A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
Nota Técnica nº 618/2016-SCG/ANEEL 
 
Em 31 de agosto de 2016. 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.003383/2014-77 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica Açungui 2F, 
com Registro Ativo conferido às empresas 
Translead 
Empreendimentos 
e 
Incorporações Ltda. e Construtora Strobel 
Ltda., por meio do Despacho nº 2.236, de 2 
de julho de 2014, localizada nos municípios 
de Campo Largo e Itaperuçu, no estado do 
Paraná. 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO 
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Açungui 2F, com 9.900 kW de Potência Instalada, cadastrada sob 
o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.036917-9.01, com Registro Ativo 
conferido às empresas Translead Empreendimentos e Incorporações Ltda. e Construtora Strobel Ltda., 
por meio, do Despacho nº 2.236, de 2 de julho de 2014, localizada no rio Açungui, sub-bacia 81, na 
bacia hidrográfica do Atlântico Sudeste, nos municípios de Campo Largo e Itaperuçu, no estado do 
Paraná. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 13 de agosto de 2012, o Despacho n° 2.546 aprovou os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio Açungui, onde foram identificados 9 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais 
a PCH Açungui 2F. 
 
3. 
Em 2 de julho de 2014, por meio do Despacho nº 2.236, foi conferido o Registro Ativo 
às empresas Translead Empreendimentos e Incorporações Ltda. e Construtora Strobel Ltda. 
 
4. 
Em 8 de agosto de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a 
esse empreendimento. 
 
III – DA ANÁLISE 
                                                          
1 Documento nº 48513.019055/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 618/2016–SCG/ANEEL, de 31/08/2016 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pelas empresas Translead Empreendimentos e 
Incorporações Ltda. e Construtora Strobel Ltda. para emissão do Despacho de Registro de 
Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração 
da PCH Açungui 2F. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere 
na partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 2.546, de 13/08/2012. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Açungui 2F 
PCH Açungui 2F 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
25°9'17"S 
49°33'47"W 
25°9'25,45"S 
49°33'35,72"W 
NA Montante (m) 
534,5 
534,5 
NA Jusante (m) 
500 
502,24 
Queda Bruta (m) 
34,5 
32,26 
Área do Reservatório (km²) 
0,82 
0,91 
Potência (kW) 
10.200 
9.900 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
20,84 
23,43 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Açungui 
ESTADO: 
Paraná 
SUB-
BACIA: 
81 
DESPACHO: 
2.546 
DATA: 
13/08/2012 
AUTOR: 
Enerbrás Centrais Elétricas S.A. 
POTÊNCIA: 
64.300 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
9 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Açungui 2G 
25°13'10"S3 
49°34'24"W 
577 
534,50 
5.800 
Possui DRI-PCH 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Açungui 2E 
25°8'17,63"S4 
49°34'32,73"W 
502 
484,53 
5.900 
Possui DRS-
PCH 
 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo. 
3 De acordo com o Documento nº 48524.017461/2015-00 
4 De acordo com o Documento nº 48524.003267/2016-00
PCH Açungui 2F      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do barramento    25°9'17"S
49°33'47"W      25°9'25,45"S
49°33'35,72"W    
NA Montante (m)    534,5      534,5    
NA Jusante (m)    500      502,24    
Queda Bruta (m)    34,5      32,26    
Área do Reservatório (km²)    0,82      0,91    
Potência (kW)    10.200      9.900    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT    20,84      23,43    
NOME DO RIO:  Açungui      ESTADO:        Paraná      SUB-
BACIA:    81
DESPACHO:  2.546      DATA:        13/08/2012          
AUTOR:  Enerbrás Centrais Elétricas S.A.                        
POTÊNCIA:  64.300 kW      EIXOS
IDENTIFICADOS:        9          
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                          
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força    NA        NA      Potência
(kW)    Condição  
      Montante        Jusante            
      (m)        (m)            
PCH Açungui 2G  25°13'10"S3
49°34'24"W  577        534,50        5.800    Possui DRI-PCH  
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório    NA        NA      Potência
(kW)    Condição  
      Montante        Jusante            
      (m)        (m)            
PCH Açungui 2E  25°8'17,63"S4
49°34'32,73"W  502        484,53        5.900    Possui DRS-
PCH  
Coordenadas da Casa de
Força
Potência
(kW)
Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório
Potência
(kW)

