* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
\SCG\NT\144\ndsp2021474 
48524.001397/2021-00 
NOTA TÉCNICA Nº 091/2021-SCG/ANEEL 
Em 23 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 
 
Processo: 48500.000105/2020-14. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena 
Central Hidrelétrica Jambo, com 13.500 kW de 
Potência Instalada, com Registro de Intenção à 
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à Siton 
do Brasil Eireli. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) Jambo, com 14.000 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos 
de Geração (CEG) PCH.PH.RJ.029433-0.01, com Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI – PCH) 
conferido à Siton do Brasil Eireli. (Siton ou Interessada), por meio do Despacho nº 551, de 19 de fevereiro 
de 2020, localizada no rio Grande, sub-bacia 58, na bacia hidrográfica do Atlântico Leste, cuja casa de 
força localiza-se no município de Santa Maria Madalena, estado de Rio de Janeiro. 
 
II – DOS FATOS 
2. 
O Despacho n° 481, de 14 de abril de 2005, aprova os Estudos de Inventário Hidrelétrico do 
rio Grande, no qual foram identificados 12 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Jambo. 
 
3. 
O Despacho nº 551, de 19 de fevereiro de 2020, confere o DRI-PCH à Siton, com o objetivo 
de desenvolver o projeto básico da PCH Jambo. 
 
4. 
Em 22 de janeiro de 2021, a Interessada protocolou1 o Sumário Executivo e o Projeto Básico 
referente ao empreendimento. 
 
III – DA ANÁLISE 
5. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
 
1 Documento SicNet nº 48513.001649/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 091/2021-SCG/ANEEL, de 23/02/2021. 
 
 
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020: 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais 
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
6. 
A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico. 
 
 
Figura 1: Arranjo geral da PCH Jambo 
 
7. 
O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa 
de Força e do Reservatório da PCH Jambo:

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 091/2021-SCG/ANEEL, de 23/02/2021. 
 
 
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF2 
Barramento 
21°59'46,5" S 
42°7'1,7" W 
Santa Maria Madalena/RJ e 
São Sebastião do Alto/RJ 
Casa de Força 
21°59'0,9" S 
42°6'33" W 
Santa Maria Madalena/RJ 
Limite máximo do Reservatório 
22°1'6,4" S 
42°7'49,1" W 
Santa Maria Madalena/RJ, São 
Sebastião do Alto/RJ e Trajano 
de Moraes/RJ 
 
8. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
9. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 481, de 14 de abril de 2005. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Jambo 
PCH Jambo 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
21°59'0" S 
42°7'0" W 
21°59'46,5" S 
42°7'1,7" W 
NA Montante (m) 
238,50 
236,50 
NA Jusante (m) 
179,00 
180,81 
Queda Bruta (m) 
59,50 
55,69 
Área do Reservatório (km²) 
0,52 
0,32 
Potência (kW) 
13.600,00 
14.000,00 
Energia Média (kWméd) 
8.460,00 
9.067,00 
Vazão QMLT3 (m³/s) 
26,72 
26,73 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Grande 
ESTADO: 
RS 
SUB-BACIA: 
58 
DESPACHO: 
481 
DATA: 
14/04/2005 
AUTOR: 
Arcadis Logos Energia S.A 
POTÊNCIA: 
122,77 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
12 (doze) 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
 
2 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento. 
3 Vazão Média de Longo Termo.
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF2
Barramento  21°59'46,5" S
42°7'1,7" W  Santa Maria Madalena/RJ e
São Sebastião do Alto/RJ
Casa de Força  21°59'0,9" S
42°6'33" W  Santa Maria Madalena/RJ
Limite máximo do Reservatório  22°1'6,4" S
42°7'49,1" W  Santa Maria Madalena/RJ, São
Sebastião do Alto/RJ e Trajano
de Moraes/RJ
Estudos de Inventário
21°59'0" S
42°7'0" W
238,50
179,00
59,50
0,52
13.600,00
8.460,00
26,72
NOME DO RIO:  Grande  ESTADO:  RS    SUB-BACIA:  58
DESPACHO:  481  DATA:  14/04/2005      
AUTOR:  Arcadis Logos Energia S.A          
POTÊNCIA:  122,77  EIXOS
IDENTIFICADOS:    12 (doze)    
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise            

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 091/2021-SCG/ANEEL, de 23/02/2021. 
 
