A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
Nota Técnica nº 613/2016-SCG/ANEEL 
 
Em 29 de agosto de 2016. 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.003382/2014-22 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica Açungui 2D, com Registro Ativo conferido às 
empresa Translead Empreendimentos e Incorporações 
Ltda. e Construtora Strobel Ltda., por meio do Despacho 
nº 2.237, de 2 de julho de 2014, localizada nos municípios 
de Campo Largo e Itaperuçu, no estado do Paraná. 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO 
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Açungui 2D, com 12.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.036915-2.01, com Registro Ativo conferido às empresas Translead 
Empreendimentos e Incorporações Ltda e Construtora Strobel Ltda., por meio do Despacho nº 2.237, de 2 de julho 
de 2014, localizada no rio Açungui, sub-bacia 81, na bacia hidrográfica do Atlântico Sudeste, nos municípios de Campo 
Largo e Itaperuçu, no estado do Paraná. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 13 de agosto de 2012, o Despacho n° 2.546 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio 
Açungui, onde foram identificados 9 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Açungui 2D. 
 
3. 
Em 2 de julho de 2014, por meio do Despacho nº 2.237, foi conferido o Registro Ativo às empresas 
Translead Empreendimentos e Incorporações Ltda. e Construtora Strobel Ltda. 
 
4. 
Em 8 de agosto de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento. 
 
 
III – DA ANÁLISE 
 
                                                          
1 Documento nº 48513.019058/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 613/2016–SCG/ANEEL, de 29/08/2016 
5. 
Trata-se da solicitação formulada por Translead Empreendimentos e Incorporações Ltda. e 
Construtora Strobel Ltda. para emissão do Despacho de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-
PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH Açungui 2D. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 2.546, de 13/08/2012. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Açungui 2D 
PCH Açungui 2D 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
25°4'36"S 
49°35'14"W 
25°4'42,28"S 
49°35'16,5"W 
NA Montante (m) 
484 
484 
NA Jusante (m) 
450 
450 
Queda Bruta (m) 
34 
34 
Área do Reservatório (km²) 
0,76 
0,89 
Potência (kW) 
10.800 
12.000 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
22,34 
25,03 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Açungui 
ESTADO: 
Paraná 
SUB-
BACIA: 
81 
DESPACHO: 
2.546 
DATA: 
13/08/2012 
AUTOR: 
Enerbrás Centrais Elétricas S.A. 
POTÊNCIA: 
64.300 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
9 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a montante Coordenadas da Casa de Força 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Açungui 2E 
25°8'17,63"S 
49°34'32,73"W 
502 
484,53 
5.900 
PB Aprovado 
Aproveitamento a jusante 
Coordenadas do Limite Máximo 
do Reservatório 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Açungui 2C 
25°4'36,31"S 
49°35'15,84"W 
450 
415 
12.500 
PB Aceito 
(Aguardando o 
Sumário Executivo) 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo.
PCH Açungui 2D      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do barramento    25°4'36"S
49°35'14"W      25°4'42,28"S
49°35'16,5"W    
NA Montante (m)    484      484    
NA Jusante (m)    450      450    
Queda Bruta (m)    34      34    
Área do Reservatório (km²)    0,76      0,89    
Potência (kW)    10.800      12.000    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT    22,34      25,03    
NOME DO RIO:  Açungui          ESTADO:        Paraná        SUB-
BACIA:      81
DESPACHO:  2.546          DATA:        13/08/2012              
AUTOR:  Enerbrás Centrais Elétricas S.A.                                
POTÊNCIA:  64.300 kW          EIXOS
IDENTIFICADOS:        9              
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                  
Aproveitamento a montante  Coordenadas da Casa de Força        NA Montante        NA Jusante        Potência      Condição  
          (m)        (m)        (kW)        
PCH Açungui 2E  25°8'17,63"S
49°34'32,73"W      502        484,53        5.900        PB Aprovado  
Aproveitamento a jusante    Coordenadas do Limite Máximo      NA Montante        NA Jusante        Potência      Condição  
    do Reservatório      (m)        (m)        (kW)        
PCH Açungui 2C  25°4'36,31"S
49°35'15,84"W      450        415        12.500        PB Aceito
(Aguardando o
Sumário Executivo)  

