Nota Técnica nº 174/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 17 de março de 2016. 
 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.000977/2010-01 
 
Assunto: Adequação do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica PCH Silveira II, com 
Registro Ativo e Aceite conferidos à empresa Silveira II 
Energética S.A., por meio, respectivamente, dos 
Despachos nº 854, de 1º de abril de 2010, e nº 3188, de 5 
de agosto de 2011, localizada no município de São José 
dos Ausentes, no estado do Rio Grande do Sul. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) PCH Silveira II, com 5.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.RS.035544-5.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos à empresa 
Silveira II Energética S.A., por meio, respectivamente, dos Despachos nº 854, de 1º de abril de 2010, e nº 3188, de 
5 de agosto de 2011, localizada no rio Silveira, sub-bacia 70, na bacia hidrográfica do Rio Uruguai, no município de 
São José dos Ausentes, no estado do Rio Grande do Sul. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 20 de janeiro de 2010, o Despacho n° 127 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio 
Silveira, onde foram identificados 3 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Silveira II. 
 
3. 
Em 1º de abril de 2010, por meio do Despacho nº 854, foi conferido o Registro Ativo à empresa 
Silveira II Energética S.A. para a elaboração do projeto básico da PCH Silveira II, o qual foi aceito em 5 de agosto 
de 2011, por meio do Despacho nº 3188. 
 
4. 
Em 21 de dezembro de 2015, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento.  
 
III – DA ANÁLISE 
 
1 Por meio do Ofício nº 001-SILVII/2015, de 13 de outubro de 2015 (Documento nº 48513.0233592/2015-00). 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

FL. 02 da Nota Técnica nº 174/2016–SCG/ANEEL, de 17/03/2016 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela empresa Silveira II Energética S.A. para emissão do 
Despacho de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação 
e exploração da PCH Silveira II. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição 
de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 127, de 20 de janeiro de 2010. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Silveira II 
PCH Silveira II 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
28°32'55,49"S 
49°59'34,28"W 
28°32'55,49"S 
49°59'34,28"W 
NA Montante (m) 
1.002,44 
1.002,44 
NA Jusante (m) 
951,00 
951,00 
Queda Bruta (m) 
51,44 
51,44 
Área do Reservatório (km²) 
0,071 
0,1385 
Potência (kW) 
5.000 
5.000 
Vazão QMLT 2 (m³/s) 
8,45 
8,74 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Silveira 
ESTADO: 
RS 
SUB-BACIA: 
70 
DESPACHO: 
127 
DATA: 
20/01/2010 
AUTOR: 
Rondinha Geradora de Energia Ltda. 
POTÊNCIA: 
17.500 kW 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
3 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamentos 
Coordenadas 
NA Montante (m) 
NA Jusante (m) 
Potência (kW) 
Condição 
PCH Silveira I 
28º 35’ 58,63’’ S 
49º 59’ 16,61’’ W 
1.117,37 
1.023,15 
5.300 
PB Aceito 
PCH Silveira III 
28º 31’ 20,89’’ S 
49º 59’ 20,85” W 
951,00 
883,67 
7.200 
PB Aceito 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
3 Energie Engenharia Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
2 Vazão Média de Longo Termo. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
  PCH Silveira II      Estudos de Inventário    Sumário Executivo  
Localização do barramento      28°32'55,49"S
49°59'34,28"W      28°32'55,49"S
49°59'34,28"W  
NA Montante (m)      1.002,44      1.002,44  
NA Jusante (m)      951,00      951,00  
Queda Bruta (m)      51,44      51,44  
Área do Reservatório (km²)      0,071      0,1385  
Potência (kW)      5.000      5.000  
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT      8,45      8,74  
NOME DO RIO:      Silveira          ESTADO:      RS    SUB-BACIA:        70  
DESPACHO:      127          DATA:      20/01/2010              
AUTOR:      Rondinha Geradora de Energia Ltda.                              
POTÊNCIA:      17.500 kW          EIXOS IDENTIFICADOS:      3              
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                    
  Aproveitamentos      Coordenadas      NA Montante (m)      NA Jusante (m)    Potência (kW)        Condição    
PCH Silveira I      28º 35’ 58,63’’ S
49º 59’ 16,61’’ W      1.117,37        1.023,15    5.300      PB Aceito      
PCH Silveira III      28º 31’ 20,89’’ S
49º 59’ 20,85” W      951,00        883,67    7.200      PB Aceito      
  Empresa Projetista:    3 Energie Engenharia Ltda.          
  Responsável Técnico      Nº ART    Nº Registro    Responsabilidade