 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Bonança 
22°13'0" S 
42°8'0" W 
265,00 
238,50 
6 
Disponível 
(inventariado) 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
São Sebastião do Alto 
21°56'0" S 
42°5'0" W 
179,00 
143,00 
12 
Disponível 
(inventariado) 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
10. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Estelar Engenharios Associados Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Rodolfo Dornelas 
7657814-6 
139382-6-SC 
Responsável Geral do Projeto 
Renato Bertolino Vargas 
BR20200744395 
95191291972 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Mauren Marques Domit 
7657832-4 
091815-3-SC 
Estudos geotécnicos 
Rodrigo Kern 
7657839-1 
079175-9-SC 
Estudos hidrológicos 
Rodolfo Dornelas 
7657814-6 
139382-6-SC 
Estudos energéticos 
Rodolfo Dornelas 
7657814-6 
139382-6-SC 
Estruturas extravasoras 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Licença de Instalação 
Número 
IN044129 
Órgão emissor 
INEA RJ 
Data de emissão 
12 de março de 2018 
Validade 
12 de março de 2021 
Vazão remanescente 
3,71 
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Outorga de Direito de uso de Recursos hídricos 
Número 
IN021426 
Órgão Emissor 
INEA RJ 
Data de emissão 
14 de novembro de 2012 
Validade 
14 de novembro de 2036 
Vazão de usos consuntivos 
 -
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)  Potência
(kW)  Condição
Bonança  22°13'0" S
42°8'0" W  265,00  238,50  6  Disponível
(inventariado)
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)  Potência
(kW)  Condição
São Sebastião do Alto  21°56'0" S
42°5'0" W  179,00  143,00  12  Disponível
(inventariado)
Empresa Projetista:  Estelar Engenharios Associados Ltda.    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Rodolfo Dornelas  7657814-6  139382-6-SC  Responsável Geral do Projeto
Renato Bertolino Vargas  BR20200744395  95191291972  Estudos cartográficos e
topográficos
Mauren Marques Domit  7657832-4  091815-3-SC  Estudos geotécnicos
Rodrigo Kern  7657839-1  079175-9-SC  Estudos hidrológicos
Rodolfo Dornelas  7657814-6  139382-6-SC  Estudos energéticos
Rodolfo Dornelas  7657814-6  139382-6-SC  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  Licença de Instalação
Número  IN044129
Órgão emissor  INEA RJ
Data de emissão  12 de março de 2018
Validade  12 de março de 2021
Vazão remanescente  3,71
Tipo de Licença  Outorga de Direito de uso de Recursos hídricos
Número  IN021426
Órgão Emissor  INEA RJ
Data de emissão  14 de novembro de 2012
Validade  14 de novembro de 2036
Vazão de usos consuntivos  -

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 091/2021-SCG/ANEEL, de 23/02/2021. 
 
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
11. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico. 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é inferior à que é apresentada no inventário, 
cerca de 3,81 m, com a alteração tanto do nível operacional de montante 
quanto de jusante. No entanto, não há interferência com qualquer outro 
aproveitamento aprovado no estudo de inventário. As diferenças apresentadas 
são inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações 
locacionais identificadas na etapa de projeto básico. 
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Jambo 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de 
Drenagem da 
PCH (km²): 
1.338,00 
NOME DO RIO DA USINA: 
Grande 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
58846000 
Manuel de Morais 
Grande 
1.370,00 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
58827000 
Bom Jardim 
Grande 
570,00 
58825000 
Pte. Estr. Dona Mariana 
Grande 
236,00 
58850000 
Pimentel 
Grande 
1.810,00 
 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
917,67 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Concreto 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Rodolfo Dornelas 
139382-6-SC 
Nº DA 
ART 
7657814-6 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
58846000 
Manuel de Morais 
Grande 
1.370,00 
 
12. 
Em relação às alterações observadas no projeto básico apresentado em relação ao 
apontado nos estudos de inventário, a Interessada apresenta a seguinte argumentação.
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é inferior à que é apresentada no inventário,
cerca de 3,81 m, com a alteração tanto do nível operacional de montante
quanto de jusante. No entanto, não há interferência com qualquer outro
aproveitamento aprovado no estudo de inventário. As diferenças apresentadas
são inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações
locacionais identificadas na etapa de projeto básico.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de
Drenagem da
PCH (km²):  1.338,00  NOME DO RIO DA USINA:    Grande  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
58846000  Manuel de Morais    Grande    1.370,00
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
58827000  Bom Jardim    Grande    570,00
58825000  Pte. Estr. Dona Mariana    Grande    236,00
58850000  Pimentel    Grande    1.810,00
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    917,67    TR (anos):    1.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira Livre          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Concreto          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Rodolfo Dornelas
139382-6-SC        Nº DA
ART  7657814-6
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
58846000  Manuel de Morais    Grande    1.370,00    

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 091/2021-SCG/ANEEL, de 23/02/2021. 
 
 
[...] 
 