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 618/2016–SCG/ANEEL, de 31/08/2016 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Enebrás Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Daniel Zonta 
5553002-1 
097732-4-SC 
Responsável Geral do Projeto 
Debora Simon 
5553360-6 
105428-7-SC 
Responsável Geral do Projeto 
Francielle Nicaretta 
5554039-9 
103735-7-SC 
Responsável Geral do Projeto 
Daniel Zonta 
20153764742 
097732-4-SC 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Márcio Polanski 
20153676339 
PR-25829/D 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Andreza Marta Da Costa  
20152420845 
PR-96884/D 
Estudos geotécnicos 
Elaine Nogoseke 
20153730350 / 20153731542 PR-71420/D 
Estudos geotécnicos 
Daniel Zonta 
5553029-3 
097732-4-SC 
Estudos hidrológicos 
Debora Simon 
5557135-0 
105428-7-SC 
Estudos hidrológicos 
Francielle Nicaretta 
5555945-3 
103735-7-SC 
Estudos hidrológicos 
Daniel Faller 
20153726085 
PR-96294/D 
Estudos energéticos 
Francielle Nicaretta 
5558539-7 
103735-7 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentada. 
Número 
- 
Órgão emissor 
- 
Data de emissão 
- 
Validade 
- 
Vazão remanescente 
- 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentada. A ANEEL fará a articulação com o órgão de recursos 
hídricos. 
Número 
- 
Órgão Emissor 
- 
Data de emissão 
- 
Validade 
- 
Vazão de usos consuntivos 
- 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
Empresa Projetista:  Enebrás Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda.        
Responsável Técnico    Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Daniel Zonta  5553002-1    097732-4-SC    Responsável Geral do Projeto
Debora Simon  5553360-6    105428-7-SC    Responsável Geral do Projeto
Francielle Nicaretta  5554039-9    103735-7-SC    Responsável Geral do Projeto
Daniel Zonta  20153764742    097732-4-SC    Estudos cartográficos e
topográficos
Márcio Polanski  20153676339    PR-25829/D    Estudos cartográficos e
topográficos
Andreza Marta Da Costa  20152420845    PR-96884/D    Estudos geotécnicos
Elaine Nogoseke  20153730350 / 20153731542    PR-71420/D    Estudos geotécnicos
Daniel Zonta  5553029-3    097732-4-SC    Estudos hidrológicos
Debora Simon  5557135-0    105428-7-SC    Estudos hidrológicos
Francielle Nicaretta  5555945-3    103735-7-SC    Estudos hidrológicos
Daniel Faller  20153726085    PR-96294/D    Estudos energéticos
Francielle Nicaretta  5558539-7    103735-7    Estruturas extravasoras
Tipo de licença    Não foi apresentada.
Número    -
Órgão emissor    -
Data de emissão    -
Validade    -
Vazão remanescente    -
Tipo de Licença    Não foi apresentada. A ANEEL fará a articulação com o órgão de recursos
hídricos.
Número    -
Órgão Emissor    -
Data de emissão    -
Validade    -
Vazão de usos consuntivos    -

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 618/2016–SCG/ANEEL, de 31/08/2016 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados 
indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem 
ao uso ótimo do potencial hidráulico. 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é inferior, mas a empresa apresentou justificativas técnicas 
para a diferença. 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Açungui 2F 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
1.275,16 
NOME DO RIO DA USINA: 
Açungui 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
81102000 
Balsa do Jacaré 
Açungui 
1.708,46 
81019350 
Ponte do Açungui 
Açungui 
591,33 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
81107000 
Foz do São Sebastião 
Ribeira do Iguapé 
3.240 
81135000 
Balsa do Cerro Azul 
Ribeira do Iguapé 
4.600 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
916,76 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
À gravidade 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Francielle Nicaretta 
Nº DA ART 
5558539-75 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
81102000 
Balsa do Jacaré 
Açungui 
1.708,46 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência é inferior à estimativa dos estudos de inventário, no entanto, 
verificou-se que 9.900 kW é econômica e energeticamente viável para a PCH 
Açungui 2F. O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 5.110 kW e 2 
geradores de potência unitária nominal de 5.500 kVA, com 0,9 de fator de 
potência. 
 
10. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
                                                          
5 Documento nº 48513.019055/2016-00
METODOLOGIA
ADOTADA:  Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  1.275,16  NOME DO RIO DA USINA:    Açungui  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
81102000  Balsa do Jacaré    Açungui    1.708,46
81019350  Ponte do Açungui    Açungui    591,33
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
81107000  Foz do São Sebastião    Ribeira do Iguapé    3.240
81135000  Balsa do Cerro Azul    Ribeira do Iguapé    4.600
          
  916,76  TR (anos):  1.000  
  Soleira Livre      
  À gravidade      
  Francielle Nicaretta    Nº DA ART  5558539-75
        
NOME  RIO  A.D. (em km²):
Balsa do Jacaré  Açungui  1.708,46

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 618/2016–SCG/ANEEL, de 31/08/2016 
 
 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são 
de responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para 
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a 
apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), 
desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Açungui 2F 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
9.900 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
5.500 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
5.110 / 5,07 
Rendimento da turbina 
93,00% 
Rendimento do gerador 
97,00% 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
2,07% 
Indisponibilidade programada (%) 
4,66% 
Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,65 
Queda bruta nominal (m) 
32,26 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,08% 
Consumo Interno (kW médio) 
40 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
0 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0,093 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
12. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o 
processo seria sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade 
de emissão de algum ato referente à aprovação do projeto apresentado pelas empresas Translead 
Empreendimentos e Incorporações Ltda. e Construtora Strobel Ltda. 
 
13. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse 
sentido. O Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI-PCH), etapa já cumprida pelo empreendedor. 
 
14. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, 
do Sumário Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Açungui 2F, nos 
termos da REN 343/2008, quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015.
PCH Açungui 2F  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  9.900
Número de Unidades Geradoras  2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  5.500 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  5.110 / 5,07
Rendimento da turbina  93,00%
Rendimento do gerador  97,00%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  2,07%
Indisponibilidade programada (%)  4,66%
Perdas hidráulicas nominais (m)  0,65
Queda bruta nominal (m)  32,26
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  0,08%
Consumo Interno (kW médio)  40
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  0
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0,093
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 618/2016–SCG/ANEEL, de 31/08/2016 
15. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e 
que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, 
conforme excerto a seguir transcrito: 
 
[...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores 
do potencial hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso 
do potencial hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro 
da Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração 
de Reserva de Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento 
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação 
dessas ações, quando couber, imediatamente após a publicação do DRI-PCH 
previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da 
ANEEL, caso o interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis 
por até 3 (três) anos, a critério da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...] 
 
16. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser 
emitido o DRS-PCH referente à PCH Açungui 2F às empresas Translead Empreendimentos e 
Incorporações Ltda. e Construtora Strobel Ltda., bem como o encaminhamento de documento ao 
Instituto das Águas do Paraná, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por 
meio da emissão do DRS-PCH referente à PCH Açungui 2F sob a titularidade das empresas Translead 
Empreendimentos e Incorporações Ltda. e Construtora Strobel Ltda.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 618/2016–SCG/ANEEL, de 31/08/2016 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
19. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento ao Instituto de Águas do Paraná, para 
fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
YURI FERREIRA GOMES DIAS 
Especialista em Regulação 
 