FL. 03 da Nota Técnica nº 174/2016–SCG/ANEEL, de 17/03/2016 
Sergio Moises Rodrigues Baptista 
3627502-0 
046730-3 
Responsável Geral do Projeto  
Joaquim Antonio Duran Salomão 
20110898585 
PR-10728/D 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Fernando da Fontoura Xavier 
5133321 
PR025339 
Estudos geotécnicos 
Sergio Moises Rodrigues Baptista 
3627502-0 
046730-3 
Estudos hidrológicos 
Sergio Moises Rodrigues Baptista 
5677299-9 
046730-3 
Estudos energéticos 
Sergio Moises Rodrigues Baptista 
5677299-9 
046730-3 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentada – iniciada pela Interessada a articulação junto ao órgão 
ambiental competente pelo licenciamento (FEPAM – Fundação Estadual de 
Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler) 
Número 
- 
Órgão emissor 
- 
Data de emissão 
- 
Validade 
- 
Vazão remanescente 
- 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentada 
Número 
- 
Órgão Emissor 
A ANEEL fará a articulação para a obtenção da Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica (DRDH) junto ao Departamento de Recursos 
Hídricos da SEMA/RS – Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável do Rio Grande do Sul. 
Data de emissão 
- 
Validade 
- 
Vazão de usos consuntivos 
- 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Sergio Moises Rodrigues Baptista  3627502-0  046730-3  Responsável Geral do Projeto
Joaquim Antonio Duran Salomão  20110898585  PR-10728/D  Estudos cartográficos e
topográficos
Fernando da Fontoura Xavier  5133321  PR025339  Estudos geotécnicos
Sergio Moises Rodrigues Baptista  3627502-0  046730-3  Estudos hidrológicos
Sergio Moises Rodrigues Baptista  5677299-9  046730-3  Estudos energéticos
Sergio Moises Rodrigues Baptista  5677299-9  046730-3  Estruturas extravasoras
Tipo de licença      Não foi apresentada – iniciada pela Interessada a articulação junto ao órgão
ambiental competente pelo licenciamento (FEPAM – Fundação Estadual de
Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler)
  Número    -
  Órgão emissor    -
  Data de emissão    -
  Validade    -
  Vazão remanescente    -
  Tipo de Licença    Não foi apresentada
  Número    -
Órgão Emissor  Órgão Emissor    A ANEEL fará a articulação para a obtenção da Declaração de Reserva de
Disponibilidade Hídrica (DRDH) junto ao Departamento de Recursos
Hídricos da SEMA/RS – Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável do Rio Grande do Sul.
  Data de emissão    -
  Validade    -
  Vazão de usos consuntivos    -