A elaboração do estudo de alternativas do presente Projeto Básico foi motivada principalmente 
pela interpretação dos dados topográficos, até então elaborados, e a confirmação, após os 
resultados dos novos levantamentos de campo, diferenças na topografia que impactavam no 
trecho final do reservatório. Mais precisamente, os levantamentos topográficos mostraram que 
para o nível máximo normal na El. 238,50 m, o final do reservatório termina 1,3 km distante do 
previsto no Projeto Pré-Executivo (apresentado em 2012), que indicou o final reservatório próximo 
a ponte da rodovia RJ-172. Esta diferença impacta diretamente na população do Distrito Manoel 
de Moraes, localizado junto a margem direita do rio e que na prática passaria a fazer parte do 
reservatório da PCH Jambo, caso o mesmo se mantenha com nível máximo normal na El. 238,50 m, 
trazendo um impacto social, não compatível com o porte da usina. 
Em resumo o Projeto Básico estudou diminuir o nível máximo normal do reservatório para El. 
236,50 m, de forma a manter-se viável a construção da PCH Jambo, alterando configurações do 
projeto que contribuíssem para a melhoria do empreendimento, sem que o impacto do 
rebaixamento do nível do reservatório impactasse em capacidade de geração da usina. 
O final do reservatório com El. 236,50 m, conforme os levantamentos de campo atuais, é muito 
próximo da posição indicada nos projetos anteriores e licenciada. 
Outra alteração visível pela interpretação topográfica é em relação ao eixo do barramento, pois 
existe uma corredeira significativa a montante da posição licenciada, ou seja, existe a possibilidade 
de deslocar o eixo para montante e reduzir o volume de concreto da barragem, assim como a área 
do reservatório. 
 
[...] 
  
13. 
 No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 14.000,00 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,64 são compatíveis aos 
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,62.  
 
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício 
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 1.000 kW. 
 
Foi adotado um TEIF de 1,26% (considerando indisponibilidade de 14 dias/ano) para as 
UG 1 a 3 e 4,0% para a UG 4. 
 
O projeto apresentado prevê 4 turbinas sendo 3 de 4.639,00 kW e 1 de 535 kW e 4 
geradores sendo 3 de potência unitária nominal de 5.000,00 kVA e 1 de 555,56 kVA, com 
0,9 de fator de potência. 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
14. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo
Estudos Energéticos  A potência de 14.000,00 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,64 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,62.
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 1.000 kW.
Foi adotado um TEIF de 1,26% (considerando indisponibilidade de 14 dias/ano) para as
UG 1 a 3 e 4,0% para a UG 4.
O projeto apresentado prevê 4 turbinas sendo 3 de 4.639,00 kW e 1 de 535 kW e 4
geradores sendo 3 de potência unitária nominal de 5.000,00 kVA e 1 de 555,56 kVA, com
0,9 de fator de potência.

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 091/2021-SCG/ANEEL, de 23/02/2021. 
 
 
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009. Saliente-se que o 
projeto apresentado se encontra compatível com a LI e outorga de recursos hídricos já emitidos, assim 
poderão ser homologados os parâmetros necessários ao cálculo da garantia física da usina, nos termos da 
Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009. 
 
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH Jambo 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
21°59'46,5" S 
42°7'1,7" W 
Coordenadas da casa de força 
21°59'0,9" S 
42°6'33" W 
NA Montante (m) 
236,50 
NA Jusante (m) 
180,81 
Potência Instalada Total (kW) 
14.000 
Número de Unidades Geradoras 
4 
Potência instalada por gerador (kVA) 
5.000,00; 5.000,00; 
5.000,00; 555,56 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90; 0,90; 0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
4.639,00; 4.639,00; 
4.639,00; 535,00 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
4,83; 4,83; 4,83; 1,88 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93,6%; 93,6%; 93,6%; 
89,0% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,0%; 97,0%; 97,0%; 
93,5% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da 
usina (%) 
1,28% (UG 1 a 3); 4,0% 
(UG 4) 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
2,19% (UG 1 a 3); 5,0% 
(UG 4) 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
3,163 (UG 1 a 3); 0,455 
(UG 4) 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
55,69 (UG 1 a 3); 16,83 
(UG 4) 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
2,41% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
26 (CF principal); 4 (CF 
secundária) 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
3,71 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,00 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
15. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido 
o DRS-PCH referente à PCH Jambo conforme solicitado por Siton do Brasil Eireli. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
16. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020.
PCH Jambo  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  21°59'46,5" S
42°7'1,7" W
Coordenadas da casa de força  21°59'0,9" S
42°6'33" W
NA Montante (m)  236,50
NA Jusante (m)  180,81
Potência Instalada Total (kW)  14.000
Número de Unidades Geradoras  4
Potência instalada por gerador (kVA)  5.000,00; 5.000,00;
5.000,00; 555,56
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90; 0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW)  4.639,00; 4.639,00;
4.639,00; 535,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  4,83; 4,83; 4,83; 1,88
Rendimento nominal por turbina (%)  93,6%; 93,6%; 93,6%;
89,0%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,0%; 97,0%; 97,0%;
93,5%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
usina (%)  1,28% (UG 1 a 3); 4,0%
(UG 4)
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  2,19% (UG 1 a 3); 5,0%
(UG 4)
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  3,163 (UG 1 a 3); 0,455
(UG 4)
H : Queda bruta nominal (m)
b  55,69 (UG 1 a 3); 16,83
(UG 4)
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  2,41%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  26 (CF principal); 4 (CF
secundária)
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  3,71
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,00
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 091/2021-SCG/ANEEL, de 23/02/2021. 
 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
17. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à PCH Jambo sob a titularidade de Siton do Brasil Eireli. 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
18. 
Emitir o Despacho. 
 
