AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 
DESPACHO Nº 386, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021 
 
 
Texto Original 
 
Texto Compilado 
 
O SUPERINTENDENTE DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DE TRANSMISSÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso das atribuições delegadas 
pela Portaria ANEEL nº 3.926, de 29 de março de 2016, alterada pela Portaria ANEEL nº 6.619, de 15 de 
dezembro de 2020, e considerando o que consta do Processo nº 48500.006025/2020-64, decide autorizar 
a implantação de reforços em instalações sob responsabilidade de concessionárias de serviço público de 
transmissão de energia elétrica relacionados no Anexo, com prazo para início da operação comercial a 
contar da data de publicação deste Despacho, com exceção dos casos em que os reforços já tenham sido 
apontados como concluídos. 
 
 
 
IVO SECHI NAZARENO 
 
(Revogados os reforços de pequeno porte da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - 
CTEEP, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A - Eletronorte, Evrecy Participações Ltda, Furnas Centrais 
Elétricas S.A - Furnas; e Interligação Elétrica Serra do Japi S.A - IEJAPI, pelo DSP 3.758 SCT/ANEEL de 
26.11.2021) 
 
(Alterado o escopo indicado na Coluna “Descrição do Escopo da Obra”, pelo DSP SCT/ANEEL 3.757, de 
30.11.2021) 
 
(Alterado o escopo indicado na Coluna "Prazo (**)", pelo DSP SCT/ANEEL 4.158, de 28.12.2021) 
 
(Revogados os reforços de pequeno porte da SE Goiânia Leste, SE Carajás da EDP Transmissão Goiás S.A 
– EDP Goiás, pelo DSP SCT/ANEEL 580, de 03.03.2023) 
 
(Alterado o escopo indicado na Coluna “Descrição do reforço”, pelo DSP SCE/ANEEL 269, de 30.01.2024) 
 
(Revogados os reforços de pequeno porte indicados, pelo DSP SCE/ANEEL 269, de 30.01.2024) 
 
(Alterada a coluna "Descrição do reforço", pelo DSP SCE/ANEEL 547, de 28.02.2025) 
 
(Excluídos os reforços indicados na tabela, pelo DSP SCE/ANEEL 547, de 28.02.2025) 
 
(Revogada a descrições dos reforços, referentes a FUNIL, Abaixadora e Fortaleza, pelo DSP SCE/ANEEL 
2.967, de 01.10.2025)

ANEXO 
 
Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Prazo em 
meses 
AETE 
000541/2018 
SE CUIABA 
- 
SE Cuiabá - Instalar 02 conjuntos de bancos 
de Baterias e Retificadores 48 Vcc 
independentes entre si para o sistema de 
Telecomunicações 
10 
AETE 
000542/2018 
SE COXIPO 
- 
SE Coxipó - Instalar 02 conjuntos de bancos 
de Baterias e Retificadores 48 Vcc 
independentes entre si para o sistema de 
Telecomunicações 
10 
AETE 
000543/2018 
SE RONDONOPOLIS 
- 
SE Rondonópolis - Instalar 02 conjuntos de 
bancos de Baterias e Retificadores 48 Vcc 
independentes entre si para o sistema de 
Telecomunicações 
10 
AFLUENTE 
TRANSMISSÃO 
000572/2018 
SE BRUMADO II 
230 
Instalação de Registradores Digitais de 
Perturbação. 
12 
AFLUENTE 
TRANSMISSÃO 
000573/2018 
SE BRUMADO II 
230 
Instalação de Registradores Digitais de 
Perturbação. 
12 
AFLUENTE 
TRANSMISSÃO 
000575/2018 
SE TOMBA 
230 
Instalação de Registradores Digitais de 
Perturbação. 
12 
AFLUENTE 
TRANSMISSÃO 
000577/2018 
SE TOMBA 
230 
Instalação de Registradores Digitais de 
Perturbação. 
12 
AFLUENTE 
TRANSMISSÃO 
000578/2018 
SE TOMBA 
230 
Instalação de Registradores Digitais de 
Perturbação. 
12 
AFLUENTE 
TRANSMISSÃO 
000579/2018 
SE TOMBA 
230 
Instalação de Registradores Digitais de 
Perturbação. 
12 
BRASNORTE 
000606/2018 
LT 230 kV 
JAURU/JUBA 
230 
Implantar rota alternativa para o sistema 
de teleproteção / telecomunicações do 
enlace Juba / Jauru-MT (equipamentos + 
link terceiros) 
18 
CEEE GT 
004901/2018 
USI JACUI 
138 
Instalação de módulo concentrador de 
informações de oscilografia e acessórios  
30 
CELG - GT 
003042/2018 
SE ANHANGUERA 
230 
INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 
CORRENTE 
DE 
NEUTRO 
PARA 
MONITORAMENTO 
DA 
CORRENTE 
IN(PONTO DE ATERRAMENTO) 
24 
CELG - GT 
003046/2018 
SE FIRMINOPOLIS 
230 
INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 
CORRENTE 
DE 
NEUTRO 
PARA 
MONITORAMENTO 
DA 
CORRENTE 
IN(PONTO DE ATERRAMENTO) 
24 
CELG - GT 
003050/2018 
SE XAVANTES 
230 
INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 
CORRENTE 
DE 
NEUTRO 
PARA 
MONITORAMENTO 
DA 
CORRENTE 
IN(PONTO DE ATERRAMENTO) 
24 
CELG - GT 
003051/2018 
SE XAVANTES 
230 
INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 
CORRENTE 
DE 
NEUTRO 
PARA 
MONITORAMENTO 
DA 
CORRENTE 
IN(PONTO DE ATERRAMENTO) 
24
Concessionária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Prazo em
meses
AETE  000541/2018  SE CUIABA  -  SE Cuiabá - Instalar 02 conjuntos de bancos
de Baterias e Retificadores 48 Vcc
independentes entre si para o sistema de
Telecomunicações  10
AETE  000542/2018  SE COXIPO  -  SE Coxipó - Instalar 02 conjuntos de bancos
de Baterias e Retificadores 48 Vcc
independentes entre si para o sistema de
Telecomunicações  10
AETE  000543/2018  SE RONDONOPOLIS  -  SE Rondonópolis - Instalar 02 conjuntos de
bancos de Baterias e Retificadores 48 Vcc
independentes entre si para o sistema de
Telecomunicações  10
AFLUENTE
TRANSMISSÃO  000572/2018  SE BRUMADO II  230  Instalação de Registradores Digitais de
Perturbação.  12
AFLUENTE
TRANSMISSÃO  000573/2018  SE BRUMADO II  230  Instalação de Registradores Digitais de
Perturbação.  12
AFLUENTE
TRANSMISSÃO  000575/2018  SE TOMBA  230  Instalação de Registradores Digitais de
Perturbação.  12
AFLUENTE
TRANSMISSÃO  000577/2018  SE TOMBA  230  Instalação de Registradores Digitais de
Perturbação.  12
AFLUENTE
TRANSMISSÃO  000578/2018  SE TOMBA  230  Instalação de Registradores Digitais de
Perturbação.  12
AFLUENTE
TRANSMISSÃO  000579/2018  SE TOMBA  230  Instalação de Registradores Digitais de
Perturbação.  12
BRASNORTE  000606/2018  LT 230 kV
JAURU/JUBA  230  Implantar rota alternativa para o sistema
de teleproteção / telecomunicações do
enlace Juba / Jauru-MT (equipamentos +
link terceiros)  18
CEEE GT  004901/2018  USI JACUI  138  Instalação de módulo concentrador de
informações de oscilografia e acessórios  30
CELG - GT  003042/2018  SE ANHANGUERA  230  INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE
CORRENTE DE NEUTRO PARA
MONITORAMENTO DA CORRENTE
IN(PONTO DE ATERRAMENTO)  24
CELG - GT  003046/2018  SE FIRMINOPOLIS  230  INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE
CORRENTE DE NEUTRO PARA
MONITORAMENTO DA CORRENTE
IN(PONTO DE ATERRAMENTO)  24
CELG - GT  003050/2018  SE XAVANTES  230  INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE
CORRENTE DE NEUTRO PARA
MONITORAMENTO DA CORRENTE
IN(PONTO DE ATERRAMENTO)  24
CELG - GT  003051/2018  SE XAVANTES  230  INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE
CORRENTE DE NEUTRO PARA
MONITORAMENTO DA CORRENTE
IN(PONTO DE ATERRAMENTO)  24

Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Prazo em 
meses 
CELG - GT 
003052/2018 
SE XAVANTES 
230 
INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 
CORRENTE 
DE 
NEUTRO 
PARA 
MONITORAMENTO 
DA 
CORRENTE 
IN(PONTO DE ATERRAMENTO) 
24 
CELG - GT 
003055/2018 
SE GOIANIA LESTE 
230 
INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 
CORRENTE 
DE 
NEUTRO 
PARA 
MONITORAMENTO 
DA 
CORRENTE 
IN(PONTO DE ATERRAMENTO) 
24 
CELG - GT 
003057/2018 
SE GOIANIA LESTE 
230 
INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 
CORRENTE 
DE 
NEUTRO 
PARA 
MONITORAMENTO 
DA 
CORRENTE 
IN(PONTO DE ATERRAMENTO) 
24 
CELG - GT 
003059/2018 
SE AGUAS LINDAS 
230 
INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 
CORRENTE 
DE 
NEUTRO 
PARA 
MONITORAMENTO 
DA 
CORRENTE 
IN(PONTO DE ATERRAMENTO) 
24 
CELG - GT 
003060/2018 
SE AGUAS LINDAS 
230 
INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 
CORRENTE 
DE 
NEUTRO 
PARA 
MONITORAMENTO 
DA 
CORRENTE 
IN(PONTO DE ATERRAMENTO) 
24 
CELG - GT 
003061/2018 
SE ITAPACI 
230 
INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 
CORRENTE 
DE 
NEUTRO 
PARA 
MONITORAMENTO 
DA 
CORRENTE 
IN(PONTO DE ATERRAMENTO) 
24 
CELG - GT 
003062/2018 
SE ITAPACI 
230 
INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 
CORRENTE 
DE 
NEUTRO 
PARA 
MONITORAMENTO 
DA 
CORRENTE 
IN(PONTO DE ATERRAMENTO) 
24 
CELG - GT 
003064/2018 
SE PALMEIRAS 
230 
INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 
CORRENTE 
DE 
NEUTRO 
PARA 
MONITORAMENTO 
DA 
CORRENTE 
IN(PONTO DE ATERRAMENTO) 
24 
CELG - GT 
003066/2018 
SE PARANAIBA 
230 
INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 
CORRENTE 
DE 
NEUTRO 
PARA 
MONITORAMENTO 
DA 
CORRENTE 
IN(PONTO DE ATERRAMENTO) 
24 
CELG - GT 
003067/2018 
SE PARANAIBA 
230 
INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 
CORRENTE 
DE 
NEUTRO 
PARA 
MONITORAMENTO 
DA 
CORRENTE 
IN(PONTO DE ATERRAMENTO) 
24 
CELG - GT 
003073/2018 
SE FIRMINOPOLIS 
230 
INSTALAÇÃO 
DE 
RDP 
PARA 
MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS 
DE TRANSFORMAÇÃO APONTADO NO 
ITEM 6 DO RELATÓRIO RE 3/0117/2017. 
24 
CELG - GT 
003075/2018 
SE XAVANTES 
230 
INSTALAÇÃO 
DE 
RDP 
PARA 
MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS 
DE TRANSFORMAÇÃO APONTADO NO 
ITEM 6 DO RELATÓRIO RE 3/0117/2017. 
24 
CELG - GT 
003076/2018 
SE GOIANIA LESTE 
230 
INSTALAÇÃO 
DE 
RDP 
PARA 
MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS 
DE TRANSFORMAÇÃO APONTADO NO 
ITEM 6 DO RELATÓRIO RE 3/0117/2017. 
24
Concessionária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Prazo em
meses
CELG - GT  003052/2018  SE XAVANTES  230  INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE
CORRENTE DE NEUTRO PARA
MONITORAMENTO DA CORRENTE
IN(PONTO DE ATERRAMENTO)  24
CELG - GT  003055/2018  SE GOIANIA LESTE  230  INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE
CORRENTE DE NEUTRO PARA
MONITORAMENTO DA CORRENTE
IN(PONTO DE ATERRAMENTO)  24
CELG - GT  003057/2018  SE GOIANIA LESTE  230  INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE
CORRENTE DE NEUTRO PARA
MONITORAMENTO DA CORRENTE
IN(PONTO DE ATERRAMENTO)  24
CELG - GT  003059/2018  SE AGUAS LINDAS  230  INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE
CORRENTE DE NEUTRO PARA
MONITORAMENTO DA CORRENTE
IN(PONTO DE ATERRAMENTO)  24
CELG - GT  003060/2018  SE AGUAS LINDAS  230  INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE
CORRENTE DE NEUTRO PARA
MONITORAMENTO DA CORRENTE
IN(PONTO DE ATERRAMENTO)  24
CELG - GT  003061/2018  SE ITAPACI  230  INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE
CORRENTE DE NEUTRO PARA
MONITORAMENTO DA CORRENTE
IN(PONTO DE ATERRAMENTO)  24
CELG - GT  003062/2018  SE ITAPACI  230  INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE
CORRENTE DE NEUTRO PARA
MONITORAMENTO DA CORRENTE
IN(PONTO DE ATERRAMENTO)  24
CELG - GT  003064/2018  SE PALMEIRAS  230  INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE
CORRENTE DE NEUTRO PARA
MONITORAMENTO DA CORRENTE
IN(PONTO DE ATERRAMENTO)  24
CELG - GT  003066/2018  SE PARANAIBA  230  INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE
CORRENTE DE NEUTRO PARA
MONITORAMENTO DA CORRENTE
IN(PONTO DE ATERRAMENTO)  24
CELG - GT  003067/2018  SE PARANAIBA  230  INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE
CORRENTE DE NEUTRO PARA
MONITORAMENTO DA CORRENTE
IN(PONTO DE ATERRAMENTO)  24
CELG - GT  003073/2018  SE FIRMINOPOLIS  230  INSTALAÇÃO DE RDP PARA
MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS
DE TRANSFORMAÇÃO APONTADO NO
ITEM 6 DO RELATÓRIO RE 3/0117/2017.  24
CELG - GT  003075/2018  SE XAVANTES  230  INSTALAÇÃO DE RDP PARA
MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS
DE TRANSFORMAÇÃO APONTADO NO
ITEM 6 DO RELATÓRIO RE 3/0117/2017.  24
CELG - GT  003076/2018  SE GOIANIA LESTE  230  INSTALAÇÃO DE RDP PARA
MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS
DE TRANSFORMAÇÃO APONTADO NO
ITEM 6 DO RELATÓRIO RE 3/0117/2017.  24

Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Prazo em 
meses 
CELG - GT 
003953/2017 
SE GOIÂNIA LESTE 
13,8 
Adequação da conexão do lado de baixa 
tensão do Transformador B, com a 
instalação de um disjuntor na saída de 13,8 
kV. 
 
