A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 916/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 16 de dezembro de 2016. 
 
 
Processo nº: 48500.000275/2014-42 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica PCH Alvorada I, com Registro Ativo e Aceite 
conferidos a Minas PCH S.A. e Guerra Lage Engenheiros 
Associados Ltda., por meio, respectivamente, dos 
Despachos nº 193, de 29 de janeiro de 2014, e nº 346, de 
11 de fevereiro de 2015, c/c Despacho nº 4.248, de 13 de 
dezembro de 2013, localizada no município de Itarumã, no 
estado de Goiás. 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) PCH Alvorada I, com 24.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.GO.037277-3.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos a Minas PCH 
S.A. e Guerra Lage Engenheiros Associados Ltda. (Minas PCH e Guerra Lage), por meio, respectivamente, dos 
Despachos 193, de 29 de janeiro de 2014, e nº 346, de 11 de fevereiro de 2015, c/c Despacho nº 4.248, de 13 de 
dezembro de 2013, localizada no rio Corrente, sub-bacia 60, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, no município de 
Itarumã, no estado de Goiás. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 13 de dezembro de 2013, o Despacho n° 4.248 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do 
rio Corrente, onde foram identificados 7 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Alvorada I. 
 
3. 
Em 29 de janeiro de 2014, por meio do Despacho nº 193, foi conferido o Registro Ativo a Minas PCH 
S.A. e Guerra Lage Engenheiros Associados Ltda., o qual foi Aceito em 11 de fevereiro de 2015 por meio do Despacho 
nº 346. 
 
4. 
Em 31 de outubro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento.  
 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada por Minas PCH e Guerra Lages para emissão do Despacho de 
Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da 
PCH Alvorada I. 
 
                                                          
1 Por meio da correspondência MPCH-ALV-ANL_CTE 001/2016, Documento nº 48513.026378/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\45\ NT_918LY1612  
FL. 02 da Nota Técnica nº 916/2016–SCG/ANEEL, de 16/12/2016 
6. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado, 
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015: 
 
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o 
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não 
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA, 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas 
do empreendimento. 
 
7. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
8. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 4.248, de 13/12/2013. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Alvorada I 
PCH Alvorada I 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
19°4'0"S 
51°10'30"W 
19°4'0"S 
51°10'30"W 
NA Montante (m) 
385 
385 
NA Jusante (m) 
365 
365 
Queda Bruta (m) 
20 
20 
Área do Reservatório (km²) 
11,21 
11,12 
Potência (kW) 
23600 
24000 
Energia Média (kWméd) 
14200 
17325 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
101,40 
110,38 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Corrente 
ESTADO: 
GO 
SUB-
BACIA: 
60 
DESPACHO: 
4.248 
DATA: 
13/12/2013 
AUTOR: 
Minas PCH S.A. e Guerra Laje Engenheiros Associados Ltda. 
POTÊNCIA: 
124200 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
7 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Água Limpa II 
19°1'33"S 
51°15'28"W 
395 
385 
11200 
Disponível 
(inventariado) 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Foz do Corrente I 
19°4'2"S 
365 
343,5 
260000 
PB Aceito 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo.
  PCH Alvorada I      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do Barramento      19°4'0"S
51°10'30"W      19°4'0"S
51°10'30"W    
NA Montante (m)      385      385    
NA Jusante (m)      365      365    
Queda Bruta (m)      20      20    
Área do Reservatório (km²)      11,21      11,12    
Potência (kW)      23600      24000    
Energia Média (kWméd)      14200      17325    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT      101,40      110,38    
NOME DO RIO:    Corrente          ESTADO:        GO        SUB-
BACIA:      60
DESPACHO:    4.248          DATA:        13/12/2013              
AUTOR:    Minas PCH S.A. e Guerra Laje Engenheiros Associados Ltda.                                
POTÊNCIA:    124200 kW          EIXOS
IDENTIFICADOS:        7              
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                    
Aproveitamento a      Coordenadas da Casa de      NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  Condição  
montante      Força      (m)        (m)        (kW)        
Água Limpa II    19°1'33"S
51°15'28"W      395        385        11200      Disponível
(inventariado)    
Aproveitamento a      Coordenadas do Limite      NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  Condição  
jusante      Máximo do Reservatório      (m)        (m)        (kW)        
Foz do Corrente I    19°4'2"S      365        343,5        260000      PB Aceito    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\45\ NT_918LY1612  
FL. 03 da Nota Técnica nº 916/2016–SCG/ANEEL, de 16/12/2016 
51°10'32"W 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
9. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
GEOESTUDOS Consultoria e Assessoria em Centrais Hidrelétricas Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Newton Bitencourt Santos 
92221220141671431 
0600385953-SP 
Responsável Geral do Projeto  
Sérgio Vicente Novak 
100020145064150 
PR-15463/D 
Estudos cartográficos e topográficos 
Daniel Reinhardt 
92221220141682738 
5060248234-SP 
Estudos geotécnicos 
Humberto Jacobsen Teixeira 
92221220141683113 
0600376792-SP 
Estudos hidrológicos 
Humberto Jacobsen Teixeira 
92221220141683113 
0600376792-SP 
Estudos energéticos 
Akida Iha 
92221220161022564 
0600176380-SP 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentado. 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentado. 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
10. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico.
  51°10'32"W
    