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 613/2016–SCG/ANEEL, de 29/08/2016 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Enebrás Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Daniel Zonta 
5550980-0 
097732-4-SC 
Responsável Geral do Projeto 
Debora Simon 
5553199-3 
105428-7-SC 
Responsável Geral do Projeto 
Francielle Nicaretta 
5554027-5 
103735-7-SC 
Responsável Geral do Projeto 
Daniel Zonta 
20153764521 
097732-4-SC 
Estudos cartográficos e topográficos 
Márcio Polanski 
20153675677 
PR-25829/D 
Estudos cartográficos e topográficos 
Andreza Marta da Costa 
20152070402 
PR-96884/D 
Estudos geotécnicos 
Elaine Nogoseke 
20153728223 / 20153730970 
PR-71420/D 
Estudos geotécnicos 
Daniel Zonta 
5550987-8 
097732-4-SC 
Estudos hidrológicos 
Debora Simon 
5553783-1 
105428-7-SC 
Estudos hidrológicos 
Francielle Nicaretta 
5555929-1 
103735-7-SC 
Estudos hidrológicos 
Daniel Faller 
20153725933 
PR-96294/D 
Estudos energéticos 
Francielle Nicaretta 
5558520-6 
103735-7-SC 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentada. 
Número 
- 
Órgão emissor 
- 
Data de emissão 
- 
Validade 
- 
Vazão remanescente 
- 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentada. A ANEEL fará articulação com o órgão de recursos 
hídricos. 
Número 
- 
Órgão Emissor 
- 
Data de emissão 
- 
Validade 
- 
Vazão de usos consuntivos 
- 
 
 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico.
Empresa Projetista:  Enebrás Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda.          
Responsável Técnico    Nº ART      Nº Registro  Responsabilidade
Daniel Zonta  5550980-0      097732-4-SC    Responsável Geral do Projeto
Debora Simon  5553199-3      105428-7-SC    Responsável Geral do Projeto
Francielle Nicaretta  5554027-5      103735-7-SC    Responsável Geral do Projeto
Daniel Zonta  20153764521      097732-4-SC    Estudos cartográficos e topográficos
Márcio Polanski  20153675677      PR-25829/D    Estudos cartográficos e topográficos
Andreza Marta da Costa  20152070402      PR-96884/D    Estudos geotécnicos
Elaine Nogoseke  20153728223 / 20153730970      PR-71420/D    Estudos geotécnicos
Daniel Zonta  5550987-8      097732-4-SC    Estudos hidrológicos
Debora Simon  5553783-1      105428-7-SC    Estudos hidrológicos
Francielle Nicaretta  5555929-1      103735-7-SC    Estudos hidrológicos
Daniel Faller  20153725933      PR-96294/D    Estudos energéticos
Francielle Nicaretta  5558520-6      103735-7-SC    Estruturas extravasoras
  Tipo de licença    Não foi apresentada.
  Número    -
  Órgão emissor    -
  Data de emissão    -
  Validade    -
  Vazão remanescente    -
Tipo de Licença      Não foi apresentada. A ANEEL fará articulação com o órgão de recursos
hídricos.
  Número    -
  Órgão Emissor    -
  Data de emissão    -
  Validade    -
  Vazão de usos consuntivos    -

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 613/2016–SCG/ANEEL, de 29/08/2016 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
As informações estão iguais ao do inventário. 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Açungui 2D 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
1.363,76 
NOME DO RIO DA USINA: 
Açungui 
  
POSTOS FLUVIOMÉTRICOS DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
81102000 
Balsa do Jacaré 
Açungui 
1.708,46 
81019350 
Ponte do Açungui 
Açungui 
591,33 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
81107000 
Foz do São Sebastião 
Ribeira do Iguapé 
3.240 
81135000 
Balsa do Cerro Azul 
Ribeira do Iguapé 
4.600 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
967,49 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
À gravidade 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Francielle Nicaretta 
Nº DA ART 
5558520-63 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
81102000 
Balsa do Jacaré 
Açungui 
1.708,46 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 12.000 kW é superior à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 2 turbinas de 6.180 kW e 2 geradores de potência unitária 
nominal de 6.700 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
10. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
                                                          
3 Documento nº 48513.019058/2016-00
  Queda e níveis operacionais    As informações estão iguais ao do inventário.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  1.363,76  NOME DO RIO DA USINA:    Açungui  
          