FL. 04 da Nota Técnica nº 174/2016–SCG/ANEEL, de 17/03/2016 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda e os níveis do projeto básico são iguais aos dos estudos de inventário 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Silveira II 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
271,75 
NOME DO RIO DA USINA: 
Silveira 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
70100000 
Despraiado 
Pelotas 
528 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
No Sumário Executivo apresentado, não foram detalhados quais postos foram utilizados para o preenchimento das falhas 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
558,97 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Creager 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Concreto ciclópico 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Sergio Moises Rodrigues Baptista 
046730-3 
Nº DA ART 
5677299-93 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
70100000 
Despraiado 
Pelotas 
533 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 5.000 kW é igual à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 2 turbinas de 2.605 kW e 2 geradores de potência 
unitária nominal de 2.778 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
10. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no 
trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. Como a série apresentada no sumário Executivo é a 
do posto base e não a da PCH, efetuamos o necessário ajuste.  
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da 
Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença 
Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
3 Documento nº 48513.0233592/2015-00 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Queda e níveis operacionais    A queda e os níveis do projeto básico são iguais aos dos estudos de inventário
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  271,75  NOME DO RIO DA USINA:    Silveira  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
70100000  Despraiado    Pelotas    528
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
No Sumário Executivo apresentado, não foram detalhados quais postos foram utilizados para o preenchimento das falhas          
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    558,97    TR (anos):    1.000    
TIPO DE VERTEDOURO:    Creager            
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Concreto ciclópico            
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Sergio Moises Rodrigues Baptista
046730-3        Nº DA ART  5677299-93  
                
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA                
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):      
70100000  Despraiado    Pelotas    533      
Estudos Energéticos  A potência de 5.000 kW é igual à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 2 turbinas de 2.605 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 2.778 kVA, com 0,9 de fator de potência.

FL. 05 da Nota Técnica nº 174/2016–SCG/ANEEL, de 17/03/2016 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Silveira II 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
5.000 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência por gerador (kVA) / fator de potência 
2.778 / 0,9 
Potência por turbina (kW) / engolimento mínimo (m3/s) 
2.605 / 2,92 
Rendimento da turbina 
92,00% 
Rendimento do gerador 
96,00% 
Taxa equivalente de indisponibilidade forçada (%) 
1,50% 
Indisponibilidade programada (%) 
1,50% 
Perdas hidráulicas nominais (m) 
2,06 
Queda bruta nominal (m) 
51,44 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,50% 
Consumo Interno (kW médio) 
30 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
0,89 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
- 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
12. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o processo seria 
sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade de emissão de algum ato 
referente à aprovação do projeto apresentado pela empresa Silveira II Energética S.A. 
 
13. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse sentido. O 
Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI-PCH), etapa já 
cumprida pelo empreendedor. 
 
14. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, do Sumário 
Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Silveira II, nos termos da REN 343/2008, 
quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
 
15. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e que o 
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, conforme excerto a 
seguir transcrito:  
 
 
 [...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores do potencial 
hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso do potencial 
hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro da Adequabilidade do 
Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...] 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
PCH Silveira II  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  5.000
Número de Unidades Geradoras  2
Potência por gerador (kVA) / fator de potência  2.778 / 0,9
Potência por turbina (kW) / engolimento mínimo (m3/s)  2.605 / 2,92
Rendimento da turbina  92,00%
Rendimento do gerador  96,00%
Taxa equivalente de indisponibilidade forçada (%)  1,50%
Indisponibilidade programada (%)  1,50%
Perdas hidráulicas nominais (m)  2,06
Queda bruta nominal (m)  51,44
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  1,50%
Consumo Interno (kW médio)  30
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  0,89
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  -
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

FL. 06 da Nota Técnica nº 174/2016–SCG/ANEEL, de 17/03/2016 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos 
órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação dessas ações, quando couber, imediatamente 
após a publicação do DRI-PCH previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da ANEEL, caso o 
interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério 
da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]  
 
16. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o 
DRS-PCH referente à PCH Silveira II à empresa Silveira II Energética S.A., bem como o encaminhamento de Ofício 
à FEPAM/RS, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à PCH Silveira II sob a titularidade da empresa Silveira II Energética S.A. 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

FL. 07 da Nota Técnica nº 174/2016–SCG/ANEEL, de 17/03/2016 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
19. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar Ofício à FEPAM/RS, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
VINICIUS GROSSI DE OLIVEIRA 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração  
 