Empresa Projetista:  GEOESTUDOS Consultoria e Assessoria em Centrais Hidrelétricas Ltda.      
Responsável Técnico  Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Newton Bitencourt Santos  92221220141671431  0600385953-SP    Responsável Geral do Projeto
Sérgio Vicente Novak
Daniel Reinhardt  100020145064150  PR-15463/D    Estudos cartográficos e topográficos
  92221220141682738  5060248234-SP    Estudos geotécnicos
Humberto Jacobsen Teixeira  92221220141683113  0600376792-SP    Estudos hidrológicos
Humberto Jacobsen Teixeira  92221220141683113  0600376792-SP    Estudos energéticos
Akida Iha  92221220161022564  0600176380-SP    Estruturas extravasoras
Tipo de licença  Não foi apresentado.
Número  
Órgão emissor  
Data de emissão  
Validade  
Vazão remanescente  
Tipo de Licença    Não foi apresentado.
Número    
Órgão Emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão de usos consuntivos    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\45\ NT_918LY1612  
FL. 04 da Nota Técnica nº 916/2016–SCG/ANEEL, de 16/12/2016 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é igual ao inventário. 
 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Alvorada I 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
6631 
NOME DO RIO DA USINA: 
Corrente 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
60950000 
Canastra 
Corrente 
6730 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
60940000 
Campo Alegre 
Corrente 
3133 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
835 
TR (anos): 
10000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Controlado 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Terra/Enrocamento 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Akida Iha 
0600176380-SP 
Nº DA 
ART3 
9222122016102256
4 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
60950000 
Canastra 
Corrente 
6730 
 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 24.000 kW é 400 kW superior à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 2 turbinas de 12371,13 kW e 2 geradores de potência 
unitária nominal de 13333,33 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
                                                          
3 Documento nº 48513.026378/2016-00
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é igual ao inventário.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  6631  NOME DO RIO DA USINA:    Corrente  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
60950000  Canastra    Corrente    6730
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
60940000  Campo Alegre    Corrente    3133
          
          
          
          
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    835    TR (anos):    10000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Controlado          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Terra/Enrocamento          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Akida Iha
0600176380-SP        Nº DA
ART3  9222122016102256
4
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
60950000  Canastra    Corrente    6730    
Estudos Energéticos  A potência de 24.000 kW é 400 kW superior à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 2 turbinas de 12371,13 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 13333,33 kVA, com 0,9 de fator de potência.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\45\ NT_918LY1612  
FL. 05 da Nota Técnica nº 916/2016–SCG/ANEEL, de 16/12/2016 
11. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
12. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Alvorada I 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
19°4'0"S 
51°10'30"W 
Coordenadas da casa de força 
19°4'0"S 
51°10'30"W 
Potência Instalada Total (kW) 
24000 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
13333,33 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,9 
Potência instalada por turbina (kW) 
12371,13 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
20,97 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93,00% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,00% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 
1,26% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
1,74% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,3 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
20 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,04% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
258,4 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
 
13. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Alvorada I conforme solicitado por Minas PCH e Guerra Lage, bem como o encaminhamento 
de documento á Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos 
– SECIMA do estado de Goiás, para fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o interessado 
requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes.
PCH Alvorada I  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  19°4'0"S
51°10'30"W
Coordenadas da casa de força  19°4'0"S
51°10'30"W
Potência Instalada Total (kW)  24000
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  13333,33
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,9
Potência instalada por turbina (kW)  12371,13
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  20,97
Rendimento nominal por turbina (%)  93,00%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,00%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)  1,26%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  1,74%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,3
H : Queda bruta nominal (m)
b  20
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  1,04%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  258,4
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\45\ NT_918LY1612  
FL. 06 da Nota Técnica nº 916/2016–SCG/ANEEL, de 16/12/2016 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
14. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
15. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Alvorada I sob a titularidade de Minas PCH S.A. e Guerra Lage Engenheiros Associados 
Ltda.. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
16. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento á Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, 
Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos – SECIMA do estado de Goiás, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
LYSIANNE REIS AMORIM 
Analista Administrativo – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\45\ NT_918LY1612  
FL. 07 da Nota Técnica nº 916/2016–SCG/ANEEL, de 16/12/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Alvorada I 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1972 
 
 
 
 
 
 
 