POSTOS FLUVIOMÉTRICOS DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
81102000  Balsa do Jacaré    Açungui    1.708,46
81019350  Ponte do Açungui    Açungui    591,33
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
81107000  Foz do São Sebastião    Ribeira do Iguapé    3.240
81135000  Balsa do Cerro Azul    Ribeira do Iguapé    4.600
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):      967,49    TR (anos):    1.000    
TIPO DE VERTEDOURO:      Soleira Livre            
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:      À gravidade            
NOME DO RESP. TÉCNICO:      Francielle Nicaretta        Nº DA ART  5558520-63  
                  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA                  
CÓDIGO    NOME    RIO    A.D. (em km²):      
81102000    Balsa do Jacaré    Açungui    1.708,46      
Estudos Energéticos  A potência de 12.000 kW é superior à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 2 turbinas de 6.180 kW e 2 geradores de potência unitária
nominal de 6.700 kVA, com 0,9 de fator de potência.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 613/2016–SCG/ANEEL, de 29/08/2016 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Açungui 2D 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
12.000 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
6.700 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
6.180 / 5,85 
Rendimento da turbina 
93,00% 
Rendimento do gerador 
97,00% 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
2,07% 
Indisponibilidade programada (%) 
4,66% 
Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,85 
Queda bruta nominal (m) 
34 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,56% 
Consumo Interno (kW médio) 
48 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
0 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0,09 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
12. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o processo seria 
sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade de emissão de algum ato 
referente à aprovação do projeto apresentado por Translead Empreendimentos e Incorporações Ltda. e Construtora 
Strobel Ltda. 
 
13. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse sentido. O 
Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI-PCH), etapa já 
cumprida pelo empreendedor. 
 
14. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, do Sumário 
Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Açungui 2D, nos termos da REN 343/2008, 
quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
15. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e que o 
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, conforme excerto a seguir 
transcrito: 
 
[...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores do potencial 
hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso do potencial 
hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário 
Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...]
PCH Açungui 2D  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  12.000
Número de Unidades Geradoras  2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  6.700 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  6.180 / 5,85
Rendimento da turbina  93,00%
Rendimento do gerador  97,00%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  2,07%
Indisponibilidade programada (%)  4,66%
Perdas hidráulicas nominais (m)  0,85
Queda bruta nominal (m)  34
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  0,56%
Consumo Interno (kW médio)  48
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  0
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0,09
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 613/2016–SCG/ANEEL, de 29/08/2016 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos 
órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação dessas ações, quando couber, imediatamente 
após a publicação do DRI-PCH previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da ANEEL, caso o 
interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério 
da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...] 
 
16. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Açungui 2D às empresas Translead Empreendimentos e Incorporações Ltda e Construtora 
Strobel Ltda., bem como o encaminhamento de documento ao Instituto das Águas do Paraná, para fins da emissão 
da DRDH. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 343 de 9 de dezembro de 2008; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Açungui 2D sob a titularidade das empresas Translead Empreendimentos e 
Incorporações Ltda. e Construtora Strobel Ltda.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 613/2016–SCG/ANEEL, de 29/08/2016 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
19. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento ao Instituto de Águas do Paraná, para fins da emissão 
da DRDH. 
 
 
 