 
 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

FL. 08 da Nota Técnica nº 174/2016–SCG/ANEEL, de 17/03/2016 
ANEXO 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Silveira II 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1976 
9,40 
10,74 
7,19 
5,86 
19,33 
7,51 
8,48 
16,30 
5,86 
2,87 
8,69 
11,47 
1977 
13,32 
15,01 
11,62 
7,51 
2,74 
2,85 
8,79 
24,27 
3,65 
13,73 
6,38 
6,07 
1978 
7,97 
8,18 
5,76 
1,20 
1,03 
0,98 
4,73 
3,17 
7,87 
5,55 
4,11 
7,46 
1979 
2,46 
1,58 
5,91 
5,40 
7,92 
4,43 
6,12 
2,98 
2,98 
12,86 
13,42 
12,24 
1980 
5,30 
8,79 
8,38 
6,43 
3,06 
4,09 
17,84 
36,25 
8,38 
13,16 
5,19 
25,45 
1981 
5,71 
13,78 
4,41 
8,28 
3,40 
5,76 
9,72 
4,10 
9,67 
7,51 
2,86 
4,23 
1982 
3,54 
7,82 
10,28 
4,21 
3,32 
13,37 
7,56 
3,87 
2,90 
14,29 
16,30 
13,52 
1983 
16,66 
19,49 
13,93 
9,82 
15,43 
18,05 
53,99 
26,17 
8,54 
6,22 
9,98 
6,68 
1984 
10,90 
10,08 
8,07 
4,91 
4,28 
13,99 
11,67 
21,70 
7,97 
8,48 
7,66 
4,64 
1985 
3,82 
18,72 
11,00 
4,47 
4,85 
7,76 
5,24 
5,35 
7,51 
8,54 
7,92 
2,21 
1986 
9,92 
4,59 
2,53 
5,71 
6,07 
4,33 
4,94 
3,36 
7,20 
10,85 
15,07 
5,91 
1987 
14,55 
15,84 
2,46 
11,67 
21,44 
11,21 
9,82 
14,76 
6,99 
14,04 
4,15 
4,20 
1988 
4,66 
2,70 
3,24 
5,01 
9,10 
6,94 
2,33 
1,08 
10,34 
7,56 
2,26 
2,60 
1989 
12,96 
4,38 
3,14 
3,35 
7,15 
1,82 
5,45 
6,94 
19,64 
7,35 
2,02 
5,96 
1990 
15,63 
10,49 
9,10 
5,35 
7,10 
9,41 
5,71 
4,63 
12,75 
15,79 
12,50 
3,84 
1991 
5,91 
3,12 
1,87 
1,46 
1,31 
4,96 
5,19 
6,22 
2,68 
14,19 
12,70 
10,03 
1992 
4,09 
14,09 
3,68 
2,64 
17,33 
8,64 
9,10 
4,83 
12,80 
3,70 
2,84 
3,29 
1993 
7,35 
10,95 
6,58 
4,54 
5,19 
5,24 
19,23 
3,14 
5,76 
9,62 
3,83 
9,36 
1994 
4,56 
7,92 
7,92 
5,81 
17,95 