De acordo: 
 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 618/2016–SCG/ANEEL, de 31/08/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Açungui 2F 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1978 
12,23 
11,57 
14,39 
9,60 
10,92 
10,47 
15,80 
13,68 
19,31 
10,53 
13,53 
9,68 
1979 
8,36 
7,71 
9,05 
7,11 
17,87 
8,25 
8,29 
8,30 
18,66 
27,80 
22,87 
24,79 
1980 
16,97 
19,92 
20,92 
18,29 
12,31 
12,57 
25,11 
21,31 
27,16 
21,46 
17,11 
44,40 
1981 
42,05 
24,29 
16,82 
14,02 
12,67 
11,37 
10,18 
9,40 
8,89 
12,23 
13,24 
19,27 
1982 
10,26 
23,55 
14,06 
10,90 
9,91 
32,63 
32,52 
17,07 
12,65 
29,43 
47,02 
33,52 
1983 
25,98 
25,34 
36,75 
27,19 
65,83 
80,94 
94,60 
36,12 
49,63 
31,98 
25,39 
27,35 
1984 
24,85 
20,24 
18,27 
17,62 
22,29 
22,66 
17,76 
25,18 
24,29 
18,24 
29,84 
24,53 
1985 
17,19 
21,25 
16,12 
16,29 
12,85 
12,08 
10,86 
9,06 
10,69 
9,34 
8,94 
6,65 
1986 
9,30 
13,07 
11,86 
9,70 
12,44 
8,64 
7,27 
11,51 
8,07 
10,52 
16,15 
32,14 
1987 
15,73 
23,50 
11,05 
11,63 
44,78 
30,83 
19,32 
14,51 
14,07 
15,58 
13,46 
12,11 
1988 
11,59 
15,12 
17,50 
13,01 
38,30 
23,92 
16,35 
12,65 
12,62 
12,58 
10,07 
9,46 
1989 
19,32 
22,15 
16,36 
19,30 
24,60 
14,48 
19,73 
16,76 
25,63 
15,19 
13,62 
16,23 
1990 
71,05 
26,06 
20,16 
16,04 
15,04 
15,24 
36,85 
28,70 
35,21 
34,30 
34,94 
20,42 
1991 
18,56 
20,62 
19,07 
15,36 
14,30 
19,78 
13,52 
13,72 
10,95 
19,79 
14,20 
16,61 
1992 
11,38 
14,78 
26,33 
15,76 
35,36 
29,64 
22,67 
25,41 
19,52 
18,87 
14,87 
13,04 
1993 
17,74 
32,01 
20,57 
14,82 
21,09 
25,84 
23,40 
16,65 
43,41 
53,90 
24,63 
28,30 
1994 
21,78 
23,57 
21,66 
18,37 
16,39 
21,91 
22,90 
15,78 
13,10 
14,63 
18,06 
19,87 
1995 
79,76 
37,63 
29,76 
20,60 
17,43 
17,46 
23,21 
16,78 
22,83 
28,25 
18,09 
16,62 
1996 
34,76 
42,44 
38,99 
28,17 
18,82 
18,52 
19,85 
20,21 
25,53 
32,87 
28,62 
29,27 
1997 
53,13 
53,95 
31,60 
20,67 
17,55 
21,66 
20,81 
17,57 
22,23 
35,58 
41,39 
36,03 
1998 
52,54 
42,44 
68,42 
66,65 
38,83 
32,88 
44,50 
46,59 
74,76 
83,72 
35,76 
28,94 
1999 
32,05 
43,55 
28,29 
23,62 
20,25 
20,81 
29,59 
16,16 
16,19 
14,86 
13,17 
11,72 
2000 
12,81 
20,05 
19,42 
12,02 
10,29 
12,15 
13,19 
13,74 
37,02 
27,93 
19,65 
25,96 
2001 
27,70 
35,40 
31,89 
21,38 
28,47 
26,54 
30,09 
22,96 
21,44 
47,78 
22,70 
28,92 
2002 
35,38 
27,56 
24,90 
18,20 
20,42 
15,92 
15,36 
19,14 
24,72 
20,07 
20,30 
28,50 
2003 
32,56 
40,18 
28,30 
22,01 
16,97 
19,48 
23,85 
15,23 
16,55 
17,32 
16,51 
23,27 
2004 
23,56 
25,45 
27,45 
19,71 
24,52 
29,34 
29,55 
21,64 
20,80 
30,42 
26,76 
26,68 
2005 
31,89 
18,95 
15,91 
15,10 
17,64 
16,32 
15,60 
14,92 
48,18 
45,42 
26,09 
20,29 
2006 
17,93 
17,99 
15,55 
11,35 
10,13 
9,31 
9,77 
9,30 
15,75 
16,22 
17,08 
17,65 
2007 
31,74 
24,70 
18,50 
15,62 
21,64 
14,44 
17,75 
13,06 
10,85 
9,96 
15,56 
23,56 
2008 
23,86 
16,51 
16,63 
19,57 
22,63 
22,83 
14,63 
30,12 
14,37 
24,52 
20,14 
13,83 
2009 
19,57 
26,60 
15,29 
11,88 
9,95 
9,65 
38,44 
23,40 
45,49 
40,23 
29,33 
25,55 
2010 
63,37 
55,00 
47,93 
44,41 
42,50 
32,58 
30,01 
24,92 
19,49 
22,53 
18,46 
52,13 
2011 
47,12 
67,98 
35,49 
25,34 
20,48 
21,01 
31,61 
82,12 
30,49 
31,91 
22,87 
19,14 
2012 
22,35 
18,09 
16,74 
20,33 
16,89 
47,65 
24,96 
16,89 
15,47 
16,89 
13,82 
16,44 
2013 
17,72 
31,46 
23,32 