YURI FERREIRA GOMES DIAS 
Especialista em Regulação 
 
 
De acordo: 
 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 613/2016–SCG/ANEEL, de 29/08/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Açungui 2D 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1978 
13,05 
12,35 
15,36 
10,25 
11,66 
11,18 
16,86 
14,60 
20,63 
11,25 
14,45 
10,33 
1979 
8,92 
8,23 
9,66 
7,59 
19,08 
8,80 
8,84 
8,85 
19,93 
29,70 
24,43 
26,49 
1980 
18,13 
21,28 
22,35 
19,53 
13,14 
13,42 
26,82 
22,76 
29,02 
22,92 
18,27 
47,45 
1981 
44,95 
25,94 
17,97 
14,97 
13,53 
12,12 
10,89 
10,02 
9,47 
13,06 
14,04 
20,61 
1982 
10,98 
24,97 
15,00 
11,63 
10,52 
34,66 
35,02 
18,10 
13,48 
31,35 
50,49 
36,18 
1983 
27,79 
26,91 
39,37 
29,05 
71,56 
86,59 100,17 38,44 
53,73 
34,24 
27,07 
29,08 
1984 
26,51 
21,76 
19,69 
18,79 
23,93 
24,30 
19,01 
26,78 
26,07 
19,52 
31,91 
26,04 
1985 
18,27 
22,82 
17,25 
17,35 
13,80 
12,97 
11,64 
9,76 
11,49 
10,04 
9,54 
7,15 
1986 
9,90 
13,95 
12,66 
10,35 
13,54 
9,31 
7,86 
12,46 
8,77 
11,36 
17,32 
34,17 
1987 
16,84 
25,52 
11,94 
12,45 
48,32 
32,94 
20,62 
15,52 
15,09 
16,53 
14,25 
12,90 
1988 
12,41 
16,18 
18,67 
13,86 
41,03 
25,47 
17,43 
13,48 
13,39 
13,45 
10,75 
10,07 
1989 
20,76 
23,68 
17,38 
20,54 
26,13 
15,43 
21,16 
17,89 
27,22 
16,15 
14,43 
17,26 
1990 
76,18 
27,85 
21,35 
16,92 
15,88 
16,23 
39,42 
30,58 
37,63 
36,54 
37,03 
21,56 
1991 
19,64 
21,66 
20,22 
16,32 
15,14 
21,00 
14,47 
14,50 
11,71 
20,81 
14,95 
17,69 
1992 
12,14 
15,79 
27,91 
16,59 
37,89 
31,26 
24,10 
26,95 
20,72 
19,71 
15,52 
13,70 
1993 
18,70 
33,84 
21,45 
15,70 
22,22 
27,53 
25,00 
17,58 
46,15 
57,53 
26,12 
29,73 
1994 
23,15 
25,15 
22,98 
19,38 
17,38 
23,06 
24,44 
16,69 
13,89 
15,49 
19,19 
21,20 
1995 
85,61 
40,03 
31,87 
21,89 
18,55 
18,64 
24,76 
17,84 
24,43 
30,30 
19,29 
17,64 
1996 
37,34 
45,51 
41,42 
30,03 
20,06 
19,84 
21,14 
21,48 
27,19 
35,08 
30,65 
31,35 
1997 
57,42 
57,71 
33,69 
21,98 
18,72 
23,19 
22,37 
18,81 
23,96 
37,86 
44,26 
38,63 
1998 
56,28 
45,02 
73,42 
70,84 
41,37 
35,26 
47,51 
49,68 
80,78 
89,60 
38,15 
30,95 
1999 
34,54 
46,93 
30,41 
25,42 
21,79 
22,23 
31,64 
17,30 
17,35 
15,94 
14,12 
12,54 
2000 
13,72 
21,46 
20,86 
12,94 
11,07 
13,07 
14,18 
14,79 
39,35 
29,68 
21,01 
27,79 
2001 
29,26 
37,62 
33,52 
22,72 
30,41 
28,29 
32,17 
24,49 
22,93 
50,68 
24,24 
31,00 
2002 
37,77 
29,61 
26,88 
19,63 
21,86 
17,02 
16,50 
20,43 
26,49 
21,35 
21,49 
30,39 
2003 
35,37 
43,25 
30,11 
23,58 
18,27 
20,62 
25,46 
16,32 
17,74 
18,61 
17,67 
24,70 
2004 
25,18 
27,35 
29,13 
21,09 
26,32 
31,52 
31,91 
23,45 
22,59 
32,93 
29,12 
28,60 
2005 
34,15 
20,25 
17,06 
16,22 
18,83 
17,50 
16,59 
15,87 
51,52 
48,59 
27,77 
21,78 
2006 
19,27 
19,49 
16,72 
12,25 
10,93 
10,00 
10,48 
10,04 
16,77 
17,21 
18,25 
18,77 
2007 
33,97 
25,93 
19,55 
16,53 
22,87 
15,36 
18,74 
13,96 
11,57 
10,60 
16,62 
25,33 
2008 
25,32 
17,70 
17,81 
20,96 
24,26 
24,36 
15,60 
32,44 
15,29 
25,93 
21,53 
14,82 
2009 
21,11 
28,47 
16,21 
12,74 
10,61 
10,29 
41,55 
25,12 
48,41 
43,06 
31,08 
27,09 
2010 
68,19 
58,13 
50,66 
46,70 
45,31 
34,74 
31,93 
26,52 
20,77 
24,12 
19,79 
56,35 
2011 
50,37 
72,69 
37,93 
27,07 
21,88 
22,44 
33,78 
87,82 
32,58 
34,10 
24,43 
20,44 
2012 
23,87 
19,32 
17,88 
21,72 
18,04 
50,93 
26,67 
18,04 
16,52 
18,04 
14,76 
17,56 