Obs.: Obra publicada no Plano de Outorgas 
de Transmissão de Energia Elétrica – 
POTEE – Ciclos 2018 (1ª emissão) – Volume 
II – Reforços de Pequeno porte das 
Instalações de Transmissão Existentes 
24 
CELG - GT 
004063/2017 
SE CARAJÁS 
138 
Instalação da 5° chave seccionadora no 
vão do banco de capacitores em 138 kV de 
80 
Mvar. 
 
Obs.: Obra publicada no Plano de Outorgas 
de Transmissão de Energia Elétrica – 
POTEE – Ciclos 2018 (1ª emissão) – Volume 
II – Reforços de Pequeno porte das 
Instalações de Transmissão Existentes 
30 
CELG - GT 
005294/2018 
SE XAVANTES 
230 
Substituição de 1 Disjuntor do vão 
Bandeirantes 
C2 
(764). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito: 50 
kA, Capacidade nominal de corrente: 3150 
A, Outras: Icrista 130 kA. 
30 
CELG - GT 
005295/2018 
SE XAVANTES 
230 
Substituição de 1 disjuntor do vão T1 
230/138 
kV 
(724) 
. 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito: 50 
kA, Capacidade nominal de corrente: 3150 
A, Outras: Icrista 130 kA. 
30 
CELG - GT 
005296/2018 
SE XAVANTES 
230 
Substituição de 1 disjuntor do vão Pirineus 
C1 
(774). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito: 50 
kA, Capacidade nominal de corrente: 3150 
A, Outras: Icrista 130 kA. 
30 
CELG - GT 
005299/2018 
SE XAVANTES 
138 
Substituição de 5 secionadoras sem chave 
de 
terra 
do 
vão 
T1 
230/138 
kV 
(613,615,617,618 
e 
619). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito: 40 
kA, Capacidade nominal de corrente: 3150 
A. 
30
Concessionária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Prazo em
meses
CELG - GT  003953/2017  SE GOIÂNIA LESTE  13,8  Adequação da conexão do lado de baixa
tensão do Transformador B, com a
instalação de um disjuntor na saída de 13,8
kV.
Obs.: Obra publicada no Plano de Outorgas
de Transmissão de Energia Elétrica –
POTEE – Ciclos 2018 (1ª emissão) – Volume
II – Reforços de Pequeno porte das
Instalações de Transmissão Existentes  24
CELG - GT  004063/2017  SE CARAJÁS  138  Instalação da 5° chave seccionadora no
vão do banco de capacitores em 138 kV de
80 Mvar.
Obs.: Obra publicada no Plano de Outorgas
de Transmissão de Energia Elétrica –
POTEE – Ciclos 2018 (1ª emissão) – Volume
II – Reforços de Pequeno porte das
Instalações de Transmissão Existentes  30
CELG - GT  005294/2018  SE XAVANTES  230  Substituição de 1 Disjuntor do vão
Bandeirantes C2 (764).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito: 50
kA, Capacidade nominal de corrente: 3150
A, Outras: Icrista 130 kA.  30
CELG - GT  005295/2018  SE XAVANTES  230  Substituição de 1 disjuntor do vão T1
230/138 kV (724) .
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito: 50
kA, Capacidade nominal de corrente: 3150
A, Outras: Icrista 130 kA.  30
CELG - GT  005296/2018  SE XAVANTES  230  Substituição de 1 disjuntor do vão Pirineus
C1 (774).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito: 50
kA, Capacidade nominal de corrente: 3150
A, Outras: Icrista 130 kA.  30
CELG - GT  005299/2018  SE XAVANTES  138  Substituição de 5 secionadoras sem chave
de terra do vão T1 230/138 kV
(613,615,617,618 e 619).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito: 40
kA, Capacidade nominal de corrente: 3150
A.  30

Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Prazo em 
meses 
CEMIG GT 
000227/2020 
USI TRÊS MARIAS 
138 
Substituição de 1 Disjuntor do vão TR 11 - 
300/138kV (20K4) e obras associadas. 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
40, Capacidade nominal de corrente (A): 
2000. 
30 
CEMIG GT 
000228/2020 
USI TRÊS MARIAS 
138 
Substituição de 1 Disjuntor do vão LT João 
Pinheiro 3 (3K4) e obras associadas. 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
40, Capacidade nominal de corrente (A): 
2000. 
30 
CEMIG GT 
000229/2020 
USI TRÊS MARIAS 
138 
Substituição de 1 Disjuntor do vão de 
Amarre 
(6K4) 
e 
obras 
associadas. 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
40, Capacidade nominal de corrente (A): 
2000. 
30 
CEMIG GT 
000230/2020 
USI TRÊS MARIAS 
138 
Substituição de 1 Disjuntor do vão LT 
Buritizeiro (8K4) e obras associdadas. 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
40, Capacidade nominal de corrente (A): 
2000. 
30 
CEMIG GT 
002836/2018 
SE TRÊS MARIAS-SE 
- 
Implantação de um sistema automático de 
sincronismo da SE Três Marias com os 
geradores da UHE Três Marias. 
Executado 
CEMIG GT 
003715/2018 SE VARZEA DA PALMA 
1 
138 
Substituição de 2 secionadoras sem chave 
de terra do vão LT Newcast (7K). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito: 40 
kA, Capacidade nominal de corrente: 2000 
A. 
30 
CEMIG GT 
003896/2018 SE VARZEA DA PALMA 
1 
138 
Substituição de 2 secionadoras sem chave 
de terra e 1 secionadora com chave de 
terra do vão LT Montes Claros 1 (8K). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito: 40 
kA, Capacidade nominal de corrente: 2000 
A. 
30 
CEMIG GT 
003963/2018 SE VARZEA DA PALMA 
1 
138 
Substituição de 4 secionadoras sem chave 
de terra do vão TR-1 TR-2 138/13,8 kV 
(14K) 
. 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito: 40 
kA, Capacidade nominal de corrente: 2000 
A. 
30
Concessionária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Prazo em
meses
CEMIG GT  000227/2020  USI TRÊS MARIAS  138  Substituição de 1 Disjuntor do vão TR 11 -
300/138kV (20K4) e obras associadas.
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
40, Capacidade nominal de corrente (A):
2000.  30
CEMIG GT  000228/2020  USI TRÊS MARIAS  138  Substituição de 1 Disjuntor do vão LT João
Pinheiro 3 (3K4) e obras associadas.
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
40, Capacidade nominal de corrente (A):
2000.  30
CEMIG GT  000229/2020  USI TRÊS MARIAS  138  Substituição de 1 Disjuntor do vão de
Amarre (6K4) e obras associadas.
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
40, Capacidade nominal de corrente (A):
2000.  30
CEMIG GT  000230/2020  USI TRÊS MARIAS  138  Substituição de 1 Disjuntor do vão LT
Buritizeiro (8K4) e obras associdadas.
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
40, Capacidade nominal de corrente (A):
2000.  30
CEMIG GT  002836/2018  SE TRÊS MARIAS-SE  -  Implantação de um sistema automático de
sincronismo da SE Três Marias com os
geradores da UHE Três Marias.  Executado
CEMIG GT  003715/2018  SE VARZEA DA PALMA
1  138  Substituição de 2 secionadoras sem chave
de terra do vão LT Newcast (7K).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito: 40
kA, Capacidade nominal de corrente: 2000
A.  30
CEMIG GT  003896/2018  SE VARZEA DA PALMA
1  138  Substituição de 2 secionadoras sem chave
de terra e 1 secionadora com chave de
terra do vão LT Montes Claros 1 (8K).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito: 40
kA, Capacidade nominal de corrente: 2000
A.  30
CEMIG GT  003963/2018  SE VARZEA DA PALMA
1  138  Substituição de 4 secionadoras sem chave
de terra do vão TR-1 TR-2 138/13,8 kV
(14K) .
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito: 40
kA, Capacidade nominal de corrente: 2000
A.  30

Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Prazo em 
meses 
CEMIG GT 
003968/2018 SE VARZEA DA PALMA 
1 
138 
Substituição de 2 secionadoras sem chave 
de terra e 1 secionadora com chave de 
terra do vão LT Várzea da Palma 2 (16K) . 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito: 40 
kA, Capacidade nominal de corrente: 2000 
A. 
30 
CEMIG GT 
003973/2018 SE VARZEA DA PALMA 
1 
138 
Substituição de 2 secionadoras sem chave 
de terra e 1 secionadora com chave de 
terra do vão LT Pirapora 1 C1 (17K) . 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito: 40 
kA, Capacidade nominal de corrente: 2000 
A. 
30 
CEMIG GT 
005018/2018 SE VARZEA DA PALMA 
1 
138 
Substituição de 2 secionadoras sem chave 
de terra e 1 secionadora com chave de 
terra do vão LT Três Marias (12K). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito: 40 
kA, Capacidade nominal de corrente: 2000 
A. 
30 
CEMIG GT 
005331/2018 
SE TIMOTEO 1 
- 
Instalação de 02 medidores para medição 
trifásica nos barramentos de saída de 
Baixa Tensão dos transformadores T1 e T2 
de 230-13,8 kV e expansão da remoto com 
instalação de  cartão de comunicação de 
entradas/saídas digitais para transmissão 
das informações dos medidores para o 
COS/ONS. 
Executado 
CEMIG GT 
005333/2018 
SE MESQUITA 
500 
Instalação de 3 TPs capacitivos de 500 kV 
para a amostra de tensão do T3 em 
atendimento ao submódulo 2.7. 
Executado 
CEMIG GT 
005342/2018 
SE TRÊS MARIAS 
345 
Instalação de 3 TCs de 345 kV do 
autotransformador T12 para viabilizar a 
troca da proteção diferencial do mesmo. 
Executado 
CEMIG GT 
005343/2018 
SE TRÊS MARIAS-SE 
345 
Instalação de 3 TCs de 345 kV do 
autotransformador T13 para viabilizar a 
troca da proteção diferencial do mesmo. 
Executado 
CHESF 
000231/2018 
SE MATATU 
230 
Substituição de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T4 
MTT. 
30 
CHESF 
000233/2018 
SE MATATU 
230 
Substituição de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T5 
MTT. 
30 
CHESF 
000236/2018 
SE BOM NOME 
230 
Substituição de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T4 
BNO. 
30 
CHESF 
000245/2018 
SE CAMPINA GRANDE 
II 
230 
Substituição de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 
CGD. 
30
Concessionária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Prazo em
meses
CEMIG GT  003968/2018  SE VARZEA DA PALMA
1  138  Substituição de 2 secionadoras sem chave
de terra e 1 secionadora com chave de
terra do vão LT Várzea da Palma 2 (16K) .
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito: 40
kA, Capacidade nominal de corrente: 2000
A.  30
CEMIG GT  003973/2018  SE VARZEA DA PALMA
1  138  Substituição de 2 secionadoras sem chave
de terra e 1 secionadora com chave de
terra do vão LT Pirapora 1 C1 (17K) .
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito: 40
kA, Capacidade nominal de corrente: 2000
A.  30
CEMIG GT  005018/2018  SE VARZEA DA PALMA
1  138  Substituição de 2 secionadoras sem chave
de terra e 1 secionadora com chave de
terra do vão LT Três Marias (12K).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito: 40
kA, Capacidade nominal de corrente: 2000
A.  30
CEMIG GT  005331/2018  SE TIMOTEO 1  -  Instalação de 02 medidores para medição
trifásica nos barramentos de saída de
Baixa Tensão dos transformadores T1 e T2
de 230-13,8 kV e expansão da remoto com
instalação de cartão de comunicação de
entradas/saídas digitais para transmissão
das informações dos medidores para o
COS/ONS.  Executado
CEMIG GT  005333/2018  SE MESQUITA  500  Instalação de 3 TPs capacitivos de 500 kV
para a amostra de tensão do T3 em
atendimento ao submódulo 2.7.  Executado
CEMIG GT  005342/2018  SE TRÊS MARIAS  345  Instalação de 3 TCs de 345 kV do
autotransformador T12 para viabilizar a
troca da proteção diferencial do mesmo.  Executado
CEMIG GT  005343/2018  SE TRÊS MARIAS-SE  345  Instalação de 3 TCs de 345 kV do
autotransformador T13 para viabilizar a
troca da proteção diferencial do mesmo.  Executado
CHESF  000231/2018  SE MATATU  230  Substituição de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T4
MTT.  30
CHESF  000233/2018  SE MATATU  230  Substituição de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T5
MTT.  30
CHESF  000236/2018  SE BOM NOME  230  Substituição de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T4
BNO.  30
CHESF  000245/2018  SE CAMPINA GRANDE
II  230  Substituição de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1
CGD.  30

Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Prazo em 
meses 
CHESF 
000246/2018 
SE CAMPINA GRANDE 
II 
230 
Substituição de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 
CGD. 
30 
CHESF 
000252/2018 
SE BOM JESUS DA 
LAPA 
230 
Substituição de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T6 
BJS 
30 
CHESF 
000253/2018 
SE TERESINA 
230 
Substituição de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 
TSA. 
30 
CHESF 
000255/2018 
SE FORTALEZA 
230 
Substituição de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T5 
FTZ 
30 
CHESF 
000264/2018 
SE CAMPINA GRANDE 
II 
230 
Substituição de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T5 
CGD. 
30 
CHESF 
000281/2018 
SE COTEGIPE 
230 
Substituição de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 
CTG.  
30 
CHESF 
000290/2018 
SE PAU FERRO 
230 
Substituição de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 
PFE.  
30 
CHESF 
000298/2018 
SE PICOS 
230 
Substituição de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 
PIC.  
30 
CHESF 
000303/2018 
SE SANTO ANTONIO 
DE JESUS 
230 
Substituição de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 
STJ. 
30 
CHESF 
000305/2018 
SE SUAPE III 
230 
Substituição de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 
SUT. 
30 
CHESF 
000308/2018 
SE BOA ESPERANCA 
500 
Substituição de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 05T1 
BEA. 
30 
CHESF 
000309/2018 
SE CAMACARI II 
500 
Substituição de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 05T1 
CMD. 
30 
CHESF 
000310/2018 
SE CAMACARI II 
500 
Substituição de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 05T2 
CMD. 
30 
CHESF 
000311/2018 
SE CAMACARI II 
500 
Substituição de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 05T3 
CMD. 
30 
CHESF 
000312/2018 
SE CAMACARI II 
500 
Substituição de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 05T4 
CMD. 
30 
CHESF 
000327/2018 
SE PAULO AFONSO IV 
500 
Substituição de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 05T7 
PAQ. 
30 
CHESF 
000328/2018 
SE PAULO AFONSO IV 
500 
Substituição de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 05T8 
PAQ. 
30
Concessionária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Prazo em
meses
CHESF  000246/2018  SE CAMPINA GRANDE
II  230  Substituição de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T2
CGD.  30
CHESF  000252/2018  SE BOM JESUS DA
LAPA  230  Substituição de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T6
BJS  30
CHESF  000253/2018  SE TERESINA  230  Substituição de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1
TSA.  30
CHESF  000255/2018  SE FORTALEZA  230  Substituição de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T5
FTZ  30
CHESF  000264/2018  SE CAMPINA GRANDE
II  230  Substituição de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T5
CGD.  30
CHESF  000281/2018  SE COTEGIPE  230  Substituição de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T2
CTG.  30
CHESF  000290/2018  SE PAU FERRO  230  Substituição de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T2
PFE.  30
CHESF  000298/2018  SE PICOS  230  Substituição de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T2
PIC.  30
CHESF  000303/2018  SE SANTO ANTONIO
DE JESUS  230  Substituição de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1
STJ.  30
CHESF  000305/2018  SE SUAPE III  230  Substituição de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1
SUT.  30
CHESF  000308/2018  SE BOA ESPERANCA  500  Substituição de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 05T1
BEA.  30
CHESF  000309/2018  SE CAMACARI II  500  Substituição de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 05T1
CMD.  30
CHESF  000310/2018  SE CAMACARI II  500  Substituição de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 05T2
CMD.  30
CHESF  000311/2018  SE CAMACARI II  500  Substituição de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 05T3
CMD.  30
CHESF  000312/2018  SE CAMACARI II  500  Substituição de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 05T4
CMD.  30
CHESF  000327/2018  SE PAULO AFONSO IV  500  Substituição de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 05T7
PAQ.  30
CHESF  000328/2018  SE PAULO AFONSO IV  500  Substituição de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 05T8
PAQ.  30

Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Prazo em 
meses 
CHESF 
000329/2018 
SE RECIFE II 
500 
Substituição de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 05T1 
RCD. 
30 
CHESF 
000330/2018 
SE RECIFE II 
500 
Substituição de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 05T2 
RCD. 
30 
CHESF 
000331/2018 
SE RECIFE II 
500 
Substituição de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 05T3 
RCD. 
30 
CHESF 
000352/2018 
SE BANABUIU 
230 
Substituição de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Banco de Capacitor 
BC230 04H1 BNB. 
30 
CHESF 
000353/2018 
SE BANABUIU 
230 
Substituição de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Banco de Capacitor 
BC230 04H2 BNB. 
30 
CHESF 
000354/2018 
SE CAMPINA GRANDE 
II 
230 
Substituição de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Banco de Capacitor 
BC230 04H1 CGD. 
30 
CHESF 
000355/2018 
SE DELMIRO 
GOUVEIA 
230 
Substituição de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Banco de Capacitor 
BC230 04H1 DMG. 
30 
CHESF 
000357/2018 
SE FORTALEZA 
230 
Substituição de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Banco de Capacitor 
BC230 04H1 FTZ. 
30 
CHESF 
000358/2018 
SE FUNIL 
230 
Substituição de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Banco de Capacitor 
BC230 04H1 FNL. 
30 
CHESF 
000359/2018 
SE FUNIL 
230 
Substituição de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Banco de Capacitor 
BC230 04H2 FNL. 
30 
CHESF 
000360/2018 
SE MILAGRES 
230 
Substituição de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Banco de Capacitor 
BC230 04H1 MLG. 
30 
CHESF 
000361/2018 
SE MILAGRES 
230 
Substituição de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Banco de Capacitor 
BC230 04H2 MLG. 
30 
CHESF 
000364/2018 
SE TERESINA 
230 
Substituição de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Banco de Capacitor 
BC230 04H1 TSA. 
30 
CHESF 
000365/2018 
SE TERESINA 
230 
Substituição de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Banco de Capacitor 
BC230 04H2 TSA. 
30 
CHESF 
000366/2018 
SE MILAGRES 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T3 
MLG. 
30 
CHESF 
000367/2018 
SE MILAGRES 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T4 
MLG. 
30 
CHESF 
000368/2018 
SE MIRUEIRA 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 
MRR. 
30
Concessionária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Prazo em
meses
CHESF  000329/2018  SE RECIFE II  500  Substituição de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 05T1
RCD.  30
CHESF  000330/2018  SE RECIFE II  500  Substituição de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 05T2
RCD.  30
CHESF  000331/2018  SE RECIFE II  500  Substituição de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 05T3
RCD.  30
CHESF  000352/2018  SE BANABUIU  230  Substituição de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Banco de Capacitor
BC230 04H1 BNB.  30
CHESF  000353/2018  SE BANABUIU  230  Substituição de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Banco de Capacitor
BC230 04H2 BNB.  30
CHESF  000354/2018  SE CAMPINA GRANDE
II  230  Substituição de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Banco de Capacitor
BC230 04H1 CGD.  30
CHESF  000355/2018  SE DELMIRO
GOUVEIA  230  Substituição de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Banco de Capacitor
BC230 04H1 DMG.  30
CHESF  000357/2018  SE FORTALEZA  230  Substituição de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Banco de Capacitor
BC230 04H1 FTZ.  30
CHESF  000358/2018  SE FUNIL  230  Substituição de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Banco de Capacitor
BC230 04H1 FNL.  30
CHESF  000359/2018  SE FUNIL  230  Substituição de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Banco de Capacitor
BC230 04H2 FNL.  30
CHESF  000360/2018  SE MILAGRES  230  Substituição de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Banco de Capacitor
BC230 04H1 MLG.  30
CHESF  000361/2018  SE MILAGRES  230  Substituição de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Banco de Capacitor
BC230 04H2 MLG.  30
CHESF  000364/2018  SE TERESINA  230  Substituição de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Banco de Capacitor
BC230 04H1 TSA.  30
CHESF  000365/2018  SE TERESINA  230  Substituição de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Banco de Capacitor
BC230 04H2 TSA.  30
CHESF  000366/2018  SE MILAGRES  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T3
MLG.  30
CHESF  000367/2018  SE MILAGRES  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T4
MLG.  30
CHESF  000368/2018  SE MIRUEIRA  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1
MRR.  30

Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Prazo em 
meses 
CHESF 
000372/2018 
SE MIRUEIRA 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 
MRR. 
30 
CHESF 
000373/2018 
SE MIRUEIRA 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T3 
MRR. 
30 
CHESF 
000374/2018 
SE MIRUEIRA 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T4 
MRR. 
30 
CHESF 
000375/2018 
SE MOSSORO II 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 
MSD. 
30 
CHESF 
000376/2018 
SE MOSSORO II 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 
MSD. 
30 
CHESF 
000385/2018 
SE PENEDO 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 
PEN. 
30 
CHESF 
000386/2018 
SE PENEDO 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 
PEN. 
30 
CHESF 
000387/2018 
SE PIRAPAMA II 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 
PRD. 
30 
CHESF 
000388/2018 
SE PIRAPAMA II 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 
PRD. 
30 
CHESF 
000389/2018 
SE PIRAPAMA II 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T3 
PRD. 
30 
CHESF 
000390/2018 
SE PITUACU 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 
PTU. 
30 
CHESF 
000391/2018 
SE PITUACU 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 
PTU. 
30 
CHESF 
000392/2018 
SE PITUACU 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T3 
PTU. 
30 
CHESF 
000393/2018 
SE PITUACU 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T4 
PTU. 
30 
CHESF 
000394/2018 
SE RIBEIRAO 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 
RIB. 
30 
CHESF 
000395/2018 
SE RIBEIRAO 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T3 
RIB. 
30 
CHESF 
000396/2018 
SE RIO LARGO II 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 
RLD. 
30
Concessionária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Prazo em
meses
CHESF  000372/2018  SE MIRUEIRA  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T2
MRR.  30
CHESF  000373/2018  SE MIRUEIRA  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T3
MRR.  30
CHESF  000374/2018  SE MIRUEIRA  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T4
MRR.  30
CHESF  000375/2018  SE MOSSORO II  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1
MSD.  30
CHESF  000376/2018  SE MOSSORO II  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T2
MSD.  30
CHESF  000385/2018  SE PENEDO  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1
PEN.  30
CHESF  000386/2018  SE PENEDO  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T2
PEN.  30
CHESF  000387/2018  SE PIRAPAMA II  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1
PRD.  30
CHESF  000388/2018  SE PIRAPAMA II  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T2
PRD.  30
CHESF  000389/2018  SE PIRAPAMA II  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T3
PRD.  30
CHESF  000390/2018  SE PITUACU  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1
PTU.  30
CHESF  000391/2018  SE PITUACU  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T2
PTU.  30
CHESF  000392/2018  SE PITUACU  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T3
PTU.  30
CHESF  000393/2018  SE PITUACU  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T4
PTU.  30
CHESF  000394/2018  SE RIBEIRAO  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T2
RIB.  30
CHESF  000395/2018  SE RIBEIRAO  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T3
RIB.  30
CHESF  000396/2018  SE RIO LARGO II  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1
RLD.  30

Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Prazo em 
meses 
CHESF 
000397/2018 
SE RIO LARGO II 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T3 
RLD. 
30 
CHESF 
000398/2018 
SE RUSSAS II 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 
RSD. 
30 
CHESF 
000399/2018 
SE SOBRAL II 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 
SBD. 
30 
CHESF 
000400/2018 
SE SOBRAL II 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 
SBD. 
30 
CHESF 
000401/2018 
SE SOBRAL II 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T3 
SBD. 
30 
CHESF 
000402/2018 
SE SENHOR DO 
BONFIM II 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T3 
SNB. 
30 
CHESF 
000404/2018 
SE TACAIMBO 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 
TAC. 
30 
CHESF 
000405/2018 
SE TACAIMBO 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 
TAC. 
30 
CHESF 
000407/2018 
SE MILAGRES 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T5 
MLG. 
30 
CHESF 
000408/2018 
SE EUNAPOLIS 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 
ENP. 
30 
CHESF 
000409/2018 
SE EUNAPOLIS 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 
ENP. 
30 
CHESF 
000410/2018 
SE EUNAPOLIS 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 
04T3-A ENP. 
30 
CHESF 
000415/2018 
SE IRECE 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T4 
IRE. 
30 
CHESF 
000416/2018 
SE PIRIPIRI 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T4 
PRI. 
30 
CHESF 
000418/2018 
SE BONGI 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T6 
BGI. 
30 
CHESF 
000419/2018 
SE BONGI 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T7 
BGI. 
30 
CHESF 
000420/2018 
SE CAMACARI II 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T7 
CMD. 
30
Concessionária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Prazo em
meses
CHESF  000397/2018  SE RIO LARGO II  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T3
RLD.  30
CHESF  000398/2018  SE RUSSAS II  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1
RSD.  30
CHESF  000399/2018  SE SOBRAL II  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1
SBD.  30
CHESF  000400/2018  SE SOBRAL II  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T2
SBD.  30
CHESF  000401/2018  SE SOBRAL II  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T3
SBD.  30
CHESF  000402/2018  SE SENHOR DO
BONFIM II  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T3
SNB.  30
CHESF  000404/2018  SE TACAIMBO  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1
TAC.  30
CHESF  000405/2018  SE TACAIMBO  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T2
TAC.  30
CHESF  000407/2018  SE MILAGRES  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T5
MLG.  30
CHESF  000408/2018  SE EUNAPOLIS  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1
ENP.  30
CHESF  000409/2018  SE EUNAPOLIS  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T2
ENP.  30
CHESF  000410/2018  SE EUNAPOLIS  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador
04T3-A ENP.  30
CHESF  000415/2018  SE IRECE  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T4
IRE.  30
CHESF  000416/2018  SE PIRIPIRI  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T4
PRI.  30
CHESF  000418/2018  SE BONGI  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T6
BGI.  30
CHESF  000419/2018  SE BONGI  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T7
BGI.  30
CHESF  000420/2018  SE CAMACARI II  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T7
CMD.  30

Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Prazo em 
meses 
CHESF 
000421/2018 
SE IRECE 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T7 
IRE. 
30 
CHESF 
000422/2018 
SE OLINDINA 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 
OLD. 
30 
CHESF 
000423/2018 
SE RECIFE II 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T5 
RCD. 
30 
CHESF 
000424/2018 
SE CAMPINA GRANDE 
II 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T6 
CGD. 
30 
CHESF 
000425/2018 
SE ABAIXADORA 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 
ABX. 
30 
CHESF 
000426/2018 
SE ACU II 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T4 
ACD. 
30 
CHESF 
000427/2018 
SE ACU II 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T6 
ACD. 
30 
CHESF 
000428/2018 
SE ANGELIM 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T3 
AGD. 
30 
CHESF 
000429/2018 
SE ANGELIM 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T5 
AGL. 
30 
CHESF 
000432/2018 
SE BANABUIU 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 
BNB. 
30 
CHESF 
000434/2018 
SE BARREIRAS 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 
BRA. 
30 
CHESF 
000439/2018 
SE CAMACARI II 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T5 
CMD. 
30 
CHESF 
000440/2018 
SE CAMACARI II 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T6 
CMD. 
30 
CHESF 
000452/2018 
SE GOVERNADOR 
MANGABEIRA 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 
GVM. 
30 
CHESF 
000453/2018 
SE GOIANINHA 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 
GNN. 
30 
CHESF 
000454/2018 
SE GOIANINHA 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 
GNN. 
30 
CHESF 
000455/2018 
SE ICO 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 
ICO. 
30
Concessionária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Prazo em
meses
CHESF  000421/2018  SE IRECE  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T7
IRE.  30
CHESF  000422/2018  SE OLINDINA  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1
OLD.  30
CHESF  000423/2018  SE RECIFE II  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T5
RCD.  30
CHESF  000424/2018  SE CAMPINA GRANDE
II  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T6
CGD.  30
CHESF  000425/2018  SE ABAIXADORA  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T2
ABX.  30
CHESF  000426/2018  SE ACU II  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T4
ACD.  30
CHESF  000427/2018  SE ACU II  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T6
ACD.  30
CHESF  000428/2018  SE ANGELIM  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T3
AGD.  30
CHESF  000429/2018  SE ANGELIM  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T5
AGL.  30
CHESF  000432/2018  SE BANABUIU  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1
BNB.  30
CHESF  000434/2018  SE BARREIRAS  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1
BRA.  30
CHESF  000439/2018  SE CAMACARI II  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T5
CMD.  30
CHESF  000440/2018  SE CAMACARI II  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T6
CMD.  30
CHESF  000452/2018  SE GOVERNADOR
MANGABEIRA  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1
GVM.  30
CHESF  000453/2018  SE GOIANINHA  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1
GNN.  30
CHESF  000454/2018  SE GOIANINHA  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T2
GNN.  30
CHESF  000455/2018  SE ICO  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1
ICO.  30

Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Prazo em 
meses 
CHESF 
000456/2018 
SE IRECE 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 
IRE. 
30 
CHESF 
000457/2018 
SE IRECE 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 
IRE. 
30 
CHESF 
000458/2018 
SE IRECE 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T3 
IRE. 
30 
CHESF 
000459/2018 
SE ITABAIANA 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 
ITB. 
30 
CHESF 
000460/2018 
SE ITABAIANA 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 
ITB. 
30 
CHESF 
000463/2018 
SE JACARACANGA 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1 
JCR. 
30 
CHESF 
000464/2018 
SE JACARACANGA 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Transformador 04T2 
JCR. 
30 
CHESF 
000475/2018 
SE BOM JESUS DA 
LAPA 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 04E3 BJS. 
30 
CHESF 
000476/2018 
SE BANABUIU 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 04E1 BNB. 
30 
CHESF 
000477/2018 
SE BANABUIU 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 04E2 BNB. 
30 
CHESF 
000478/2018 
SE BANABUIU 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 04E3 BNB. 
30 
CHESF 
000480/2018 
SE BARREIRAS 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 04E2 BRA. 
30 
CHESF 
000481/2018 
SE CAMPINA GRANDE 
II 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 04E1 CGD. 
30 
CHESF 
000482/2018 
SE GOIANINHA 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 04E1 GNN. 
30 
CHESF 
000483/2018 
SE MILAGRES 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 04E1 MLG. 
30 
CHESF 
000484/2018 
SE MILAGRES 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 04E3 MLG. 
30 
CHESF 
000485/2018 
SE PIRIPIRI 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 04E1 PRI. 
30 
CHESF 
000486/2018 
SE SOBRAL II 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 04E2 SBD. 
30 
CHESF 
000489/2018 
SE BOM JESUS DA 
LAPA 
230 
 