(Assinado digitalmente) 
DENESMAR GOMES PIMENTA 
Especialista em Regulação 
(Assinado digitalmente) 
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO 
Analista Administrativo 
 
 
De acordo: 
 
 
(Assinado digitalmente) 
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Jambo 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1934 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,73 
9,78 
13,76 
36,61 
1935 
37,37 
71,01 
32,48 
23,63 
16,49 
12,93 
10,91 
9,53 
12,28 
14,75 
14,56 
26,54 
1936 
14,63 
22,88 
32,15 
27,54 
16,01 
11,52 
9,23 
8,17 
8,86 
11,01 
15,28 
28,02 
1937 
41,64 
41,93 
23,15 
24,70 
27,24 
16,86 
12,53 
10,21 
9,20 
18,17 
36,07 
85,14 
1938 
66,91 
50,87 
46,62 
37,85 
25,97 
20,79 
16,23 
19,68 
13,92 
15,60 
20,75 
44,26 
1939 
51,99 
38,90 
27,28 
27,71 
19,47 
13,91 
11,72 
9,34 
10,08 
10,62 
19,14 
36,64 
1940 
57,24 
60,14 
52,09 
30,50 
23,05 
17,76 
13,34 
10,97 
10,74 
13,46 
30,94 
62,69 
1941 
48,18 
30,44 
43,92 
30,14 
17,74 
15,63 
13,53 
10,54 
18,92 
15,33 
20,50 
52,04 
1942 
46,12 
25,00 
41,83 
25,23 
19,88 
13,81 
18,07 
13,88 
11,24 
21,96 
26,50 
44,27 
1943 
116,47 
83,75 
60,25 
33,52 
21,71 
18,14 
13,83 
14,69 
12,26 
29,28 
37,45 
48,31 
1944 
35,09 
90,65 
60,50 
34,58 
27,06 
21,01 
18,77 
15,08 
12,96 
14,01 
16,44 
31,36 
1945 
55,25 
44,92 
36,82 
35,48 
24,52 
22,07 
17,71 
14,41 
13,35 
12,73 
22,13 
44,62 
1946 
55,67 
29,55 
31,03 
26,96 
18,61 
15,83 
13,23 
11,21 
10,27 
14,52 
24,13 
22,29 
1947 
28,85 
45,96 
85,56 
37,03 
24,48 
20,20 
18,18 
17,58 
18,21 
19,94 
25,79 
50,37 
1948 
37,02 
49,63 
51,23 
30,12 
22,89 
18,01 
15,09 
12,82 
11,31 
12,40 
20,77 
64,47 
1949 
58,87 
60,44 
41,11 
24,91 
18,35 
18,26 
16,15 
11,41 
10,54 
15,20 
19,92 
34,15 
1950 
58,76 
57,39 
35,11 
30,91 
22,21 
15,42 
12,16 
9,79 
9,12 
11,66 
21,65 
29,84 
1951 
42,53 
44,27 
52,93 
35,28 
21,50 
17,36 
13,31 
10,92 
9,00 
9,92 
9,62 
24,81 
1952 
67,20 
98,45 
60,54 
42,35 
26,26 
22,64 
17,13 
14,64 
17,16 
14,37 
39,19 
52,53 
1953 
26,85 
34,25 
25,98 
28,86 
20,22 
14,18 
11,75 
10,56 
11,01 
9,78 
24,12 
37,89 
1954 
20,97 
19,35 
13,59 
20,43 
17,20 
13,01 
11,44 
9,91 
5,35 
5,35 
7,77 
15,86 
1955 
42,13 
24,14 
18,73 
22,96 
15,49 
11,57 
8,20 
6,58 
5,84 
7,72 
22,90 
51,87 
1956 
41,12 
19,62 
27,93 
18,82 
17,39 
14,79 
11,36 
12,75 
8,80 
8,69 
20,13 
48,67 
1957 
40,95 
39,47 
54,10 
49,23 
24,23 
16,64 
14,00 
10,32 
13,05 
11,76 
19,13 
49,76 
1958 
23,37 
26,76 
21,44 
26,03 
21,22 
16,02 
13,17 
9,44 
14,59 
18,58 
30,99 
26,94 
1959 
33,73 
18,72 
37,04 
19,55 
13,59 
11,86 
8,85 
14,86 
7,82 
7,64 
28,23 
27,14 
1960 
34,77 
54,74 
84,40 
35,01 
22,28 
16,17 
13,17 
11,13 
9,83 
10,98 
16,15 
31,08 
1961 
110,59 
78,81 
78,61 
47,16 
31,31 
21,38 
16,32 
12,33 