 40,56  
 39,46  
 57,36  
 82,76  
 92,06  
1973 
 86,26  
 89,06  
 80,46  
 82,96  
 67,96  
 57,16  
 51,76  
 43,66  
 41,46  
 66,56  
 76,06  
 83,36  
1974 
 106,66  
 96,26  
 143,46  
 123,56  
 98,96  
 81,66  
 67,66  
 62,56  
 57,86  
 69,27  
 59,47  
 99,87  
1975 
128,47 
105,77 
111,97 
112,77 
84,37 
66,77 
66,98 
60,08 
54,38 
68,28 
92,98 
97,78 
1976 
91,98 
140,18 
142,28 
110,88 
94,28 
85,08 
69,08 
67,18 
71,68 
70,58 
90,78 
111,68 
1977 
140,08 
160,98 
118,58 
117,58 
93,88 
91,68 
73,28 
63,98 
82,08 
78,98 
105,68 
118,38 
1978 
172,48 
112,68 
139,28 
105,68 
99,78 
97,08 
80,88 
68,39 
81,79 
74,89 
105,69 
136,29 
1979 
195,19 
158,89 
135,29 
109,69 
97,09 
81,69 
80,99 
75,59 
97,19 
78,30 
89,80 
128,30 
1980 
157,80 
149,11 
126,61 
118,61 
90,12 
83,72 
76,72 
69,22 
74,02 
72,72 
84,12 
106,82 
1981 
131,72 
105,92 
111,02 
91,72 
81,72 
75,82 
66,32 
62,92 
57,92 
70,72 
99,82 
128,32 
1982 
131,42 
136,43 
206,93 
155,23 
114,63 
105,83 
89,63 
86,13 
85,53 
98,93 
98,93 
130,53 
1983 
169,84 
177,64 
162,94 
136,44 
105,85 
99,94 
89,34 
79,15 
84,85 
100,85 
111,75 
137,45 
1984 
143,25 
130,65 
126,55 
134,65 
125,56 
90,56 
83,26 
88,66 
90,66 
87,76 
91,06 
127,76 
1985 
133,56 
156,36 
197,06 
149,07 
106,87 
95,27 
93,27 
83,47 
73,47 
74,66 
79,66 
75,06 
1986 
127,36 
134,26 
143,96 
122,26 
106,56 
83,56 
76,26 
84,16 
79,56 
71,66 
72,66 
117,36 
1987 
141,96 
203,86 
179,46 
137,17 
122,37 
98,07 
84,37 
80,27 
78,07 
94,77 
93,77 
123,47 
1988 
137,37 
182,07 
215,98 
177,68 
132,49 
110,78 
97,78 
88,38 
78,88 
82,68 
98,58 
119,58 
1989 
166,68 
182,38 
188,39 
151,09 
132,30 
110,69 
100,89 
95,39 
98,79 
80,69 
128,69 
179,29 
1990 
144,29 
126,50 
123,60 
105,90 
115,71 
95,80 
91,10 
87,80 
99,91 
122,61 
111,71 
109,81 
1991 
129,51 
171,02 
185,82 
159,13 
127,54 
113,73 
103,83 
95,52 
91,22 
114,71 
98,91 
110,80 
1992 
148,90 
117,99 
128,49 
125,58 
106,79 
93,28 
87,67 
83,17 
107,77 
107,77 
121,57 
126,47 
1993 
112,68 
141,38 
137,38 
135,68 
97,29 
99,98 
83,18 
79,08 
90,08 
90,68 
81,88 
120,68 
1994 
145,38 
133,58 
142,38 
135,48 
96,89 
94,58 
85,47 
78,67 
69,87 
71,77 
100,87 
109,87 
1995 
108,88 
187,68 
143,38 
126,69 
112,89 
94,08 
86,68 
76,98 
72,38 
84,17 
86,87 
94,97 
1996 
139,47 
146,17 
181,66 
131,57 
101,97 
92,96 
86,36 
77,56 
95,16 
83,96 
112,86 
144,56 
1997 
181,06 
143,96 
126,16 
117,26 
113,56 
125,56 
96,66 
86,16 
82,36 
91,16 
119,76 
160,77 
1998 
126,87 
176,67 
172,18 
170,38 
108,70 
108,09 
95,49 
99,08 
90,78 
105,88 
110,68 
137,68 
1999 
176,48 
140,08 
162,39 
127,30 
103,12 
94,89 
86,89 
77,69 
78,79 
76,88 
97,48 
103,08 
2000 
146,38 
172,98 
185,58 
132,49 
110,90 
94,48 
88,47 
85,77 
103,87 
85,77 
94,07 
147,47 
2001 
 124,87  
 137,37  
 133,57  
 113,89  
 103,99  
 96,58  
 82,28  
 74,48  
 79,07  
 82,07  
 95,07  
 133,47  
2002 
 158,98  
 184,38  
 169,78  
 120,80  
 107,81  
 92,39  
 90,69  
 86,29  
 86,09  
 77,58  
 90,29  
 104,98  
2003 
 126,88  
 158,39  
 150,39  
 164,60  
 100,73  
 96,40  
 84,49  
 83,39  
 77,19  
 83,99  
 93,69  
 118,69  
2004 
 126,69  
 138,89  
 127,49  
 137,10  
 112,32  
 94,00  
 85,39  
 73,89  
 65,79  
 88,38  
 119,08  
 114,58  
2005 
 199,88  
 139,78  
 152,88  
 119,09  
 103,02  
 96,79  
 83,89  
 75,88  
 76,08  
 78,67  
 102,77  
 159,17  
2006 
 154,06  
 156,06  
 177,76  
 156,77  
 87,19  
 94,96  
 58,76  
 74,15  
 90,96  
 105,05   133,36  
 126,26  
2007 
 217,96  
 177,26  
 148,17  
 111,78  
 113,21  
 97,59  
 91,18  
 87,88  
 84,58  
 93,47  
 98,47  
 108,27  
2008 
 174,07  
 232,27  
 213,27  
 199,08  
 131,81   111,48   100,67  
 91,67  
 81,97  
 100,06   105,36  
 120,16  
2009 
 121,76  
 162,66  
 165,96  
 150,08  
 99,31  
 99,48  
 88,77  
 80,07  
 106,36   106,36   125,06  
 168,46  
2010 
 187,66  
 187,56  
 183,86  
 155,18  
 120,01   107,78  
 66,87  
 81,07  
 75,07  
 93,06  
 98,76  
 123,36  
2011 
 131,76  
 118,96  
 222,26  
 148,18  
 115,02   114,58  
 95,27  
 86,27  
 90,67  
 99,16  
 95,56  
 92,96  
2012 
 108,16  
 106,96  
 102,16  
 99,78  
 95,22  
 98,28  
 88,07  
 91,77  
 82,17  
 74,56  
 83,86  
 120,16
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Alvorada I                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1972                40,56  39,46  57,36  82,76  92,06