16,44 
13,97 
47,95 
41,83 
21,45 
27,88 
25,56 
20,26 
17,94
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Açungui 2F                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1978  12,23  11,57  14,39  9,60  10,92  10,47  15,80  13,68  19,31  10,53  13,53  9,68
1979  8,36  7,71  9,05  7,11  17,87  8,25  8,29  8,30  18,66  27,80  22,87  24,79
1980  16,97  19,92  20,92  18,29  12,31  12,57  25,11  21,31  27,16  21,46  17,11  44,40
1981  42,05  24,29  16,82  14,02  12,67  11,37  10,18  9,40  8,89  12,23  13,24  19,27
1982  10,26  23,55  14,06  10,90  9,91  32,63  32,52  17,07  12,65  29,43  47,02  33,52
1983  25,98  25,34  36,75  27,19  65,83  80,94  94,60  36,12  49,63  31,98  25,39  27,35
1984  24,85  20,24  18,27  17,62  22,29  22,66  17,76  25,18  24,29  18,24  29,84  24,53
1985  17,19  21,25  16,12  16,29  12,85  12,08  10,86  9,06  10,69  9,34  8,94  6,65
1986  9,30  13,07  11,86  9,70  12,44  8,64  7,27  11,51  8,07  10,52  16,15  32,14
1987  15,73  23,50  11,05  11,63  44,78  30,83  19,32  14,51  14,07  15,58  13,46  12,11
1988  11,59  15,12  17,50  13,01  38,30  23,92  16,35  12,65  12,62  12,58  10,07  9,46
1989  19,32  22,15  16,36  19,30  24,60  14,48  19,73  16,76  25,63  15,19  13,62  16,23
1990  71,05  26,06  20,16  16,04  15,04  15,24  36,85  28,70  35,21  34,30  34,94  20,42
1991  18,56  20,62  19,07  15,36  14,30  19,78  13,52  13,72  10,95  19,79  14,20  16,61
1992  11,38  14,78  26,33  15,76  35,36  29,64  22,67  25,41  19,52  18,87  14,87  13,04
1993  17,74  32,01  20,57  14,82  21,09  25,84  23,40  16,65  43,41  53,90  24,63  28,30
1994  21,78  23,57  21,66  18,37  16,39  21,91  22,90  15,78  13,10  14,63  18,06  19,87
1995  79,76  37,63  29,76  20,60  17,43  17,46  23,21  16,78  22,83  28,25  18,09  16,62
1996  34,76  42,44  38,99  28,17  18,82  18,52  19,85  20,21  25,53  32,87  28,62  29,27
1997  53,13  53,95  31,60  20,67  17,55  21,66  20,81  17,57  22,23  35,58  41,39  36,03
1998  52,54  42,44  68,42  66,65  38,83  32,88  44,50  46,59  74,76  83,72  35,76  28,94
1999  32,05  43,55  28,29  23,62  20,25  20,81  29,59  16,16  16,19  14,86  13,17  11,72
2000  12,81  20,05  19,42  12,02  10,29  12,15  13,19  13,74  37,02  27,93  19,65  25,96
2001  27,70  35,40  31,89  21,38  28,47  26,54  30,09  22,96  21,44  47,78  22,70  28,92
2002  35,38  27,56  24,90  18,20  20,42  15,92  15,36  19,14  24,72  20,07  20,30  28,50
2003  32,56  40,18  28,30  22,01  16,97  19,48  23,85  15,23  16,55  17,32  16,51  23,27
2004  23,56  25,45  27,45  19,71  24,52  29,34  29,55  21,64  20,80  30,42  26,76  26,68
2005  31,89  18,95  15,91  15,10  17,64  16,32  15,60  14,92  48,18  45,42  26,09  20,29
2006  17,93  17,99  15,55  11,35  10,13  9,31  9,77  9,30  15,75  16,22  17,08  17,65
2007  31,74  24,70  18,50  15,62  21,64  14,44  17,75  13,06  10,85  9,96  15,56  23,56
2008  23,86  16,51  16,63  19,57  22,63  22,83  14,63  30,12  14,37  24,52  20,14  13,83
2009  19,57  26,60  15,29  11,88  9,95  9,65  38,44  23,40  45,49  40,23  29,33  25,55
2010  63,37  55,00  47,93  44,41  42,50  32,58  30,01  24,92  19,49  22,53  18,46  52,13
2011  47,12  67,98  35,49  25,34  20,48  21,01  31,61  82,12  30,49  31,91  22,87  19,14
2012  22,35  18,09  16,74  20,33  16,89  47,65  24,96  16,89  15,47  16,89  13,82  16,44
2013  17,72  31,46  23,32  16,44  13,97  47,95  41,83  21,45  27,88  25,56  20,26  17,94