2013 
18,92 
33,62 
24,91 
17,56 
14,92 
51,25 
44,71 
22,91 
29,78 
27,31 
21,64 
19,16
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Açungui 2D                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1978  13,05  12,35  15,36  10,25  11,66  11,18  16,86  14,60  20,63  11,25  14,45  10,33
1979  8,92  8,23  9,66  7,59  19,08  8,80  8,84  8,85  19,93  29,70  24,43  26,49
1980  18,13  21,28  22,35  19,53  13,14  13,42  26,82  22,76  29,02  22,92  18,27  47,45
1981  44,95  25,94  17,97  14,97  13,53  12,12  10,89  10,02  9,47  13,06  14,04  20,61
1982  10,98  24,97  15,00  11,63  10,52  34,66  35,02  18,10  13,48  31,35  50,49  36,18
1983  27,79  26,91  39,37  29,05  71,56  86,59  100,17  38,44  53,73  34,24  27,07  29,08
1984  26,51  21,76  19,69  18,79  23,93  24,30  19,01  26,78  26,07  19,52  31,91  26,04
1985  18,27  22,82  17,25  17,35  13,80  12,97  11,64  9,76  11,49  10,04  9,54  7,15
1986  9,90  13,95  12,66  10,35  13,54  9,31  7,86  12,46  8,77  11,36  17,32  34,17
1987  16,84  25,52  11,94  12,45  48,32  32,94  20,62  15,52  15,09  16,53  14,25  12,90
1988  12,41  16,18  18,67  13,86  41,03  25,47  17,43  13,48  13,39  13,45  10,75  10,07
1989  20,76  23,68  17,38  20,54  26,13  15,43  21,16  17,89  27,22  16,15  14,43  17,26
1990  76,18  27,85  21,35  16,92  15,88  16,23  39,42  30,58  37,63  36,54  37,03  21,56
1991  19,64  21,66  20,22  16,32  15,14  21,00  14,47  14,50  11,71  20,81  14,95  17,69
1992  12,14  15,79  27,91  16,59  37,89  31,26  24,10  26,95  20,72  19,71  15,52  13,70
1993  18,70  33,84  21,45  15,70  22,22  27,53  25,00  17,58  46,15  57,53  26,12  29,73
1994  23,15  25,15  22,98  19,38  17,38  23,06  24,44  16,69  13,89  15,49  19,19  21,20
1995  85,61  40,03  31,87  21,89  18,55  18,64  24,76  17,84  24,43  30,30  19,29  17,64
1996  37,34  45,51  41,42  30,03  20,06  19,84  21,14  21,48  27,19  35,08  30,65  31,35
1997  57,42  57,71  33,69  21,98  18,72  23,19  22,37  18,81  23,96  37,86  44,26  38,63
1998  56,28  45,02  73,42  70,84  41,37  35,26  47,51  49,68  80,78  89,60  38,15  30,95
1999  34,54  46,93  30,41  25,42  21,79  22,23  31,64  17,30  17,35  15,94  14,12  12,54
2000  13,72  21,46  20,86  12,94  11,07  13,07  14,18  14,79  39,35  29,68  21,01  27,79
2001  29,26  37,62  33,52  22,72  30,41  28,29  32,17  24,49  22,93  50,68  24,24  31,00
2002  37,77  29,61  26,88  19,63  21,86  17,02  16,50  20,43  26,49  21,35  21,49  30,39
2003  35,37  43,25  30,11  23,58  18,27  20,62  25,46  16,32  17,74  18,61  17,67  24,70
2004  25,18  27,35  29,13  21,09  26,32  31,52  31,91  23,45  22,59  32,93  29,12  28,60
2005  34,15  20,25  17,06  16,22  18,83  17,50  16,59  15,87  51,52  48,59  27,77  21,78
2006  19,27  19,49  16,72  12,25  10,93  10,00  10,48  10,04  16,77  17,21  18,25  18,77
2007  33,97  25,93  19,55  16,53  22,87  15,36  18,74  13,96  11,57  10,60  16,62  25,33
2008  25,32  17,70  17,81  20,96  24,26  24,36  15,60  32,44  15,29  25,93  21,53  14,82
2009  21,11  28,47  16,21  12,74  10,61  10,29  41,55  25,12  48,41  43,06  31,08  27,09
2010  68,19  58,13  50,66  46,70  45,31  34,74  31,93  26,52  20,77  24,12  19,79  56,35
2011  50,37  72,69  37,93  27,07  21,88  22,44  33,78  87,82  32,58  34,10  24,43  20,44
2012  23,87  19,32  17,88  21,72  18,04  50,93  26,67  18,04  16,52  18,04  14,76  17,56
2013  18,92  33,62  24,91  17,56  14,92  51,25  44,71  22,91  29,78  27,31  21,64  19,16