9,35 
9,32 
14,90 
22,76 
1962 
39,57 
57,86 
32,18 
20,86 
17,39 
14,41 
11,21 
9,25 
10,09 
12,96 
20,95 
29,00 
1963 
27,62 
25,65 
19,86 
13,80 
11,23 
9,66 
7,84 
6,98 
4,94 
5,55 
11,60 
9,66 
1964 
53,05 
72,45 
37,21 
28,38 
19,46 
13,75 
15,89 
10,61 
9,85 
14,47 
31,16 
64,33 
1965 
75,03 
92,22 
61,50 
36,51 
33,20 
21,42 
17,04 
14,72 
10,12 
23,53 
31,06 
35,62 
1966 
91,57 
37,49 
34,50 
32,82 
24,39 
15,55 
15,51 
14,44 
12,37 
17,19 
48,50 
46,45 
1967 
89,04 
79,54 
65,86 
46,17 
34,71 
28,42 
24,22 
19,39 
17,29 
16,60 
25,74 
35,32 
1968 
38,26 
28,71 
38,96 
22,90 
17,25 
14,90 
15,21 
14,44 
14,54 
17,08 
14,01 
26,61 
1969 
34,42 
26,66 
27,75 
19,80 
13,98 
13,06 
12,96 
12,13 
10,69 
13,68 
23,58 
30,20 
1970 
22,42 
15,68 
15,57 
13,62 
10,65 
9,02 
9,60 
9,29 
13,53 
13,86 
19,15 
17,52 
1971 
12,48 
9,53 
18,62 
13,51 
10,07 
11,57 
7,99 
7,15 
11,07 
12,57 
32,71 
54,84 
1972 
32,28 
34,14 
49,04 
31,48 
21,84 
16,19 
16,23 
13,54 
12,25 
19,86 
25,63 
46,10 
1973 
45,83 
64,74 
34,32 
26,86 
24,51 
18,07 
16,74 
13,77 
13,14 
19,00 
36,84 
33,29 
1974 
31,54 
23,52 
28,36 
28,65 
18,78 
18,61 
13,60 
10,58 
9,01 
13,91 
14,96 
32,51 
1975 
64,82 
53,48 
30,82 
25,46 
20,11 
16,63 
15,50 
11,04 
10,84 
18,91 
27,54 
22,98 
1976 
19,81 
23,65 
20,05 
15,27 
13,50 
10,79 
11,24 
11,52 
18,30 
21,41 
28,24 
53,63 
1977 
55,31 
39,52 
25,70 
28,89 
18,46 
14,49 
12,45 
10,37 
13,61 
11,62 
37,21 
56,21 
1978 
77,62 
55,53 
35,13 
25,64 
22,43 
19,19 
15,95 
14,24 
12,19 
11,92 
29,27 
26,82
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Jambo                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1934                  6,73  9,78  13,76  36,61
1935  37,37  71,01  32,48  23,63  16,49  12,93  10,91  9,53  12,28  14,75  14,56  26,54
1936  14,63  22,88  32,15  27,54  16,01  11,52  9,23  8,17  8,86  11,01  15,28  28,02
1937  41,64  41,93  23,15  24,70  27,24  16,86  12,53  10,21  9,20  18,17  36,07  85,14
1938  66,91  50,87  46,62  37,85  25,97  20,79  16,23  19,68  13,92  15,60  20,75  44,26
1939  51,99  38,90  27,28  27,71  19,47  13,91  11,72  9,34  10,08  10,62  19,14  36,64
1940  57,24  60,14  52,09  30,50  23,05  17,76  13,34  10,97  10,74  13,46  30,94  62,69
1941  48,18  30,44  43,92  30,14  17,74  15,63  13,53  10,54  18,92  15,33  20,50  52,04
1942  46,12  25,00  41,83  25,23  19,88  13,81  18,07  13,88  11,24  21,96  26,50  44,27
1943  116,47  83,75  60,25  33,52  21,71  18,14  13,83  14,69  12,26  29,28  37,45  48,31
1944  35,09  90,65  60,50  34,58  27,06  21,01  18,77  15,08  12,96  14,01  16,44  31,36
1945  55,25  44,92  36,82  35,48  24,52  22,07  17,71  14,41  13,35  12,73  22,13  44,62
1946  55,67  29,55  31,03  26,96  18,61  15,83  13,23  11,21  10,27  14,52  24,13  22,29