10,28 
10,90 
3,74 
1,87 
8,12 
7,15 
7,92 
1995 
14,65 
8,23 
6,79 
2,18 
0,85 
4,54 
8,48 
3,87 
6,38 
9,46 
5,05 
10,64 
1996 
11,98 
7,61 
8,74 
6,53 
2,96 
8,07 
9,62 
8,64 
13,01 
7,10 
5,71 
4,77 
1997 
19,64 
15,89 
3,14 
1,56 
1,17 
2,83 
11,98 
13,88 
7,87 
18,77 
15,53 
7,30 
1998 
8,54 
18,20 
8,07 
11,11 
8,12 
6,53 
7,87 
12,70 
12,96 
6,74 
4,21 
5,55 
1999 
4,49 
7,15 
6,89 
6,07 
2,98 
7,46 
10,23 
3,37 
2,51 
13,58 
9,82 
3,76 
2000 
10,08 
14,60 
12,24 
7,10 
9,77 
3,68 
8,90 
3,33 
25,56 
25,14 
5,40 
4,52 
2001 
14,40 
27,82 
12,86 
9,67 
12,86 
6,38 
13,99 
4,26 
14,60 
18,77 
7,61 
6,94 
2002 
8,28 
4,57 
3,34 
3,26 
6,53 
13,27 
7,25 
8,59 
11,88 
15,48 
14,35 
10,13 
2003 
4,50 
5,40 
5,96 
1,88 
4,30 
4,79 
2,98 
1,15 
1,91 
10,85 
7,39 
7,19 
2004 
8,28 
4,74 
6,22 
9,77 
6,63 
2,72 
9,31 
2,55 
22,11 
5,55 
2,58 
2,94 
2005 
4,59 
7,10 
5,66 
4,69 
13,16 
6,63 
9,82 
17,48 
21,29 
24,12 
7,82 
5,19 
2006 
7,25 
10,74 
2,00 
1,29 
2,26 
5,02 
10,19 
10,07 
2,72 
2,30 
7,39 
7,19 
2007 
9,40 
10,74 
7,19 
5,86 
7,42 
7,79 
10,19 
10,07 
10,78 
10,85 
7,39 
7,19 
2008 
5,76 
5,40 
6,89 
5,86 
7,42 
3,89 
2,12 
5,35 
11,11 
19,49 
7,39 
7,66 
2009 
10,90 
8,07 
7,76 
5,86 
2,59 
2,16 
8,84 
17,59 
31,78 
10,85 
10,64 
5,50 
2010 
17,43 
16,92 
9,98 
16,04 
21,65 
12,14 
8,38 
8,28 
9,92 
4,75 
7,92 
11,16 
2011 
17,23 
14,81 
10,95 
6,53 
5,96 
9,46 
16,04 
34,25 
15,01 
5,81 
3,19 
6,53 
2012 
11,72 
15,12 
2,98 
1,08 
0,93 
7,51 
10,19 
3,36 
7,25 
11,52 
2,23 
4,26 
2013 
9,05 
12,44 
13,42 
2,84 
1,61 
6,38 
5,14 
31,57 
17,95 
6,89 
4,20 
7,56 
2014 
9,56 
14,96 
10,28 
15,58 
10,64 
31,37 
8,84 
5,96 
11,67 
10,85 
7,39 
7,19 
2015 
9,40 
10,74 
9,00 
6,02 
8,95 
17,48 
20,41 
3,76 
27,51 
 
