8  11,2
2012  6,4  4,6  4,5  4,0  2,8  6,2  22,4  9,9  30,3  46,4  9,2  18,3
2013  16,5  13,4  30,9  40,6  33,6  48,2  37,8  98,6  66,3  49,3  41,7  25,5
2014  38,9  35,7  47,9  43,6  63,4  106,4  83,5  56,2  90,7  91,4  51,8  53,8