1947  28,85  45,96  85,56  37,03  24,48  20,20  18,18  17,58  18,21  19,94  25,79  50,37
1948  37,02  49,63  51,23  30,12  22,89  18,01  15,09  12,82  11,31  12,40  20,77  64,47
1949  58,87  60,44  41,11  24,91  18,35  18,26  16,15  11,41  10,54  15,20  19,92  34,15
1950  58,76  57,39  35,11  30,91  22,21  15,42  12,16  9,79  9,12  11,66  21,65  29,84
1951  42,53  44,27  52,93  35,28  21,50  17,36  13,31  10,92  9,00  9,92  9,62  24,81
1952  67,20  98,45  60,54  42,35  26,26  22,64  17,13  14,64  17,16  14,37  39,19  52,53
1953  26,85  34,25  25,98  28,86  20,22  14,18  11,75  10,56  11,01  9,78  24,12  37,89
1954  20,97  19,35  13,59  20,43  17,20  13,01  11,44  9,91  5,35  5,35  7,77  15,86
1955  42,13  24,14  18,73  22,96  15,49  11,57  8,20  6,58  5,84  7,72  22,90  51,87
1956  41,12  19,62  27,93  18,82  17,39  14,79  11,36  12,75  8,80  8,69  20,13  48,67
1957  40,95  39,47  54,10  49,23  24,23  16,64  14,00  10,32  13,05  11,76  19,13  49,76
1958  23,37  26,76  21,44  26,03  21,22  16,02  13,17  9,44  14,59  18,58  30,99  26,94
1959  33,73  18,72  37,04  19,55  13,59  11,86  8,85  14,86  7,82  7,64  28,23  27,14
1960  34,77  54,74  84,40  35,01  22,28  16,17  13,17  11,13  9,83  10,98  16,15  31,08
1961  110,59  78,81  78,61  47,16  31,31  21,38  16,32  12,33  9,35  9,32  14,90  22,76
1962  39,57  57,86  32,18  20,86  17,39  14,41  11,21  9,25  10,09  12,96  20,95  29,00
1963  27,62  25,65  19,86  13,80  11,23  9,66  7,84  6,98  4,94  5,55  11,60  9,66
1964  53,05  72,45  37,21  28,38  19,46  13,75  15,89  10,61  9,85  14,47  31,16  64,33
1965  75,03  92,22  61,50  36,51  33,20  21,42  17,04  14,72  10,12  23,53  31,06  35,62
1966  91,57  37,49  34,50  32,82  24,39  15,55  15,51  14,44  12,37  17,19  48,50  46,45
1967  89,04  79,54  65,86  46,17  34,71  28,42  24,22  19,39  17,29  16,60  25,74  35,32
1968  38,26  28,71  38,96  22,90  17,25  14,90  15,21  14,44  14,54  17,08  14,01  26,61
1969  34,42  26,66  27,75  19,80  13,98  13,06  12,96  12,13  10,69  13,68  23,58  30,20
1970  22,42  15,68  15,57  13,62  10,65  9,02  9,60  9,29  13,53  13,86  19,15  17,52
1971  12,48  9,53  18,62  13,51  10,07  11,57  7,99  7,15  11,07  12,57  32,71  54,84
1972  32,28  34,14  49,04  31,48  21,84  16,19  16,23  13,54  12,25  19,86  25,63  46,10
1973  45,83  64,74  34,32  26,86  24,51  18,07  16,74  13,77  13,14  19,00  36,84  33,29
1974  31,54  23,52  28,36  28,65  18,78  18,61  13,60  10,58  9,01  13,91  14,96  32,51
1975  64,82  53,48  30,82  25,46  20,11  16,63  15,50  11,04  10,84  18,91  27,54  22,98
1976  19,81  23,65  20,05  15,27  13,50  10,79  11,24  11,52  18,30  21,41  28,24  53,63
1977  55,31  39,52  25,70  28,89  18,46  14,49  12,45  10,37  13,61  11,62  37,21  56,21
1978  77,62  55,53  35,13  25,64  22,43  19,19  15,95  14,24  12,19  11,92  29,27  26,82