1973  86,26  89,06  80,46  82,96  67,96  57,16  51,76  43,66  41,46  66,56  76,06  83,36
1974  106,66  96,26  143,46  123,56  98,96  81,66  67,66  62,56  57,86  69,27  59,47  99,87
1975  128,47  105,77  111,97  112,77  84,37  66,77  66,98  60,08  54,38  68,28  92,98  97,78
1976  91,98  140,18  142,28  110,88  94,28  85,08  69,08  67,18  71,68  70,58  90,78  111,68
1977  140,08  160,98  118,58  117,58  93,88  91,68  73,28  63,98  82,08  78,98  105,68  118,38
1978  172,48  112,68  139,28  105,68  99,78  97,08  80,88  68,39  81,79  74,89  105,69  136,29
1979  195,19  158,89  135,29  109,69  97,09  81,69  80,99  75,59  97,19  78,30  89,80  128,30
1980  157,80  149,11  126,61  118,61  90,12  83,72  76,72  69,22  74,02  72,72  84,12  106,82
1981  131,72  105,92  111,02  91,72  81,72  75,82  66,32  62,92  57,92  70,72  99,82  128,32
1982  131,42  136,43  206,93  155,23  114,63  105,83  89,63  86,13  85,53  98,93  98,93  130,53
1983  169,84  177,64  162,94  136,44  105,85  99,94  89,34  79,15  84,85  100,85  111,75  137,45
1984  143,25  130,65  126,55  134,65  125,56  90,56  83,26  88,66  90,66  87,76  91,06  127,76
1985  133,56  156,36  197,06  149,07  106,87  95,27  93,27  83,47  73,47  74,66  79,66  75,06
1986  127,36  134,26  143,96  122,26  106,56  83,56  76,26  84,16  79,56  71,66  72,66  117,36
1987  141,96  203,86  179,46  137,17  122,37  98,07  84,37  80,27  78,07  94,77  93,77  123,47
1988  137,37  182,07  215,98  177,68  132,49  110,78  97,78  88,38  78,88  82,68  98,58  119,58
1989  166,68  182,38  188,39  151,09  132,30  110,69  100,89  95,39  98,79  80,69  128,69  179,29
1990  144,29  126,50  123,60  105,90  115,71  95,80  91,10  87,80  99,91  122,61  111,71  109,81
1991  129,51  171,02  185,82  159,13  127,54  113,73  103,83  95,52  91,22  114,71  98,91  110,80
1992  148,90  117,99  128,49  125,58  106,79  93,28  87,67  83,17  107,77  107,77  121,57  126,47
1993  112,68  141,38  137,38  135,68  97,29  99,98  83,18  79,08  90,08  90,68  81,88  120,68
1994  145,38  133,58  142,38  135,48  96,89  94,58  85,47  78,67  69,87  71,77  100,87  109,87
1995  108,88  187,68  143,38  126,69  112,89  94,08  86,68  76,98  72,38  84,17  86,87  94,97
1996  139,47  146,17  181,66  131,57  101,97  92,96  86,36  77,56  95,16  83,96  112,86  144,56
1997  181,06  143,96  126,16  117,26  113,56  125,56  96,66  86,16  82,36  91,16  119,76  160,77
1998  126,87  176,67  172,18  170,38  108,70  108,09  95,49  99,08  90,78  105,88  110,68  137,68
1999  176,48  140,08  162,39  127,30  103,12  94,89  86,89  77,69  78,79  76,88  97,48  103,08
2000  146,38  172,98  185,58  132,49  110,90  94,48  88,47  85,77  103,87  85,77  94,07  147,47
2001  124,87  137,37  133,57  113,89  103,99  96,58  82,28  74,48  79,07  82,07  95,07  133,47
2002  158,98  184,38  169,78  120,80  107,81  92,39  90,69  86,29  86,09  77,58  90,29  104,98
2003  126,88  158,39  150,39  164,60  100,73  96,40  84,49  83,39  77,19  83,99  93,69  118,69
2004  126,69  138,89  127,49  137,10  112,32  94,00  85,39  73,89  65,79  88,38  119,08  114,58
2005  199,88  139,78  152,88  119,09  103,02  96,79  83,89  75,88  76,08  78,67  102,77  159,17
2006  154,06  156,06  177,76  156,77  87,19  94,96  58,76  74,15  90,96  105,05  133,36  126,26
2007  217,96  177,26  148,17  111,78  113,21  97,59  91,18  87,88  84,58  93,47  98,47  108,27
2008  174,07  232,27  213,27  199,08  131,81  111,48  100,67  91,67  81,97  100,06  105,36  120,16
2009  121,76  162,66  165,96  150,08  99,31  99,48  88,77  80,07  106,36  106,36  125,06  168,46
2010  187,66  187,56  183,86  155,18  120,01  107,78  66,87  81,07  75,07  93,06  98,76  123,36
2011  131,76  118,96  222,26  148,18  115,02  114,58  95,27  86,27  90,67  99,16  95,56  92,96
2012  108,16  106,96  102,16  99,78  95,22  98,28  88,07  91,77  82,17  74,56  83,86  120,16

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\45\ NT_918LY1612  
FL. 08 da Nota Técnica nº 916/2016–SCG/ANEEL, de 16/12/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Alvorada I 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2013 
 118,26  
 157,96  
 168,47  
 116,38  
 93,62  
 65,99  
 90,57  
 80,07  
 72,87  
 81,26  
 78,26  
 84,46
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Alvorada I                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2013  118,26  157,96  168,47  116,38  93,62  65,99  90,57  80,07  72,87  81,26  78,26  84,46