 
 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Silveira II                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1976  9,40  10,74  7,19  5,86  19,33  7,51  8,48  16,30  5,86  2,87  8,69  11,47
1977  13,32  15,01  11,62  7,51  2,74  2,85  8,79  24,27  3,65  13,73  6,38  6,07
1978  7,97  8,18  5,76  1,20  1,03  0,98  4,73  3,17  7,87  5,55  4,11  7,46
1979  2,46  1,58  5,91  5,40  7,92  4,43  6,12  2,98  2,98  12,86  13,42  12,24
1980  5,30  8,79  8,38  6,43  3,06  4,09  17,84  36,25  8,38  13,16  5,19  25,45
1981  5,71  13,78  4,41  8,28  3,40  5,76  9,72  4,10  9,67  7,51  2,86  4,23
1982  3,54  7,82  10,28  4,21  3,32  13,37  7,56  3,87  2,90  14,29  16,30  13,52
1983  16,66  19,49  13,93  9,82  15,43  18,05  53,99  26,17  8,54  6,22  9,98  6,68
1984  10,90  10,08  8,07  4,91  4,28  13,99  11,67  21,70  7,97  8,48  7,66  4,64
1985  3,82  18,72  11,00  4,47  4,85  7,76  5,24  5,35  7,51  8,54  7,92  2,21
1986  9,92  4,59  2,53  5,71  6,07  4,33  4,94  3,36  7,20  10,85  15,07  5,91
1987  14,55  15,84  2,46  11,67  21,44  11,21  9,82  14,76  6,99  14,04  4,15  4,20
1988  4,66  2,70  3,24  5,01  9,10  6,94  2,33  1,08  10,34  7,56  2,26  2,60
1989  12,96  4,38  3,14  3,35  7,15  1,82  5,45  6,94  19,64  7,35  2,02  5,96
1990  15,63  10,49  9,10  5,35  7,10  9,41  5,71  4,63  12,75  15,79  12,50  3,84
1991  5,91  3,12  1,87  1,46  1,31  4,96  5,19  6,22  2,68  14,19  12,70  10,03
1992  4,09  14,09  3,68  2,64  17,33  8,64  9,10  4,83  12,80  3,70  2,84  3,29
1993  7,35  10,95  6,58  4,54  5,19  5,24  19,23  3,14  5,76  9,62  3,83  9,36
1994  4,56  7,92  7,92  5,81  17,95  10,28  10,90  3,74  1,87  8,12  7,15  7,92
1995  14,65  8,23  6,79  2,18  0,85  4,54  8,48  3,87  6,38  9,46  5,05  10,64
1996  11,98  7,61  8,74  6,53  2,96  8,07  9,62  8,64  13,01  7,10  5,71  4,77
1997  19,64  15,89  3,14  1,56  1,17  2,83  11,98  13,88  7,87  18,77  15,53  7,30
1998  8,54  18,20  8,07  11,11  8,12  6,53  7,87  12,70  12,96  6,74  4,21  5,55
1999  4,49  7,15  6,89  6,07  2,98  7,46  10,23  3,37  2,51  13,58  9,82  3,76
2000  10,08  14,60  12,24  7,10  9,77  3,68  8,90  3,33  25,56  25,14  5,40  4,52
2001  14,40  27,82  12,86  9,67  12,86  6,38  13,99  4,26  14,60  18,77  7,61  6,94
2002  8,28  4,57  3,34  3,26  6,53  13,27  7,25  8,59  11,88  15,48  14,35  10,13
2003  4,50  5,40  5,96  1,88  4,30  4,79  2,98  1,15  1,91  10,85  7,39  7,19
2004  8,28  4,74  6,22  9,77  6,63  2,72  9,31  2,55  22,11  5,55  2,58  2,94
2005  4,59  7,10  5,66  4,69  13,16  6,63  9,82  17,48  21,29  24,12  7,82  5,19
2006  7,25  10,74  2,00  1,29  2,26  5,02  10,19  10,07  2,72  2,30  7,39  7,19
2007  9,40  10,74  7,19  5,86  7,42  7,79  10,19  10,07  10,78  10,85  7,39  7,19
2008  5,76  5,40  6,89  5,86  7,42  3,89  2,12  5,35  11,11  19,49  7,39  7,66
2009  10,90  8,07  7,76  5,86  2,59  2,16  8,84  17,59  31,78  10,85  10,64  5,50
2010  17,43  16,92  9,98  16,04  21,65  12,14  8,38  8,28  9,92  4,75  7,92  11,16
2011  17,23  14,81  10,95  6,53  5,96  9,46  16,04  34,25  15,01  5,81  3,19  6,53
2012  11,72  15,12  2,98  1,08  0,93  7,51  10,19  3,36  7,25  11,52  2,23  4,26
2013  9,05  12,44  13,42  2,84  1,61  6,38  5,14  31,57  17,95  6,89  4,20  7,56
2014  9,56  14,96  10,28  15,58  10,64  31,37  8,84  5,96  11,67  10,85  7,39  7,19
2015  9,40  10,74  9,00  6,02  8,95  17,48  20,41  3,76  27,51