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Jambo 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1979 
37,87 
138,76 
67,40 
43,81 
31,80 
24,43 
20,54 
18,69 
20,62 
16,33 
34,86 
45,92 
1980 
79,77 
60,07 
32,95 
34,90 
24,37 
18,70 
16,00 
14,14 
13,01 
18,19 
24,34 
80,69 
1981 
68,63 
45,72 
46,38 
35,42 
25,17 
19,65 
16,71 
13,78 
11,50 
14,10 
29,77 
54,88 
1982 
57,19 
28,59 
77,00 
57,55 
30,98 
23,15 
18,32 
18,12 
14,35 
20,41 
16,24 
50,63 
1983 
92,04 
46,36 
54,55 
51,15 
32,96 
43,30 
27,89 
18,72 
43,60 
53,68 
62,54 
69,98 
1984 
47,95 
30,89 
28,28 
26,67 
21,17 
15,68 
13,41 
13,64 
12,70 
11,82 
21,76 
29,79 
1985 
81,28 
69,08 
77,54 
43,35 
30,79 
22,19 
18,22 
16,79 
16,63 
15,98 
22,92 
36,19 
1986 
51,11 
39,29 
31,33 
22,79 
16,80 
13,56 
13,29 
12,12 
11,52 
9,98 
13,15 
36,86 
1987 
38,79 
31,68 
41,09 
28,80 
20,96 
17,32 
13,36 
11,24 
11,80 
10,52 
15,45 
43,69 
1988 
30,09 
75,78 
38,57 
28,05 
25,40 
18,15 
15,09 
11,92 
10,11 
12,49 
22,39 
25,07 
1989 
32,28 
35,18 
44,08 
38,38 
26,28 
22,72 
19,24 
16,67 
17,90 
19,38 
23,43 
43,42 
1990 
32,63 
25,17 
29,60 
26,35 
18,92 
14,08 
13,17 
11,62 
15,42 
13,66 
14,94 
17,92 
1991 
90,54 
57,58 
42,79 
39,78 
29,47 
23,14 
19,11 
16,24 
17,77 
20,16 
20,31 
33,95 
1992 
88,37 
47,29 
30,59 
27,74 
21,26 
15,77 
15,58 
13,16 
22,98 
23,50 
47,45 
48,02 
1993 
33,89 
26,56 
29,27 
28,14 
16,47 
15,06 
10,83 
9,56 
11,06 
12,20 
11,03 
19,63 
1994 
36,86 
17,57 
32,54 
31,02 
23,09 
18,07 
14,70 
12,86 
10,71 
10,96 
15,61 
28,53 
1995 
18,76 
34,19 
17,71 
18,41 
14,03 
10,08 
9,05 
6,90 
8,92 
14,18 
25,52 
28,39 
1996 
49,22 
29,65 
26,19 
20,84 
16,72 
14,62 
12,66 
11,90 
20,02 
15,31 
44,53 
63,03 
1997 
96,12 
39,94 
42,79 
27,87 
21,74 
20,41 
15,68 
14,33 
13,78 
14,84 
18,83 
30,96 
1998 
30,21 
50,93 
28,22 
24,32 
18,02 
15,29 
13,89 
13,38 
12,22 
18,52 
28,83 
32,78 
1999 
43,19 
29,82 
30,94 
22,32 
16,30 
15,57 
13,43 
12,24 
10,58 
11,38 
17,34 
29,78 
2000 
48,11 
36,44 
29,13 
22,50 
15,87 
13,20 
13,15 
14,15 
16,80 
11,84 
17,54 
27,87 
2001 
28,95 
22,64 
21,18 
16,33 
11,76 
9,03 
6,79 
6,18 
6,52 
10,08 
19,72 
37,83 
2002 
49,66 
46,20 
29,26 
19,83 
16,46 
11,12 
10,60 
8,75 
11,85 
8,04 
20,20 
60,66 
2003 
61,47 
32,11 
28,60 
22,52 
17,73 
14,25 
13,25 
13,76 
13,48 
15,17 
21,66 
36,25 
2004 
48,90 
40,57 
41,02 
38,14 
26,37 
21,33 
20,09 
16,39 
13,12 
17,40 
21,27 
45,60 
2005 
54,72 
77,40 
63,74 
35,77 
28,63 
23,11 
20,50 
17,02 
15,86 
13,93 
26,42 
39,37 
2006 
22,30 
23,36 
22,06 
21,19 
14,45 
10,69 
8,32 
7,68 
8,36 
12,02 
25,44 
34,69 
2007 
113,30 
56,95 
35,32 
28,57 
24,45 
19,23 
15,89 
13,59 
11,85 
12,85 
19,39 
28,93 
2008 
30,16 
38,10 
45,19 
37,88 
23,21 
17,68 
13,12 
9,64 
10,65 
14,60 
26,47 
53,57 
2009 
86,20 
67,21 
38,02 
33,70 
23,77 
22,17 
19,15 
14,87 
16,15 
25,98 
42,54 
71,07 
2010 
43,75 
25,22 
43,36 
36,47 
27,35 
22,39 
18,54 
14,54 
12,25 
15,37 
34,65 
40,54 
2011 
91,17 
37,49 
51,39 
35,75 
22,86 
18,28 
14,75 
12,99 
9,17 
17,07 
26,90 
58,11 
2012 
108,47 
62,68 
39,23 
38,37 
30,77 
21,22 
14,66 
14,87 
13,08 
11,09 
35,24 
31,65 
2013 
38,79 
41,88 
46,96 
36,89 
24,27 
21,91 
19,96 
17,02 
16,17 
17,74 
23,54 
48,15 
2014 
26,58 
15,49 
17,28 
21,54 
15,77 
15,53 
14,68 
14,47 
13,02 
12,09 
16,37 
19,60 
2015 
14,21 
17,45 
17,07 
18,57 
14,95 
10,89 
9,03 
7,33 
7,14 
4,09 
18,58 
28,24 
2016 
52,86 
30,29 
27,50 
16,22 
13,05 
11,62 
10,26 
28,92 
33,18 
54,28 
211,27 
41,73 
2017 
23,01 
19,64 
16,62 
13,53 
12,60 
8,89 
9,47 
6,15 
5,70 
5,55 
12,09 
16,83 
2018 
28,94 
31,78 
49,15 
27,80 
27,97 
12,16 
8,52 
10,00 
10,45 
11,42 
23,30 
20,55
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Jambo                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1979  37,87  138,76  67,40  43,81  31,80  24,43  20,54  18,69  20,62  16,33  34,86  45,92
1980  79,77  60,07  32,95  34,90  24,37  18,70  16,00  14,14  13,01  18,19  24,34  80,69
1981  68,63  45,72  46,38  35,42  25,17  19,65  16,71  13,78  11,50  14,10  29,77  54,88
1982  57,19  28,59  77,00  57,55  30,98  23,15  18,32  18,12  14,35  20,41  16,24  50,63
1983  92,04  46,36  54,55  51,15  32,96  43,30  27,89  18,72  43,60  53,68  62,54  69,98
1984  47,95  30,89  28,28  26,67  21,17  15,68  13,41  13,64  12,70  11,82  21,76  29,79
1985  81,28  69,08  77,54  43,35  30,79  22,19  18,22  16,79  16,63  15,98  22,92  36,19
1986  51,11  39,29  31,33  22,79  16,80  13,56  13,29  12,12  11,52  9,98  13,15  36,86
1987  38,79  31,68  41,09  28,80  20,96  17,32  13,36  11,24  11,80  10,52  15,45  43,69
1988  30,09  75,78  38,57  28,05  25,40  18,15  15,09  11,92  10,11  12,49  22,39  25,07
1989  32,28  35,18  44,08  38,38  26,28  22,72  19,24  16,67  17,90  19,38  23,43  43,42
1990  32,63  25,17  29,60  26,35  18,92  14,08  13,17  11,62  15,42  13,66  14,94  17,92
1991  90,54  57,58  42,79  39,78  29,47  23,14  19,11  16,24  17,77  20,16  20,31  33,95
1992  88,37  47,29  30,59  27,74  21,26  15,77  15,58  13,16  22,98  23,50  47,45  48,02
1993  33,89  26,56  29,27  28,14  16,47  15,06  10,83  9,56  11,06  12,20  11,03  19,63
1994  36,86  17,57  32,54  31,02  23,09  18,07  14,70  12,86  10,71  10,96  15,61  28,53
1995  18,76  34,19  17,71  18,41  14,03  10,08  9,05  6,90  8,92  14,18  25,52  28,39
1996  49,22  29,65  26,19  20,84  16,72  14,62  12,66  11,90  20,02  15,31  44,53  63,03
1997  96,12  39,94  42,79  27,87  21,74  20,41  15,68  14,33  13,78  14,84  18,83  30,96
1998  30,21  50,93  28,22  24,32  18,02  15,29  13,89  13,38  12,22  18,52  28,83  32,78
1999  43,19  29,82  30,94  22,32  16,30  15,57  13,43  12,24  10,58  11,38  17,34  29,78
2000  48,11  36,44  29,13  22,50  15,87  13,20  13,15  14,15  16,80  11,84  17,54  27,87
2001  28,95  22,64  21,18  16,33  11,76  9,03  6,79  6,18  6,52  10,08  19,72  37,83
2002  49,66  46,20  29,26  19,83  16,46  11,12  10,60  8,75  11,85  8,04  20,20  60,66
2003  61,47  32,11  28,60  22,52  17,73  14,25  13,25  13,76  13,48  15,17  21,66  36,25
2004  48,90  40,57  41,02  38,14  26,37  21,33  20,09  16,39  13,12  17,40  21,27  45,60
2005  54,72  77,40  63,74  35,77  28,63  23,11  20,50  17,02  15,86  13,93  26,42  39,37
2006  22,30  23,36  22,06  21,19  14,45  10,69  8,32  7,68  8,36  12,02  25,44  34,69
2007  113,30  56,95  35,32  28,57  24,45  19,23  15,89  13,59  11,85  12,85  19,39  28,93
2008  30,16  38,10  45,19  37,88  23,21  17,68  13,12  9,64  10,65  14,60  26,47  53,57
2009  86,20  67,21  38,02  33,70  23,77  22,17  19,15  14,87  16,15  25,98  42,54  71,07
2010  43,75  25,22  43,36  36,47  27,35  22,39  18,54  14,54  12,25  15,37  34,65  40,54
2011  91,17  37,49  51,39  35,75  22,86  18,28  14,75  12,99  9,17  17,07  26,90  58,11
2012  108,47  62,68  39,23  38,37  30,77  21,22  14,66  14,87  13,08  11,09  35,24  31,65
2013  38,79  41,88  46,96  36,89  24,27  21,91  19,96  17,02  16,17  17,74  23,54  48,15
2014  26,58  15,49  17,28  21,54  15,77  15,53  14,68  14,47  13,02  12,09  16,37  19,60
2015  14,21  17,45  17,07  18,57  14,95  10,89  9,03  7,33  7,14  4,09  18,58  28,24
2016  52,86  30,29  27,50  16,22  13,05  11,62  10,26  28,92  33,18  54,28  211,27  41,73
2017  23,01  19,64  16,62  13,53  12,60  8,89  9,47  6,15  5,70  5,55  12,09  16,83
2018  28,94  31,78  49,15  27,80  27,97  12,16  8,52  10,00  10,45  11,42  23,30  20,55