 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 04E1 BJS. 
30 
CHESF 
000490/2018 
SE BOM JESUS DA 
LAPA 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 04E2 BJS. 
30 
CHESF 
000491/2018 
SE IRECE 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 04E1 IRE. 
30
Concessionária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Prazo em
meses
CHESF  000456/2018  SE IRECE  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1
IRE.  30
CHESF  000457/2018  SE IRECE  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T2
IRE.  30
CHESF  000458/2018  SE IRECE  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T3
IRE.  30
CHESF  000459/2018  SE ITABAIANA  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1
ITB.  30
CHESF  000460/2018  SE ITABAIANA  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T2
ITB.  30
CHESF  000463/2018  SE JACARACANGA  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T1
JCR.  30
CHESF  000464/2018  SE JACARACANGA  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Transformador 04T2
JCR.  30
CHESF  000475/2018  SE BOM JESUS DA
LAPA  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 04E3 BJS.  30
CHESF  000476/2018  SE BANABUIU  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 04E1 BNB.  30
CHESF  000477/2018  SE BANABUIU  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 04E2 BNB.  30
CHESF  000478/2018  SE BANABUIU  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 04E3 BNB.  30
CHESF  000480/2018  SE BARREIRAS  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 04E2 BRA.  30
CHESF  000481/2018  SE CAMPINA GRANDE
II  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 04E1 CGD.  30
CHESF  000482/2018  SE GOIANINHA  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 04E1 GNN.  30
CHESF  000483/2018  SE MILAGRES  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 04E1 MLG.  30
CHESF  000484/2018  SE MILAGRES  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 04E3 MLG.  30
CHESF  000485/2018  SE PIRIPIRI  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 04E1 PRI.  30
CHESF  000486/2018  SE SOBRAL II  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 04E2 SBD.  30
CHESF  000489/2018  SE BOM JESUS DA
LAPA  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 04E1 BJS.  30
CHESF  000490/2018  SE BOM JESUS DA
LAPA  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 04E2 BJS.  30
CHESF  000491/2018  SE IRECE  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 04E1 IRE.  30

Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Prazo em 
meses 
CHESF 
000492/2018 
SE BOM JESUS DA 
LAPA 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Banco Capacitor 
Série 04H1 BJS. 
30 
CHESF 
000493/2018 
SE IRECE 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Banco Capacitor 
Série 04H1 IRE. 
30 
CHESF 
000496/2018 
SE BANABUIU 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 04E4 BNB. 
30 
CHESF 
000497/2018 
SE FUNIL 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 04E1 FNL. 
30 
CHESF 
000498/2018 
SE EUNAPOLIS 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 04E3 ENP. 
30 
CHESF 
000499/2018 
SE FUNIL 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 04E2 FNL. 
30 
CHESF 
000502/2018 
SE NATAL II 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 04E2 NTD. 
30 
CHESF 
000504/2018 
SE FORTALEZA 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 04E2 FTZ. 
30 
CHESF 
000505/2018 
SE FORTALEZA 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 04E3 FTZ. 
30 
CHESF 
000506/2018 
SE FORTALEZA 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 04E4 FTZ. 
30 
CHESF 
000507/2018 
SE FORTALEZA 
230 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 04E5 FTZ. 
30 
CHESF 
000508/2018 
SE BOA ESPERANCA 
500 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 05E1 BEA. 
30 
CHESF 
000509/2018 
SE BOA ESPERANCA 
500 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 05E2 BEA. 
30 
CHESF 
000510/2018 
SE BOA ESPERANCA 
500 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 05E3 BEA. 
30 
CHESF 
000511/2018 
SE CAMACARI II 
500 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 05E1 CMD. 
30 
CHESF 
000512/2018 
SE RECIFE II 
500 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 05E1 RCD. 
30 
CHESF 
000513/2018 
SE RECIFE II 
500 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 05E2 RCD. 
30 
CHESF 
000514/2018 
SE SAO JOAO DO 
PIAUI 
500 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 05E1 SJI. 
30 
CHESF 
000515/2018 
SE SAO JOAO DO 
PIAUI 
500 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 05E2 SJI. 
30 
CHESF 
000516/2018 
USI SOBRADINHO 
500 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 05E4 USB. 
30 
CHESF 
000517/2018 
USI LUIZ GONZAGA 
500 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 05E3 ULG. 
30 
CHESF 
000518/2018 
USI US. L.GONZAGA 
500 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 05E4 ULG. 
30 
CHESF 
000519/2018 
SE FORTALEZA II 
500 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 05E3 FZD. 
30 
CHESF 
000520/2018 
SE FORTALEZA II 
500 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 05E2 FZD. 
30
Concessionária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Prazo em
meses
CHESF  000492/2018  SE BOM JESUS DA
LAPA  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Banco Capacitor
Série 04H1 BJS.  30
CHESF  000493/2018  SE IRECE  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Banco Capacitor
Série 04H1 IRE.  30
CHESF  000496/2018  SE BANABUIU  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 04E4 BNB.  30
CHESF  000497/2018  SE FUNIL  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 04E1 FNL.  30
CHESF  000498/2018  SE EUNAPOLIS  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 04E3 ENP.  30
CHESF  000499/2018  SE FUNIL  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 04E2 FNL.  30
CHESF  000502/2018  SE NATAL II  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 04E2 NTD.  30
CHESF  000504/2018  SE FORTALEZA  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 04E2 FTZ.  30
CHESF  000505/2018  SE FORTALEZA  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 04E3 FTZ.  30
CHESF  000506/2018  SE FORTALEZA  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 04E4 FTZ.  30
CHESF  000507/2018  SE FORTALEZA  230  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 04E5 FTZ.  30
CHESF  000508/2018  SE BOA ESPERANCA  500  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 05E1 BEA.  30
CHESF  000509/2018  SE BOA ESPERANCA  500  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 05E2 BEA.  30
CHESF  000510/2018  SE BOA ESPERANCA  500  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 05E3 BEA.  30
CHESF  000511/2018  SE CAMACARI II  500  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 05E1 CMD.  30
CHESF  000512/2018  SE RECIFE II  500  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 05E1 RCD.  30
CHESF  000513/2018  SE RECIFE II  500  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 05E2 RCD.  30
CHESF  000514/2018  SE SAO JOAO DO
PIAUI  500  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 05E1 SJI.  30
CHESF  000515/2018  SE SAO JOAO DO
PIAUI  500  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 05E2 SJI.  30
CHESF  000516/2018  USI SOBRADINHO  500  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 05E4 USB.  30
CHESF  000517/2018  USI LUIZ GONZAGA  500  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 05E3 ULG.  30
CHESF  000518/2018  USI US. L.GONZAGA  500  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 05E4 ULG.  30
CHESF  000519/2018  SE FORTALEZA II  500  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 05E3 FZD.  30
CHESF  000520/2018  SE FORTALEZA II  500  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 05E2 FZD.  30

Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Prazo em 
meses 
CHESF 
000521/2018 
SE ANGELIM II 
500 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 05E2 AGD. 
30 
CHESF 
000522/2018 
SE ANGELIM II 
500 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 05E3 AGD. 
30 
CHESF 
000523/2018 
SE MESSIAS 
500 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 05E1 MSI. 
30 
CHESF 
000524/2018 
SE OLINDINA 
500 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 05E1 OLD. 
30 
CHESF 
000525/2018 
SE OLINDINA 
500 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 05E2 OLD. 
30 
CHESF 
000526/2018 
USI SOBRADINHO 
500 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 05E3 USB. 
30 
CHESF 
000527/2018 
USI US. L.GONZAGA 
500 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 05E1 ULG. 
30 
CHESF 
000528/2018 
USI US. L.GONZAGA 
500 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 05E2 ULG. 
30 
CHESF 
000529/2018 
SE MILAGRES 
500 
Instalação de Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do Reator 05E1 MLG. 
30 
CHESF 
002070/2018 
SE CAMACARI II 
230 
Substituição de  24km de cabo para-raio  
por cabo OPGW da LT 230KV CAMAÇARI / 
COTEGIPE 
24 
CHESF 
004391/2018 
SE MILAGRES 
69 
Implantação de Sistema Automático de 
Regulação de Transformadores (composto 
por CLP, switch ethernet e cabos de 
controle). Reconfiguração na base de 
dados do SAGE, relés auxiliares e 
adequações na fiação e cabeação. 
Executado 
CHESF 
004485/2018 
SE CATU 
230 
Instalação de UTR (composto por uma 
Unidade Remota de Comandos, GPS e 
cabos de controle) em substituição à 
existente. Reconfiguração em bases da 
UTR, SAGE e relés auxiliares e adequações 
na fiação e cabeação dos painéis de 
proteção e controle. 
24 
CHESF 
004491/2018 
SE PITUACU 
230 
Implantação de SART (composto por CLP, 
switch ethernet e cabos de controle) e 
Instalação de UTR (composto por uma 
Unidade Remota de Comandos, GPS e 
cabos de controle) em substituição à 
existente. Reconfiguração em bases da 
UTR, SAGE e relés auxiliares e adequações 
na fiação e cabeação dos painéis de 
proteção e controle. 
24 
CHESF 
004493/2018 
SE COTEGIPE 
230 
Instalação de UTR (composto por uma 
Unidade Remota de Comandos, GPS e 
cabos de controle) em substituição à 
existente. Reconfiguração em bases da 
UTR, SAGE e relés auxiliares e adequações 
na fiação e cabeação dos painéis de 
proteção e controle. 
24
Concessionária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Prazo em
meses
CHESF  000521/2018  SE ANGELIM II  500  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 05E2 AGD.  30
CHESF  000522/2018  SE ANGELIM II  500  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 05E3 AGD.  30
CHESF  000523/2018  SE MESSIAS  500  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 05E1 MSI.  30
CHESF  000524/2018  SE OLINDINA  500  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 05E1 OLD.  30
CHESF  000525/2018  SE OLINDINA  500  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 05E2 OLD.  30
CHESF  000526/2018  USI SOBRADINHO  500  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 05E3 USB.  30
CHESF  000527/2018  USI US. L.GONZAGA  500  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 05E1 ULG.  30
CHESF  000528/2018  USI US. L.GONZAGA  500  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 05E2 ULG.  30
CHESF  000529/2018  SE MILAGRES  500  Instalação de Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do Reator 05E1 MLG.  30
CHESF  002070/2018  SE CAMACARI II  230  Substituição de 24km de cabo para-raio
por cabo OPGW da LT 230KV CAMAÇARI /
COTEGIPE  24
CHESF  004391/2018  SE MILAGRES  69  Implantação de Sistema Automático de
Regulação de Transformadores (composto
por CLP, switch ethernet e cabos de
controle). Reconfiguração na base de
dados do SAGE, relés auxiliares e
adequações na fiação e cabeação.  Executado
CHESF  004485/2018  SE CATU  230  Instalação de UTR (composto por uma
Unidade Remota de Comandos, GPS e
cabos de controle) em substituição à
existente. Reconfiguração em bases da
UTR, SAGE e relés auxiliares e adequações
na fiação e cabeação dos painéis de
proteção e controle.  24
CHESF  004491/2018  SE PITUACU  230  Implantação de SART (composto por CLP,
switch ethernet e cabos de controle) e
Instalação de UTR (composto por uma
Unidade Remota de Comandos, GPS e
cabos de controle) em substituição à
existente. Reconfiguração em bases da
UTR, SAGE e relés auxiliares e adequações
na fiação e cabeação dos painéis de
proteção e controle.  24
CHESF  004493/2018  SE COTEGIPE  230  Instalação de UTR (composto por uma
Unidade Remota de Comandos, GPS e
cabos de controle) em substituição à
existente. Reconfiguração em bases da
UTR, SAGE e relés auxiliares e adequações
na fiação e cabeação dos painéis de
proteção e controle.  24

Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Prazo em 
meses 
CHESF 
004495/2018 
SE ABAIXADORA 
230 
Instalação de UTR (composto por uma 
Unidade Remota de Comandos, GPS e 
cabos de controle) em substituição à 
existente. Reconfiguração em bases da 
UTR, SAGE e relés auxiliares e adequações 
na fiação e cabeação dos painéis de 
proteção e controle. 
24 
CHESF 
004535/2018 
LT CAMPINA GRANDE 
II - GOIANINHA  
(04L3) 
230 
Substituição do cabo para-raio existente 
por Dotterel nas saídas das subestações 
por, no mínimo, 8,25 km de distância e 
substituição por cabos EHS 3/8” no trecho 
intermediário da LT por uma extensão de 
até 82,70 km. 
30 
CHESF 
005107/2018 
SE ITABAIANINHA 
230 
Instalação de UTR (composto por uma 
Unidade Remota de Comandos, GPS e 
cabos de controle) em substituição à 
existente. Reconfiguração em bases da 
UTR, SAGE e relés auxiliares e adequações 
na fiação e cabeação dos painéis de 
proteção e controle. 
24 
CHESF 
005372/2018 
USI SOBRADINHO 
500 
Instalação de UTR (composto por uma 
Unidade Remota de Comandos, GPS e 
cabos de controle) em substituição à 
existente. Reconfiguração em bases da 
UTR, SAGE e relés auxiliares e adequações 
na fiação e cabeação dos painéis de 
proteção e controle. 
30 
CHESF 
005373/2018 
USI PAULO AFONSO 
IV 
500 
Instalação de UTR (composto por uma 
Unidade Remota de Comandos, GPS e 
cabos de controle) em substituição à 
existente. Reconfiguração em bases da 
UTR, SAGE e relés auxiliares e adequações 
na fiação e cabeação dos painéis de 
proteção e controle. 
30 
COPEL-GT 
005264/2018 
SE BATEIAS 
525 
SUBSTITUIÇÃO DO RDP BTA_230kV 
30 
COPEL-GT 
005267/2018 
SE CAMPO 
COMPRIDO 
230 
SUBSTITUIÇÃO DO RDP CCO_TRs 
30 
COPEL-GT 
005268/2018 
SE CERQUILHO III 
230 
AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DO RDP 
CRQ3_230kV 
30 
COPEL-GT 
005271/2018 
SE CURITIBA NORTE 
230 
INSTALAÇÃO DE RDP 
30 
COPEL-GT 
005273/2018 
SE DISTRITO SAO 
JOSE DOS PINHAIS 
230 
SUBSTITUIÇÃO DO RDP DJP_230kV 
30 
COPEL-GT 
005275/2018 
SE GOVERNADOR 
PARIGOT SOUZA 
230 
SUBSTITUIÇÃO DO RDP GPS_TRs 
30 
COPEL-GT 
005278/2018 
SE MARINGA 
230 
SUBSTITUIÇÃO DO RDP MGA_TRs 
30 
COPEL-GT 
005286/2018 
SE SAO MATEUS SUL 
230 
AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DO RDP 
SMS_230kV 
30
Concessionária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Prazo em
meses
CHESF  004495/2018  SE ABAIXADORA  230  Instalação de UTR (composto por uma
Unidade Remota de Comandos, GPS e
cabos de controle) em substituição à
existente. Reconfiguração em bases da
UTR, SAGE e relés auxiliares e adequações
na fiação e cabeação dos painéis de
proteção e controle.  24
CHESF  004535/2018  LT CAMPINA GRANDE
II - GOIANINHA
(04L3)  230  Substituição do cabo para-raio existente
por Dotterel nas saídas das subestações
por, no mínimo, 8,25 km de distância e
substituição por cabos EHS 3/8” no trecho
intermediário da LT por uma extensão de
até 82,70 km.  30
CHESF  005107/2018  SE ITABAIANINHA  230  Instalação de UTR (composto por uma
Unidade Remota de Comandos, GPS e
cabos de controle) em substituição à
existente. Reconfiguração em bases da
UTR, SAGE e relés auxiliares e adequações
na fiação e cabeação dos painéis de
proteção e controle.  24
CHESF  005372/2018  USI SOBRADINHO  500  Instalação de UTR (composto por uma
Unidade Remota de Comandos, GPS e
cabos de controle) em substituição à
existente. Reconfiguração em bases da
UTR, SAGE e relés auxiliares e adequações
na fiação e cabeação dos painéis de
proteção e controle.  30
CHESF  005373/2018  USI PAULO AFONSO
IV  500  Instalação de UTR (composto por uma
Unidade Remota de Comandos, GPS e
cabos de controle) em substituição à
existente. Reconfiguração em bases da
UTR, SAGE e relés auxiliares e adequações
na fiação e cabeação dos painéis de
proteção e controle.  30
COPEL-GT  005264/2018  SE BATEIAS  525  SUBSTITUIÇÃO DO RDP BTA_230kV  30
COPEL-GT  005267/2018  SE CAMPO
COMPRIDO  230  SUBSTITUIÇÃO DO RDP CCO_TRs  30
COPEL-GT  005268/2018  SE CERQUILHO III  230  AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DO RDP
CRQ3_230kV  30
COPEL-GT  005271/2018  SE CURITIBA NORTE  230  INSTALAÇÃO DE RDP  30
COPEL-GT  005273/2018  SE DISTRITO SAO
JOSE DOS PINHAIS  230  SUBSTITUIÇÃO DO RDP DJP_230kV  30
COPEL-GT  005275/2018  SE GOVERNADOR
PARIGOT SOUZA  230  SUBSTITUIÇÃO DO RDP GPS_TRs  30
COPEL-GT  005278/2018  SE MARINGA  230  SUBSTITUIÇÃO DO RDP MGA_TRs  30
COPEL-GT  005286/2018  SE SAO MATEUS SUL  230  AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DO RDP
SMS_230kV  30

Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Prazo em 
meses 
CTEEP 
002661/2019 
SE MAIRIPORÃ 
138 
Instalação 
de 
1 
disjuntor 
e 
1 
transformador de potencial (fase branca) e 
substituição de 1 seccionador (9729-114) e 
3 para-raios (fases azul, branca e 
vermelha) para adequação do módulo de 
conexão de 88 kV do transformadores nº 
1, TR-1 138-88 kV. 
24 
CTEEP 
002663/2019 
SE MAIRIPORÃ 
138 
Instalação 
de 
1 
disjuntor 
e 
1 
transformador de potencial (fase branca) e 
substituição de 1 seccionador, 9729-108, e 
3 para-raios (fases azul, branca e 
vermelha) para adequação do módulo de 
conexão de 88 kV do transformadores nº 
2, TR-2 138-88 kV. 
24 
CTEEP 
005151/2018 
SE BOM JARDIM 
440 
Substituição de 1 bobina de bloqueio na 
fase branca do vão LT 440 kV Bom Jardim - 
Taubaté 
C1 
(19252-3). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito: 50 
kA e Capacidade nominal de corrente: 
3.212 A. 
30 
CTEEP 
005154/2018 
SE BOM JARDIM 
440 
Substituição de 2 bobinas de bloqueio, nas 
fases branca e azul, do vão LT 440 kV Bom 
Jardim 
- 
Cabreúva 
(19252-4). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito: 50 
kA e Capacidade nominal de corrente: 
3.212 A. 
30 
CTEEP 
005155/2018 
SE BOM JARDIM 
440 
Substituição de 3 transformadores de 
corrente do vão de Interligação de 
Barramento 
(19252-5). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito: 50 
kA e Capacidade nominal de corrente: 
3.212 A. 
30 
CTEEP 
005156/2018 
SE BOM JARDIM 
440 
Substituição de 3 transformadores de 
corrente do vão de Interligação de 
Barramento 
(19252-2). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito: 50 
kA e Capacidade nominal de corrente: 
3.212 A. 
30
Concessionária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Prazo em
meses
CTEEP  002661/2019  SE MAIRIPORÃ  138  Instalação de 1 disjuntor e 1
transformador de potencial (fase branca) e
substituição de 1 seccionador (9729-114) e
3 para-raios (fases azul, branca e
vermelha) para adequação do módulo de
conexão de 88 kV do transformadores nº
1, TR-1 138-88 kV.  24
CTEEP  002663/2019  SE MAIRIPORÃ  138  Instalação de 1 disjuntor e 1
transformador de potencial (fase branca) e
substituição de 1 seccionador, 9729-108, e
3 para-raios (fases azul, branca e
vermelha) para adequação do módulo de
conexão de 88 kV do transformadores nº
2, TR-2 138-88 kV.  24
CTEEP  005151/2018  SE BOM JARDIM  440  Substituição de 1 bobina de bloqueio na
fase branca do vão LT 440 kV Bom Jardim -
Taubaté C1 (19252-3).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito: 50
kA e Capacidade nominal de corrente:
3.212 A.  30
CTEEP  005154/2018  SE BOM JARDIM  440  Substituição de 2 bobinas de bloqueio, nas
fases branca e azul, do vão LT 440 kV Bom
Jardim - Cabreúva (19252-4).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito: 50
kA e Capacidade nominal de corrente:
3.212 A.  30
CTEEP  005155/2018  SE BOM JARDIM  440  Substituição de 3 transformadores de
corrente do vão de Interligação de
Barramento (19252-5).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito: 50
kA e Capacidade nominal de corrente:
3.212 A.  30
CTEEP  005156/2018  SE BOM JARDIM  440  Substituição de 3 transformadores de
corrente do vão de Interligação de
Barramento (19252-2).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito: 50
kA e Capacidade nominal de corrente:
3.212 A.  30

Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Prazo em 
meses 
CTEEP 
005159/2018 
SE SAO JOSE DOS 
CAMPOS 
230 
Substituição de 1 bobina de bloqueio do 
vão LT 230 kV São José dos Campos – 
Taubaté 
(37052-3). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito: 40 
kA e Capacidade nominal de corrente: 
2000 A. 
30 
CTEEP 
005160/2018 
SE SAO JOSE DOS 
CAMPOS 
230 
Substituição de 2 secionadoras sem chave 
de terra e 1 secionadora com chave de 
terra do vão LT 230 kV São José dos 
Campos – Taubaté (37029-2(1) / 37029-4 / 
37029-6). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito: 40 
kA e Capacidade nominal de corrente: 
2000 A. 
30 
CTEEP 
005161/2018 
SE TAUBATE 
230 
Substituição de 1 bobina de bloqueio do 
vão LT 230 kV Taubaté - São José dos 
Campos 
(18652-22). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito: 40 
kA e Capacidade nominal de corrente: 
2000 A. 
30 
CTEEP 
005163/2018 
SE CABREUVA 
440 
Substituição de 3 secionadoras sem chave 
de terra e 1 secionadora com chave de 
terra do vão LT 440 kV Bom Jardim - 
Cabreúva (10629-234 (55) / 10629-236 / 
10629-238 
/ 
10629-240). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito: 50 
kA e Capacidade nominal de corrente: 
3.212 A. 
30 
CTEEP 
005164/2018 
SE CABREUVA 
440 
Substituição de 2 bobinas de bloqueio do 
vão LT 440 kV Bom Jardim - Cabreúva 
(10652-24). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito: 50 
kA e Capacidade nominal de corrente: 
3.212 A. 
30 
CTEEP 
005167/2018 
SE SAO JOSE DOS 
CAMPOS 
230 
Substituição de 1 disjuntor do vão TR-1 
(37052-6). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito: 40 
kA e Capacidade nominal de corrente: 
3150 A. 
30
Concessionária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Prazo em
meses
CTEEP  005159/2018  SE SAO JOSE DOS
CAMPOS  230  Substituição de 1 bobina de bloqueio do
vão LT 230 kV São José dos Campos –
Taubaté (37052-3).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito: 40
kA e Capacidade nominal de corrente:
2000 A.  30
CTEEP  005160/2018  SE SAO JOSE DOS
CAMPOS  230  Substituição de 2 secionadoras sem chave
de terra e 1 secionadora com chave de
terra do vão LT 230 kV São José dos
Campos – Taubaté (37029-2(1) / 37029-4 /
37029-6).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito: 40
kA e Capacidade nominal de corrente:
2000 A.  30
CTEEP  005161/2018  SE TAUBATE  230  Substituição de 1 bobina de bloqueio do
vão LT 230 kV Taubaté - São José dos
Campos (18652-22).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito: 40
kA e Capacidade nominal de corrente:
2000 A.  30
CTEEP  005163/2018  SE CABREUVA  440  Substituição de 3 secionadoras sem chave
de terra e 1 secionadora com chave de
terra do vão LT 440 kV Bom Jardim -
Cabreúva (10629-234 (55) / 10629-236 /
10629-238 / 10629-240).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito: 50
kA e Capacidade nominal de corrente:
3.212 A.  30
CTEEP  005164/2018  SE CABREUVA  440  Substituição de 2 bobinas de bloqueio do
vão LT 440 kV Bom Jardim - Cabreúva
(10652-24).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito: 50
kA e Capacidade nominal de corrente:
3.212 A.  30
CTEEP  005167/2018  SE SAO JOSE DOS
CAMPOS  230  Substituição de 1 disjuntor do vão TR-1
(37052-6).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito: 40
kA e Capacidade nominal de corrente:
3150 A.  30

Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Prazo em 
meses 
CTEEP 
005171/2018 
SE TAUBATE 
230 
Substituição de 4 secionadoras sem chave 
de terra e 1 secionadora com chave de 
terra do vão LT 230 kV Taubaté - São José 
dos Campos (18629-120 / 18629-122 / 
18629-124 / 18629-126(33) / 18629-128). 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito: 40 
kA e Capacidade nominal de corrente: 
2000 A. 
30 
CTEEP 
005266/2018 
SE REGISTRO 
13,8 
Substituição de 180 metros de cabos 
muflas dos secundários 1 e 2 do TR-6. 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de corrente: 1500 A. 
24 
CTEEP 
005280/2018 
SE TAUBATE 
440 
Instalação de 1 bobina de bloqueio e 
adequação do sistema de teleproteção do 
módulo de entrada da LT 440 kV Bom 
Jardim - Taubaté (futura LT 440 kV Fernão 
Dias - Taubaté). 
30 
CTEEP 
005281/2018 
SE BOM JARDIM 
440 
Instalação de 1 bobina de bloqueio na fase 
azul do módulo de entrada da LT 440 kV 
Bom Jardim - Taubaté. 
30 
CTEEP 
005289/2018 
SE NORDESTE 
345 
Substituição do sistema de proteção de 
barras e falha de disjuntor do setor de 345 
kV. 
30 
CTEEP 
005293/2019 
USI TRÊS IRMÃOS 
440 
Instalação de ECE no mó-dulo de entrada 
da LT 440 kV Ilha Solteira – Três Ir-mãos 
C1. 
30 
CTEEP 
005294/2019 
SE CABREÚVA 
440 
Instalação de ECE no módulo de entrada 
da LT 440 kV Bom Jardim - Cabreúva 
30 
CTEEP 
005295/2019 
USI BARIRI 
138 
Instalação de ECE no módulo de entrada 
da LT 138 kV Bariri – Bauru C1 
30 
CTEEP 
005296/2019 
USI BARIRI 
138 
Instalação de ECE no módulo de entrada 
da LT 138 kV Bariri – Bauru C2 
30 
CTEEP 
005354/2018 
USI AGUA VERMELHA 
138 
Substituição de 1 disjuntor do vão TR-7 
138/13,8 
kV 
(1652-38). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito: 
31,5 kA e Capacidade nominal de corrente: 
75 A. 
36 
CTEEP 
005356/2018 
USI AGUA VERMELHA 
138 
Substituição de 5 secionadoras sem chave 
de terra e 1 secionadora com chave de 
terra do vão TR-7 138/13,8 kV (1629-186 / 
1629-188 / 1629-190 / 1629-192 / 1629-
194/65 
/ 
1629-242). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito: 
31,5 kA e Capacidade nominal de corrente: 
75 A. 
36
Concessionária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Prazo em
meses
CTEEP  005171/2018  SE TAUBATE  230  Substituição de 4 secionadoras sem chave
de terra e 1 secionadora com chave de
terra do vão LT 230 kV Taubaté - São José
dos Campos (18629-120 / 18629-122 /
18629-124 / 18629-126(33) / 18629-128).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito: 40
kA e Capacidade nominal de corrente:
2000 A.  30
CTEEP  005266/2018  SE REGISTRO  13,8  Substituição de 180 metros de cabos
muflas dos secundários 1 e 2 do TR-6.
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de corrente: 1500 A.  24
CTEEP  005280/2018  SE TAUBATE  440  Instalação de 1 bobina de bloqueio e
adequação do sistema de teleproteção do
módulo de entrada da LT 440 kV Bom
Jardim - Taubaté (futura LT 440 kV Fernão
Dias - Taubaté).  30
CTEEP  005281/2018  SE BOM JARDIM  440  Instalação de 1 bobina de bloqueio na fase
azul do módulo de entrada da LT 440 kV
Bom Jardim - Taubaté.  30
CTEEP  005289/2018  SE NORDESTE  345  Substituição do sistema de proteção de
barras e falha de disjuntor do setor de 345
kV.  30
CTEEP  005293/2019  USI TRÊS IRMÃOS  440  Instalação de ECE no mó-dulo de entrada
da LT 440 kV Ilha Solteira – Três Ir-mãos
C1.  30
CTEEP  005294/2019  SE CABREÚVA  440  Instalação de ECE no módulo de entrada
da LT 440 kV Bom Jardim - Cabreúva  30
CTEEP  005295/2019  USI BARIRI  138  Instalação de ECE no módulo de entrada
da LT 138 kV Bariri – Bauru C1  30
CTEEP  005296/2019  USI BARIRI  138  Instalação de ECE no módulo de entrada
da LT 138 kV Bariri – Bauru C2  30
CTEEP  005354/2018  USI AGUA VERMELHA  138  Substituição de 1 disjuntor do vão TR-7
138/13,8 kV (1652-38).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito:
31,5 kA e Capacidade nominal de corrente:
75 A.  36
CTEEP  005356/2018  USI AGUA VERMELHA  138  Substituição de 5 secionadoras sem chave
de terra e 1 secionadora com chave de
terra do vão TR-7 138/13,8 kV (1629-186 /
1629-188 / 1629-190 / 1629-192 / 1629-
194/65 / 1629-242).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito:
31,5 kA e Capacidade nominal de corrente:
75 A.  36

Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Prazo em 
meses 
CTEEP 
005357/2018 
USI AGUA VERMELHA 
138 
Substituição de 3 transformadores de 
corrente do vão TR-7 138/13,8 kV (3TC-38 
- 
associado 
ao 
disjuntor 
1652-38). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito: 
31,5 kA e Capacidade nominal de corrente: 
75 A. 
36 
CTEEP 
005359/2018 
USI AGUA VERMELHA 
138 
Substituição de 1 disjuntor do vão de 
Amarre 
IB1 
(1624-1). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito: 
31,5 kA e Capacidade nominal de corrente: 
2000 A. 
36 
CTEEP 
005361/2018 
USI AGUA VERMELHA 
138 
Substituição de 2 secionadoras com chave 
de terra do vão de Amarre IB1 (1629-
196/67 
/ 
1629-198/69). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito: 
31,5 kA e Capacidade nominal de corrente: 
2000 A. 
36 
CTEEP 
005363/2018 
USI AGUA VERMELHA 
138 
Substituição de 3 transformadores de 
corrente do vão de Amarre IB1 (3TC-1 - 
associado 
ao 
disjuntor 
1624-1). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito: 
31,5 kA e Capacidade nominal de corrente: 
2000 A. 
36 
CTEEP 
005364/2018 
USI AGUA VERMELHA 
138 
Substituição de 1 disjuntor do vão LT 138 
kV Água Vermelha/Guariroba (1652-35). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito: 
31,5 kA e Capacidade nominal de corrente: 
1045 A. 
36 
CTEEP 
005365/2018 
USI AGUA VERMELHA 
138 
Substituição de 4 secionadoras sem chave 
de terra e 1 secionadora com chave de 
terra 
do 
vão 
LT 
138 
kV 
Água 
Vermelha/Guariroba (1629-164 / 1629-
162(59) / 1629-160 / 1629-158 / 1629-
156). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito: 
31,5 kA e Capacidade nominal de corrente: 
1045 A. 
36
Concessionária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Prazo em
meses
CTEEP  005357/2018  USI AGUA VERMELHA  138  Substituição de 3 transformadores de
corrente do vão TR-7 138/13,8 kV (3TC-38
- associado ao disjuntor 1652-38).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito:
31,5 kA e Capacidade nominal de corrente:
75 A.  36
CTEEP  005359/2018  USI AGUA VERMELHA  138  Substituição de 1 disjuntor do vão de
Amarre IB1 (1624-1).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito:
31,5 kA e Capacidade nominal de corrente:
2000 A.  36
CTEEP  005361/2018  USI AGUA VERMELHA  138  Substituição de 2 secionadoras com chave
de terra do vão de Amarre IB1 (1629-
196/67 / 1629-198/69).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito:
31,5 kA e Capacidade nominal de corrente:
2000 A.  36
CTEEP  005363/2018  USI AGUA VERMELHA  138  Substituição de 3 transformadores de
corrente do vão de Amarre IB1 (3TC-1 -
associado ao disjuntor 1624-1).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito:
31,5 kA e Capacidade nominal de corrente:
2000 A.  36
CTEEP  005364/2018  USI AGUA VERMELHA  138  Substituição de 1 disjuntor do vão LT 138
kV Água Vermelha/Guariroba (1652-35).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito:
31,5 kA e Capacidade nominal de corrente:
1045 A.  36
CTEEP  005365/2018  USI AGUA VERMELHA  138  Substituição de 4 secionadoras sem chave
de terra e 1 secionadora com chave de
terra do vão LT 138 kV Água
Vermelha/Guariroba (1629-164 / 1629-
162(59) / 1629-160 / 1629-158 / 1629-
156).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito:
31,5 kA e Capacidade nominal de corrente:
1045 A.  36

Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Prazo em 
meses 
CTEEP 
005366/2018 
USI AGUA VERMELHA 
138 
Substituição de 3 transformadores de 
corrente do vão LT 138 kV Água 
Vermelha/Guariroba (3TC-35 - associado 
ao 
disjuntor 
1652-35). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito: 
31,5 kA e Capacidade nominal de corrente: 
1045 A. 
36 
CTEEP 
005375/2018 
USI AGUA VERMELHA 
138 
Substituição de 1 disjuntor do vão  LT 138 
kV Agua Vermelha /Votuporanga 2 C-2 
(1652-33). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito: 
31,5 kA e Capacidade nominal de corrente: 
1045 A. 
30 
CTEEP 
005376/2018 
USI AGUA VERMELHA 
138 
Substituição de 4 secionadoras sem chave 
de terra e 1 secionadora com chave de 
terra do vão LT 138 kV Agua Vermelha 
/Votuporanga 2 C-2 (1629-144(55) / 1629-
142 / 1629-140 / 1629-136 / 1629-138). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito: 
31,5 kA e Capacidade nominal de corrente: 
1045 A. 
30 
CTEEP 
005377/2018 
USI AGUA VERMELHA 
138 
Substituição de 3 transformadores de 
corrente do vãoLT 138 kV Agua Vermelha 
/Votuporanga 2 C-2 (3TC-33 - associado ao 
disjuntor 
1652-33). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito: 
31,5 kA e Capacidade nominal de corrente: 
1045 A. 
30 
CTEEP 
005380/2018 
USI AGUA VERMELHA 
138 
Substituição de 2 bobinas de bloqueio do 
vão 
LT 
138 
kV 
Agua 
Vermelha 
/Votuporanga 2 C-2 (BB-33 - associado ao 
disjuntor 
1652-33). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito: 
31,5 kA e Capacidade nominal de corrente: 
1045 A. 
30 
EATE 
000559/2018 
SE ACAILANDIA 
500 
Aquisição e instalação de RDP para 
monitoramento do reator de linha da SE 
Açailândia, bay Marabá C1 (AÇRE7-03) 
24 
EATE 
000560/2018 
SE ACAILANDIA 
500 
Aquisição e instalação de RDP para 
monitoramento do reator de linha da SE 
Açailândia, bay Presidente Dutra C1 
(AÇRE7-04) 
24
Concessionária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Prazo em
meses
CTEEP  005366/2018  USI AGUA VERMELHA  138  Substituição de 3 transformadores de
corrente do vão LT 138 kV Água
Vermelha/Guariroba (3TC-35 - associado
ao disjuntor 1652-35).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito:
31,5 kA e Capacidade nominal de corrente:
1045 A.  36
CTEEP  005375/2018  USI AGUA VERMELHA  138  Substituição de 1 disjuntor do vão LT 138
kV Agua Vermelha /Votuporanga 2 C-2
(1652-33).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito:
31,5 kA e Capacidade nominal de corrente:
1045 A.  30
CTEEP  005376/2018  USI AGUA VERMELHA  138  Substituição de 4 secionadoras sem chave
de terra e 1 secionadora com chave de
terra do vão LT 138 kV Agua Vermelha
/Votuporanga 2 C-2 (1629-144(55) / 1629-
142 / 1629-140 / 1629-136 / 1629-138).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito:
31,5 kA e Capacidade nominal de corrente:
1045 A.  30
CTEEP  005377/2018  USI AGUA VERMELHA  138  Substituição de 3 transformadores de
corrente do vãoLT 138 kV Agua Vermelha
/Votuporanga 2 C-2 (3TC-33 - associado ao
disjuntor 1652-33).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito:
31,5 kA e Capacidade nominal de corrente:
1045 A.  30
CTEEP  005380/2018  USI AGUA VERMELHA  138  Substituição de 2 bobinas de bloqueio do
vão LT 138 kV Agua Vermelha
/Votuporanga 2 C-2 (BB-33 - associado ao
disjuntor 1652-33).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito:
31,5 kA e Capacidade nominal de corrente:
1045 A.  30
EATE  000559/2018  SE ACAILANDIA  500  Aquisição e instalação de RDP para
monitoramento do reator de linha da SE
Açailândia, bay Marabá C1 (AÇRE7-03)  24
EATE  000560/2018  SE ACAILANDIA  500  Aquisição e instalação de RDP para
monitoramento do reator de linha da SE
Açailândia, bay Presidente Dutra C1
(AÇRE7-04)  24

Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Prazo em 
meses 
EATE 
000561/2018 
SE MARABA 
500 
Aquisição e instalação de RDP para 
monitoramento do reator de linha da SE 
Marabá, bay Tucuruí C3 (MBRE7-05) 
24 
EATE 
000563/2018 
SE PRESIDENTE 
DUTRA 
500 
Aquisição e instalação de RDP para 
monitoramento do reator de linha da SE 
Presidente Dutra, bay Açailândia C1 
(PDRE7-10) 
24 
EATE 
000790/2018 
SE ACAILANDIA 
500 
Construção de uma nova área para 
implantação de centro de operação de 
retaguarda (back-up), para suporte ao 
centro de operação das instalações das 
empresas 
TBE. 
Implantação 
de 
equipamentos 
de 
vídeo 
wall 
para 
visualização 
gráfica 
das 
instalações 
supervisionadas, componentes de rede de 
comunicação local e remota, sistema de 
comunicação 
de 
voz, 
sistemas 
de 
supervisão e controle baseado no sistema 
SAGE.  Construção de estações de trabalho 
de operadores e técnico de operação de 
tempo real, de salas para engenheiro de 
operação, técnicos de pré e pós operação 
e instalações sanitárias.  
30 
EATE 
002052/2018 
SE ACAILANDIA 
500 
Redundância de comunicação (voz e 
dados) 
com 
proteção 
utilizando 
equipamentos 
distintos 
(2x 
(1+0)). 
Instalação de PDH adicional nas SEs  
Presidente Dutra, Açailândia, Marabá, 
Imperatriz e Tucuruí. 
30 
EATE 
002053/2018 
SE MARABA 
500 
Redundância de comunicação (voz e 
dados) 
com 
proteção 
utilizando 
equipamentos 
distintos 
(2x 
(1+0)). 
Instalação de PDH adicional nas SEs  
Presidente Dutra, Açailândia, Marabá, 
Imperatriz e Tucuruí. 
30 
EATE 
002054/2018 
SE PRESIDENTE 
DUTRA 
500 
Redundância de comunicação (voz e 
dados) 
com 
proteção 
utilizando 
equipamentos 
distintos 
(2x 
(1+0)). 
Instalação de PDH adicional nas SEs  
Presidente Dutra, Açailândia, Marabá, 
Imperatriz e Tucuruí. 
30 
EATE 
002055/2018 
SE IMPERATRIZ 
500 
Redundância de comunicação (voz e 
dados) 
com 
proteção 
utilizando 
equipamentos 
distintos 
(2x 
(1+0)). 
Instalação de PDH adicional nas SEs  
Presidente Dutra, Açailândia, Marabá, 
Imperatriz e Tucuruí. 
30 
EATE 
002056/2018 
SE TUCURUI 
500 
Redundância de comunicação (voz e 
dados) 
com 
proteção 
utilizando 
equipamentos 
distintos 
(2x 
(1+0)). 
Instalação de PDH adicional nas SEs  
Presidente Dutra, Açailândia, Marabá, 
Imperatriz e Tucuruí. 
30
Concessionária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Prazo em
meses
EATE  000561/2018  SE MARABA  500  Aquisição e instalação de RDP para
monitoramento do reator de linha da SE
Marabá, bay Tucuruí C3 (MBRE7-05)  24
EATE  000563/2018  SE PRESIDENTE
DUTRA  500  Aquisição e instalação de RDP para
monitoramento do reator de linha da SE
Presidente Dutra, bay Açailândia C1
(PDRE7-10)  24
EATE  000790/2018  SE ACAILANDIA  500  Construção de uma nova área para
implantação de centro de operação de
retaguarda (back-up), para suporte ao
centro de operação das instalações das
empresas TBE. Implantação de
equipamentos de vídeo wall para
visualização gráfica das instalações
supervisionadas, componentes de rede de
comunicação local e remota, sistema de
comunicação de voz, sistemas de
supervisão e controle baseado no sistema
SAGE. Construção de estações de trabalho
de operadores e técnico de operação de
tempo real, de salas para engenheiro de
operação, técnicos de pré e pós operação
e instalações sanitárias.  30
EATE  002052/2018  SE ACAILANDIA  500  Redundância de comunicação (voz e
dados) com proteção utilizando
equipamentos distintos (2x (1+0)).
Instalação de PDH adicional nas SEs
Presidente Dutra, Açailândia, Marabá,
Imperatriz e Tucuruí.  30
EATE  002053/2018  SE MARABA  500  Redundância de comunicação (voz e
dados) com proteção utilizando
equipamentos distintos (2x (1+0)).
Instalação de PDH adicional nas SEs
Presidente Dutra, Açailândia, Marabá,
Imperatriz e Tucuruí.  30
EATE  002054/2018  SE PRESIDENTE
DUTRA  500  Redundância de comunicação (voz e
dados) com proteção utilizando
equipamentos distintos (2x (1+0)).
Instalação de PDH adicional nas SEs
Presidente Dutra, Açailândia, Marabá,
Imperatriz e Tucuruí.  30
EATE  002055/2018  SE IMPERATRIZ  500  Redundância de comunicação (voz e
dados) com proteção utilizando
equipamentos distintos (2x (1+0)).
Instalação de PDH adicional nas SEs
Presidente Dutra, Açailândia, Marabá,
Imperatriz e Tucuruí.  30
EATE  002056/2018  SE TUCURUI  500  Redundância de comunicação (voz e
dados) com proteção utilizando
equipamentos distintos (2x (1+0)).
Instalação de PDH adicional nas SEs
Presidente Dutra, Açailândia, Marabá,
Imperatriz e Tucuruí.  30

Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Prazo em 
meses 
EATE 
002600/2018 
SE MARABA 
500 
Aquisição e instalação de RDP para 
monitoramento 
da 
LT 
500 
kV 
Tucuruí/Marabá C3, na SE Marabá bay 
Tucuruí C3 
30 
EATE 
002619/2018 
SE MARABA 
500 
Aquisição e instalação de RDP para 
monitoramento 
da 
LT 
500 
kV 
Açailândia/Marabá C1, na SE Marabá bay 
Açailândia C1 
30 
EATE 
002620/2018 
SE ACAILANDIA 
500 
Aquisição e instalação de RDP para 
monitoramento 
da 
LT 
500 
kV 
Açailândia/Marabá C1, na SE Açailâsndia 
bay Marabá C1 
30 
EATE 
002628/2018 
SE ACAILANDIA 
500 
Aquisição e instalação de RDP para 
monitoramento 
da 
LT 
500 
kV 
Açailândia/P.Dutra C1, na SE Açailândia 
bay P. Dutra C1 
30 
EATE 
002629/2018 
SE ACAILANDIA 
500 
Aquisição e instalação de RDP para 
monitoramento 
da 
LT 
500 
kV 
Açailândia/Imperatriz C1, na SE Açailândia 
bay Imperatriz C1 
30 
EATE 
002630/2018 
SE ACAILANDIA 
500 
Aquisição e instalação de RDP para 
monitoramento do reator de barra AÇRE7-
01 
30 
ELETRONORTE 
005158/2018 
SE MIRANDA II 
69 
Substituição de 1 transformador de 
aterramento 
(MRTA4-01). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito: 20 
kA, Capacidade nominal de corrente: 
268,19 A e Xps=8 ohms. 
27 
ELETROSUL 
000531/2018 
SE DOURADOS 
230 
Instalação de um novo sistema de registro 
de perturbações (RDP). 
Executado 
ELETROSUL 
000533/2018 
SE DOURADOS 
230 
Instalação de um novo sistema de registro 
de perturbações (RDP). 
Executado 
ELETROSUL 
000534/2018 
SE DOURADOS 
230 
Instalação de um novo sistema de registro 
de perturbações (RDP). 
Executado 
ELETROSUL 
000535/2018 
SE DOURADOS 
230 
Instalação de um novo sistema de registro 
de perturbações (RDP). 
Executado 
ELETROSUL 
000536/2018 
SE DOURADOS 
230 
Instalação de um novo sistema de registro 
de perturbações (RDP). 
Executado 
ELETROSUL 
002487/2018 
SE NOVA STA RITA 
525 
Implantação do SEP de bloqueio da 
Conversora de Frequência de Melo na 
contingência da LT 525 kV Nova Santa Rita 
- Povo Novo. 
Executado 
ELETROSUL 
002972/2018 
SE URUGUAIANA5 
230 
Instalação de unidade de bay da Linha da 
Conversora Uruguaiana, em 230 kV, na SE 
Uruguaiana 5, face a implantação de 
proteção diferencial de barras na SE 
Uruguaiana 5, autorizada a CEEE-GT pela 
Resolução 6.402/2017. 
Executado
Concessionária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Prazo em
meses
EATE  002600/2018  SE MARABA  500  Aquisição e instalação de RDP para
monitoramento da LT 500 kV
Tucuruí/Marabá C3, na SE Marabá bay
Tucuruí C3  30
EATE  002619/2018  SE MARABA  500  Aquisição e instalação de RDP para
monitoramento da LT 500 kV
Açailândia/Marabá C1, na SE Marabá bay
Açailândia C1  30
EATE  002620/2018  SE ACAILANDIA  500  Aquisição e instalação de RDP para
monitoramento da LT 500 kV
Açailândia/Marabá C1, na SE Açailâsndia
bay Marabá C1  30
EATE  002628/2018  SE ACAILANDIA  500  Aquisição e instalação de RDP para
monitoramento da LT 500 kV
Açailândia/P.Dutra C1, na SE Açailândia
bay P. Dutra C1  30
EATE  002629/2018  SE ACAILANDIA  500  Aquisição e instalação de RDP para
monitoramento da LT 500 kV
Açailândia/Imperatriz C1, na SE Açailândia
bay Imperatriz C1  30
EATE  002630/2018  SE ACAILANDIA  500  Aquisição e instalação de RDP para
monitoramento do reator de barra AÇRE7-
01  30
ELETRONORTE  005158/2018  SE MIRANDA II  69  Substituição de 1 transformador de
aterramento (MRTA4-01).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito: 20
kA, Capacidade nominal de corrente:
268,19 A e Xps=8 ohms.  27
ELETROSUL  000531/2018  SE DOURADOS  230  Instalação de um novo sistema de registro
de perturbações (RDP).  Executado
ELETROSUL  000533/2018  SE DOURADOS  230  Instalação de um novo sistema de registro
de perturbações (RDP).  Executado
ELETROSUL  000534/2018  SE DOURADOS  230  Instalação de um novo sistema de registro
de perturbações (RDP).  Executado
ELETROSUL  000535/2018  SE DOURADOS  230  Instalação de um novo sistema de registro
de perturbações (RDP).  Executado
ELETROSUL  000536/2018  SE DOURADOS  230  Instalação de um novo sistema de registro
de perturbações (RDP).  Executado
ELETROSUL  002487/2018  SE NOVA STA RITA  525  Implantação do SEP de bloqueio da
Conversora de Frequência de Melo na
contingência da LT 525 kV Nova Santa Rita
- Povo Novo.  Executado
ELETROSUL  002972/2018  SE URUGUAIANA5  230  Instalação de unidade de bay da Linha da
Conversora Uruguaiana, em 230 kV, na SE
Uruguaiana 5, face a implantação de
proteção diferencial de barras na SE
Uruguaiana 5, autorizada a CEEE-GT pela
Resolução 6.402/2017.  Executado

Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Prazo em 
meses 
ELETROSUL 
003513/2018 
SE CANOINHAS ( 
ELETROSUL ) 
230 
Instalação de grupo motogerador diesel na 
SE 
Canoinhas 
para 
aumento 
da 
confiabilidade dos serviços essenciais. 
30 
ELETROSUL 
003602/2018 
SE LAJEADO GRANDE 
230 
Aquisição e instalação de módulo de 
entrada 
de 
dados 
analógicos, 
para 
inclusão da monitoração de variáveis 
adicionais no ATF1. Este novo módulo 
deverá ser integrado na unidade central de 
registros de perturbações, já existente. 
30 
ELETROSUL 
003942/2019 
 SE CURITIBA  
525 
Substituição de  Transformadores de 
Corrente - TC do disjuntor 1072 da LT 525 
kV Bateias - Curitiba C1, terminal de 
Curitiba. 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de corrente (A): 2400 
A, Outras: Fator limitante igual a 1,5. 
30 
ENTE 
000564/2018 
SE ACAILANDIA 
500 
Aquisição e instalação de RDP para 
monitoramento do reator de linha da SE 
Açailândia, bay Marabá C2 (AÇRE7-05) 
24 
ENTE 
000565/2018 
SE MARABA 
500 
Aquisição e instalação de RDP para 
monitoramento do reator de linha da SE 
Marabá, bay Tucuruí C4 (MBRE7-07) 
24 
ENTE 
002057/2018 
SE ACAILANDIA 
500 
Redundância de comunicação (voz e 
dados) 
com 
proteção 
utilizando 
equipamentos 
distintos 
(2x 
(1+0)). 
Instalação de PDH adicional nas SEs  
Presidente Dutra, Açailândia, Marabá, 
Imperatriz e Tucuruí. 
30 
ENTE 
002058/2018 
SE MARABA 
500 
Redundância de comunicação (voz e 
dados) 
com 
proteção 
utilizando 
equipamentos 
distintos 
(2x 
(1+0)). 
Instalação de PDH adicional nas SEs  
Presidente Dutra, Açailândia, Marabá, 
Imperatriz e Tucuruí. 
30 
ENTE 
002059/2018 
SE TUCURUI 
500 
Redundância de comunicação (voz e 
dados) 
com 
proteção 
utilizando 
equipamentos 
distintos 
(2x 
(1+0)). 
Instalação de PDH adicional nas SEs  
Açailândia, Marabá, e Tucuruí. 
30 
ENTE 
002621/2018 
SE MARABA 
500 
Aquisição e instalação de RDP para 
monitoramento 
da 
LT 
500 
kV 
Açailândia/Marabá C2, na SE Marabá bay 
Açailândia C2 
30 
ENTE 
002622/2018 
SE ACAILANDIA 
500 
Aquisição e instalação de RDP para 
monitoramento 
da 
LT 
500 
kV 
Açailândia/Marabá C2, na SE Açailâsndia 
bay Marabá C2 
30 
ENTE 
002623/2018 
SE TUCURUI 
500 
Aquisição e instalação de RDP para 
monitoramento 
da 
LT 
500 
kV 
Tucuruí/Marabá C4, na SE Tucuruí bay 
Marabá C4 
30
Concessionária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Prazo em
meses
ELETROSUL  003513/2018  SE CANOINHAS (
ELETROSUL )  230  Instalação de grupo motogerador diesel na
SE Canoinhas para aumento da
confiabilidade dos serviços essenciais.  30
ELETROSUL  003602/2018  SE LAJEADO GRANDE  230  Aquisição e instalação de módulo de
entrada de dados analógicos, para
inclusão da monitoração de variáveis
adicionais no ATF1. Este novo módulo
deverá ser integrado na unidade central de
registros de perturbações, já existente.  30
ELETROSUL  003942/2019  SE CURITIBA  525  Substituição de Transformadores de
Corrente - TC do disjuntor 1072 da LT 525
kV Bateias - Curitiba C1, terminal de
Curitiba.
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de corrente (A): 2400
A, Outras: Fator limitante igual a 1,5.  30
ENTE  000564/2018  SE ACAILANDIA  500  Aquisição e instalação de RDP para
monitoramento do reator de linha da SE
Açailândia, bay Marabá C2 (AÇRE7-05)  24
ENTE  000565/2018  SE MARABA  500  Aquisição e instalação de RDP para
monitoramento do reator de linha da SE
Marabá, bay Tucuruí C4 (MBRE7-07)  24
ENTE  002057/2018  SE ACAILANDIA  500  Redundância de comunicação (voz e
dados) com proteção utilizando
equipamentos distintos (2x (1+0)).
Instalação de PDH adicional nas SEs
Presidente Dutra, Açailândia, Marabá,
Imperatriz e Tucuruí.  30
ENTE  002058/2018  SE MARABA  500  Redundância de comunicação (voz e
dados) com proteção utilizando
equipamentos distintos (2x (1+0)).
Instalação de PDH adicional nas SEs
Presidente Dutra, Açailândia, Marabá,
Imperatriz e Tucuruí.  30
ENTE  002059/2018  SE TUCURUI  500  Redundância de comunicação (voz e
dados) com proteção utilizando
equipamentos distintos (2x (1+0)).
Instalação de PDH adicional nas SEs
Açailândia, Marabá, e Tucuruí.  30
ENTE  002621/2018  SE MARABA  500  Aquisição e instalação de RDP para
monitoramento da LT 500 kV
Açailândia/Marabá C2, na SE Marabá bay
Açailândia C2  30
ENTE  002622/2018  SE ACAILANDIA  500  Aquisição e instalação de RDP para
monitoramento da LT 500 kV
Açailândia/Marabá C2, na SE Açailâsndia
bay Marabá C2  30
ENTE  002623/2018  SE TUCURUI  500  Aquisição e instalação de RDP para
monitoramento da LT 500 kV
Tucuruí/Marabá C4, na SE Tucuruí bay
Marabá C4  30

Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Prazo em 
meses 
ENTE 
002624/2018 
SE MARABA 
500 
Aquisição e instalação de RDP para 
monitoramento 
da 
LT 
500 
kV 
Tucuruí/Marabá C4, na SE Marabá bay 
Tucuruí C4 
30 
ERTE 
002010/2018 
SE CASTANHAL 
230 
Redundância de comunicação (voz e 
dados) 
com 
proteção 
utilizando 
equipamentos 
distintos 
(2x 
(1+0)). 
Instalação de PDH adicional nas SEs 
Castanhal, Vila do Conde e Santa Maria.  
30 
ERTE 
002016/2018 
SE SANTA MARIA 
230 
Redundância de comunicação (voz e 
dados) 
com 
proteção 
utilizando 
equipamentos 
distintos 
(2x 
(1+0)). 
Instalação de PDH adicional nas SEs 
Castanhal, Vila do Conde e Santa Maria. 
30 
ERTE 
002048/2018 
SE VILA DO CONDE 
230 
Redundância de comunicação (voz e 
dados) 
com 
proteção 
utilizando 
equipamentos 
distintos 
(2x 
(1+0)). 
Instalação de PDH adicional nas SEs 
Castanhal, Vila do Conde e Santa Maria. 
30 
ETEP 
000566/2018 
SE VILA DO CONDE 
500 
Aquisição e instalação de RDP para 
monitoramento do reator de linha da SE 
Vila do Conde, bay Tucuruí C2 (VCRE7-02) 
24 
ETEP 
002049/2018 
SE TUCURUI 
500 
Redundância de comunicação (voz e 
dados) 
com 
proteção 
utilizando 
equipamentos 
distintos 
(2x 
(1+0)). 
Instalação de PDH adicional nas SEs  Vila 
do Conde e Tucuruí. 
30 
ETEP 
002051/2018 
SE VILA DO CONDE 
500 
Redundância de comunicação (voz e 
dados) 
com 
proteção 
utilizando 
equipamentos 
distintos 
(2x 
(1+0)). 
Instalação de PDH adicional nas SEs  Vila 
do Conde e Tucuruí. 
30 
EXPANSION 
000624/2018 
USI EMBORCACAO 
500 
Substituição do sistema de registro de 
perturbação (RDP) da SE Emborcação para 
incluir o monitoramento do RT 7 da LT 
Samambaia / Emborcação nesta SE.   
12 
EXPANSION 
000625/2018 
SE SAMAMBAIA 
500 
Substituição do sistema de registro de 
perturbação (RDP) da SE Samambaia para 
incluir o monitoramento do RTEBSB reator 
de linha da LT Samambaia / Emborcação 
em Samambaia. 
12 
EXPANSION 
000626/2018 
SE SAMAMBAIA 
500 
Substituição do sistema de registro de 
perturbação (RDP) da SE Samambaia para 
incluir o monitoramento do RTIMSB reator 
de linha da LT Samambaia / Itumbiara em 
Samambaia. 
12 
EXPANSION 
000627/2018 
USI ITUMBIARA 
500 
Adequação do sistema de registro de 
perturbação (RDP) para os equipamentos 
da ETEE na SE Itumbiara de forma a incluir 
a monitoração do lado do neutro do reator 
RTIMSB.  
12
Concessionária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Prazo em
meses
ENTE  002624/2018  SE MARABA  500  Aquisição e instalação de RDP para
monitoramento da LT 500 kV
Tucuruí/Marabá C4, na SE Marabá bay
Tucuruí C4  30
ERTE  002010/2018  SE CASTANHAL  230  Redundância de comunicação (voz e
dados) com proteção utilizando
equipamentos distintos (2x (1+0)).
Instalação de PDH adicional nas SEs
Castanhal, Vila do Conde e Santa Maria.  30
ERTE  002016/2018  SE SANTA MARIA  230  Redundância de comunicação (voz e
dados) com proteção utilizando
equipamentos distintos (2x (1+0)).
Instalação de PDH adicional nas SEs
Castanhal, Vila do Conde e Santa Maria.  30
ERTE  002048/2018  SE VILA DO CONDE  230  Redundância de comunicação (voz e
dados) com proteção utilizando
equipamentos distintos (2x (1+0)).
Instalação de PDH adicional nas SEs
Castanhal, Vila do Conde e Santa Maria.  30
ETEP  000566/2018  SE VILA DO CONDE  500  Aquisição e instalação de RDP para
monitoramento do reator de linha da SE
Vila do Conde, bay Tucuruí C2 (VCRE7-02)  24
ETEP  002049/2018  SE TUCURUI  500  Redundância de comunicação (voz e
dados) com proteção utilizando
equipamentos distintos (2x (1+0)).
Instalação de PDH adicional nas SEs Vila
do Conde e Tucuruí.  30
ETEP  002051/2018  SE VILA DO CONDE  500  Redundância de comunicação (voz e
dados) com proteção utilizando
equipamentos distintos (2x (1+0)).
Instalação de PDH adicional nas SEs Vila
do Conde e Tucuruí.  30
EXPANSION  000624/2018  USI EMBORCACAO  500  Substituição do sistema de registro de
perturbação (RDP) da SE Emborcação para
incluir o monitoramento do RT 7 da LT
Samambaia / Emborcação nesta SE.  12
EXPANSION  000625/2018  SE SAMAMBAIA  500  Substituição do sistema de registro de
perturbação (RDP) da SE Samambaia para
incluir o monitoramento do RTEBSB reator
de linha da LT Samambaia / Emborcação
em Samambaia.  12
EXPANSION  000626/2018  SE SAMAMBAIA  500  Substituição do sistema de registro de
perturbação (RDP) da SE Samambaia para
incluir o monitoramento do RTIMSB reator
de linha da LT Samambaia / Itumbiara em
Samambaia.  12
EXPANSION  000627/2018  USI ITUMBIARA  500  Adequação do sistema de registro de
perturbação (RDP) para os equipamentos
da ETEE na SE Itumbiara de forma a incluir
a monitoração do lado do neutro do reator
RTIMSB.  12

Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Prazo em 
meses 
FURNAS 
005026/2018 LT 500 kV ANGRA FUR 
/NOVA IGUACU C-1 RJ 
500 
Substituição de um cabo 3/8’’ EAR por um 
CAA COCHIN saindo de Angra até a 
estrutura T.00042, totalizando 17,20 km 
de extensão, e entre as estruturas T.00171 
(a 75 km de Angra) e T.00243, totalizando 
28,32 km de extensão. 
30 
FURNAS 
005047/2018 
LT 500 kV NOVA 
IGUACU /SAO JOSE C-
1 RJ 
500 
Acréscimo de um cabo COCHIN entre a 
saída de São José e a estrutura T.2112 
(19,69 km), de dois cabos COCHIN entre as 
estruturas T.2112 e T.2105 (2 x 3,02 km) e 
de um cabo COCHIN entre as estruturas 
T.2105 e T.2102 (0,5 km), totalizando 
26,23 km de extensão. 
30 
FURNAS 
005049/2018 
LT 500 kV ZONA 
OESTE /NOVA 
IGUACU C-1 RJ 
500 
Substituição de um cabo 3/8’’ EAR por um 
CAA COCHIN entre as estruturas T.016 (a 
4,16 km de Angra) e T.0233, totalizando 
19,57 km de extensão. 
30 
FURNAS 
005050/2018 
LT 500 kV NOVA 
IGUACU /GRAJAU C-1 
RJ 
500 
Substituição de um cabo 3/8’’ EAR por um 
CAA COCHIN saindo de Grajaú até a 
estrutura T.3028, totalizando 42,58 km de 
extensão, e por dois cabos CAA COCHIN 
entre as estruturas T.3028 e T.3021, 
totalizando 2 x 2,94 km de extensão. 
30 
FURNAS 
005051/2018 
LT 500 kV 
ADRIANOPOLIS /SAO 
JOSE C-1 RJ 
500 
Substituição de um cabo 3/8’’ EAR por um 
CAA COCHIN entre as estruturas T.0016 (a 
7,17 km de Adrianópolis) e T.3021, 
totalizando 
2,13 
km 
de 
extensão, 
substituição de um cabo OPGW3 por um 
CAA COCHIN entre as estruturas T.0020 (a 
8,72 km de Adrianópolis) e T.3021, 
totalizando 0,58 km de extensão, e adição 
de um cabo 3/8’’ EAR a partir da SE 
Adrianópolis até a T.0020, totalizando 8,72 
km de extensão. 
30 
FURNAS 
005054/2018 
LT 345 kV 
ADRIANOPOLIS 
/JACAREPAGUA C-2 
RJ 
345 
Substituição de um cabo 3/8’’ EAR por um 
cabo CAA DOTTEREL em uma extensão de 
23,4 km, no trecho entre a SE Jacarepaguá 
e a torre 38.  
30 
FURNAS 
005055/2018 
LT 345 kV 
ADRIANOPOLIS 
/JACAREPAGUA C-2 
RJ 
345 
Substituição de um cabo 3/8’’ EAR por um 
cabo CAA DOTTEREL em uma extensão de 
14,7 km, no trecho entre a SE Adrianópolis 
e a torre 38. 
30 
FURNAS 
005056/2018 
LT 500 kV 
CAMPINAS/FERNÃO 
DIAS SP 
500 
Substituição de dois cabos 3/8’’ EAR por 
dois cabos CAA DOTTEREL em um trecho 
de LT de 13 km a partir do ponto de 
seccionamento em direção a Campinas 
totalizando 26 km. 
30 
FURNAS 
005057/2018 
LT 500 kV CACHOEIRA 
PAULISTA /FERNAO 
DIAS SP 
500 
Substituição de dois cabos 3/8’’ EAR por 
dois cabos CAA DOTTEREL em um trecho 
de LT de 13 km a partir do ponto de 
seccionamento em direção a Cachoeira 
Paulista totalizando 26 km. 
30
Concessionária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Prazo em
meses
FURNAS  005026/2018  LT 500 kV ANGRA FUR
/NOVA IGUACU C-1 RJ  500  Substituição de um cabo 3/8’’ EAR por um
CAA COCHIN saindo de Angra até a
estrutura T.00042, totalizando 17,20 km
de extensão, e entre as estruturas T.00171
(a 75 km de Angra) e T.00243, totalizando
28,32 km de extensão.  30
FURNAS  005047/2018  LT 500 kV NOVA
IGUACU /SAO JOSE C-
1 RJ  500  Acréscimo de um cabo COCHIN entre a
saída de São José e a estrutura T.2112
(19,69 km), de dois cabos COCHIN entre as
estruturas T.2112 e T.2105 (2 x 3,02 km) e
de um cabo COCHIN entre as estruturas
T.2105 e T.2102 (0,5 km), totalizando
26,23 km de extensão.  30
FURNAS  005049/2018  LT 500 kV ZONA
OESTE /NOVA
IGUACU C-1 RJ  500  Substituição de um cabo 3/8’’ EAR por um
CAA COCHIN entre as estruturas T.016 (a
4,16 km de Angra) e T.0233, totalizando
19,57 km de extensão.  30
FURNAS  005050/2018  LT 500 kV NOVA
IGUACU /GRAJAU C-1
RJ  500  Substituição de um cabo 3/8’’ EAR por um
CAA COCHIN saindo de Grajaú até a
estrutura T.3028, totalizando 42,58 km de
extensão, e por dois cabos CAA COCHIN
entre as estruturas T.3028 e T.3021,
totalizando 2 x 2,94 km de extensão.  30
FURNAS  005051/2018  LT 500 kV
ADRIANOPOLIS /SAO
JOSE C-1 RJ  500  Substituição de um cabo 3/8’’ EAR por um
CAA COCHIN entre as estruturas T.0016 (a
7,17 km de Adrianópolis) e T.3021,
totalizando 2,13 km de extensão,
substituição de um cabo OPGW3 por um
CAA COCHIN entre as estruturas T.0020 (a
8,72 km de Adrianópolis) e T.3021,
totalizando 0,58 km de extensão, e adição
de um cabo 3/8’’ EAR a partir da SE
Adrianópolis até a T.0020, totalizando 8,72
km de extensão.  30
FURNAS  005054/2018  LT 345 kV
ADRIANOPOLIS
/JACAREPAGUA C-2
RJ  345  Substituição de um cabo 3/8’’ EAR por um
cabo CAA DOTTEREL em uma extensão de
23,4 km, no trecho entre a SE Jacarepaguá
e a torre 38.  30
FURNAS  005055/2018  LT 345 kV
ADRIANOPOLIS
/JACAREPAGUA C-2
RJ  345  Substituição de um cabo 3/8’’ EAR por um
cabo CAA DOTTEREL em uma extensão de
14,7 km, no trecho entre a SE Adrianópolis
e a torre 38.  30
FURNAS  005056/2018  LT 500 kV
CAMPINAS/FERNÃO
DIAS SP  500  Substituição de dois cabos 3/8’’ EAR por
dois cabos CAA DOTTEREL em um trecho
de LT de 13 km a partir do ponto de
seccionamento em direção a Campinas
totalizando 26 km.  30
FURNAS  005057/2018  LT 500 kV CACHOEIRA
PAULISTA /FERNAO
DIAS SP  500  Substituição de dois cabos 3/8’’ EAR por
dois cabos CAA DOTTEREL em um trecho
de LT de 13 km a partir do ponto de
seccionamento em direção a Cachoeira
Paulista totalizando 26 km.  30

Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Prazo em 
meses 
FURNAS 
005097/2018 
LT 345 kV CAMPOS 
/RIO NOVO DO SUL C-
2 RJ/ES 
345 
Substituição de um cabo OPGW por um 
cabo CAA DOTTEREL em uma extensão de 
3 km a partir do ponto de seccionamento 
na SE Rio Novo do Sul em direção a 
Campos C2; e substituição de um cabo 
3/8’’ EAR por um cabo CAA DOTTEREL em 
uma extensão de 12,5 km a partir do ponto 
de seccionamento na SE Rio Novo do Sul 
em direção a Campos, totalizando 15,5 
km.  
30 
FURNAS 
005101/2018 
LT 500 kV 
ADRIANOPOLIS 
/TERMINAL RIO C-1 
500 
A partir do ponto de seccionamento na SE 
Terminal Rio, em direção a Adrianópolis 
C1, substituição de dois cabos 3/8’’ EAR, 
um deles por um cabo CAA DOTTEREL e o 
outro por um cabo OPGW, ambos em uma 
extensão de 15 km, totalizando 30 km. 
30 
FURNAS 
005102/2018 
LT 500 kV  
CACHOEIRA PAULISTA 
/TERMINAL RIO C-1 RJ 
500 
A partir do ponto de seccionamento na SE 
Terminal Rio, em direção a C.Paulista, 
substituição de um cabo 3/8’’ EAR por um 
cabo CAA DOTTEREL, em uma extensão de 
4 km e do outro cabo 3/8’’ EAR por um 
cabo CAA DOTTEREL, em uma extensão de 
14 km, totalizando 18 km. 
30 
FURNAS 
005103/2018 
LT 500 kV 
ADRIANOPOLIS 
/TERMINAL RIO C-2 RJ 
500 
A partir do ponto de seccionamento na SE 
Terminal Rio, em direção a Adrianópolis 
C2, substituição de um cabo 3/8’’ EAR por 
um cabo OPGW em uma extensão de 15 
km.  
30 
FURNAS 
005104/2018 
LT 500 kV RESENDE 
/TERMINAL RIO C-1 RJ 
500 
A partir do ponto de seccionamento na SE 
Terminal Rio, em direção a Resende, 
substituição de um cabo 3/8’’ EAR por um 
cabo CAA DOTTEREL, em uma extensão de 
8,5 km. 
30 
FURNAS 
008215/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 Disjuntor do vão LTARPC 
(DJ9516). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
30 
FURNAS 
008220/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 Disjuntor do vão LTARPC 
(DJ9316). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
30 
FURNAS 
008225/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 Disjuntor do vão LTARCA 
(DJ9526). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
30
Concessionária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Prazo em
meses
FURNAS  005097/2018  LT 345 kV CAMPOS
/RIO NOVO DO SUL C-
2 RJ/ES  345  Substituição de um cabo OPGW por um
cabo CAA DOTTEREL em uma extensão de
3 km a partir do ponto de seccionamento
na SE Rio Novo do Sul em direção a
Campos C2; e substituição de um cabo
3/8’’ EAR por um cabo CAA DOTTEREL em
uma extensão de 12,5 km a partir do ponto
de seccionamento na SE Rio Novo do Sul
em direção a Campos, totalizando 15,5
km.  30
FURNAS  005101/2018  LT 500 kV
ADRIANOPOLIS
/TERMINAL RIO C-1  500  A partir do ponto de seccionamento na SE
Terminal Rio, em direção a Adrianópolis
C1, substituição de dois cabos 3/8’’ EAR,
um deles por um cabo CAA DOTTEREL e o
outro por um cabo OPGW, ambos em uma
extensão de 15 km, totalizando 30 km.  30
FURNAS  005102/2018  LT 500 kV
CACHOEIRA PAULISTA
/TERMINAL RIO C-1 RJ  500  A partir do ponto de seccionamento na SE
Terminal Rio, em direção a C.Paulista,
substituição de um cabo 3/8’’ EAR por um
cabo CAA DOTTEREL, em uma extensão de
4 km e do outro cabo 3/8’’ EAR por um
cabo CAA DOTTEREL, em uma extensão de
14 km, totalizando 18 km.  30
FURNAS  005103/2018  LT 500 kV
ADRIANOPOLIS
/TERMINAL RIO C-2 RJ  500  A partir do ponto de seccionamento na SE
Terminal Rio, em direção a Adrianópolis
C2, substituição de um cabo 3/8’’ EAR por
um cabo OPGW em uma extensão de 15
km.  30
FURNAS  005104/2018  LT 500 kV RESENDE
/TERMINAL RIO C-1 RJ  500  A partir do ponto de seccionamento na SE
Terminal Rio, em direção a Resende,
substituição de um cabo 3/8’’ EAR por um
cabo CAA DOTTEREL, em uma extensão de
8,5 km.  30
FURNAS  008215/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1 Disjuntor do vão LTARPC
(DJ9516).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  30
FURNAS  008220/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1 Disjuntor do vão LTARPC
(DJ9316).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  30
FURNAS  008225/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1 Disjuntor do vão LTARCA
(DJ9526).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  30

Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Prazo em 
meses 
FURNAS 
008231/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 Disjuntor do vão LTARCA 
(DJ9326). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
30 
FURNAS 
008237/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave 
de Terra do vão LTARPC (SC9515) . 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
30 
FURNAS 
008241/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave 
de Terra do vão LTARPC (SC9517) . 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
30 
FURNAS 
008243/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave 
de Terra do vão LTARPC SC9315) . 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
30 
FURNAS 
008252/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave 
de Terra do vão LTARPC (SC9317) . 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
30 
FURNAS 
008255/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 Secionadora com Chave 
de Terra do vão LTARPC (SC9117/9110T) . 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
30 
FURNAS 
008261/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave 
de Terra do vão LTARCA (SC9525) . 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
30 
FURNAS 
008268/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave 
de Terra do vão LTARCA (SC9527) . 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
30
Concessionária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Prazo em
meses
FURNAS  008231/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1 Disjuntor do vão LTARCA
(DJ9326).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  30
FURNAS  008237/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1 Secionadora sem Chave
de Terra do vão LTARPC (SC9515) .
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  30
FURNAS  008241/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1 Secionadora sem Chave
de Terra do vão LTARPC (SC9517) .
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  30
FURNAS  008243/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1 Secionadora sem Chave
de Terra do vão LTARPC SC9315) .
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  30
FURNAS  008252/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1 Secionadora sem Chave
de Terra do vão LTARPC (SC9317) .
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  30
FURNAS  008255/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1 Secionadora com Chave
de Terra do vão LTARPC (SC9117/9110T) .
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  30
FURNAS  008261/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1 Secionadora sem Chave
de Terra do vão LTARCA (SC9525) .
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  30
FURNAS  008268/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1 Secionadora sem Chave
de Terra do vão LTARCA (SC9527) .
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  30

Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Prazo em 
meses 
FURNAS 
008272/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave 
de Terra do vão LTARCA (SC9325) . 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
30 
FURNAS 
008279/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave 
de Terra do vão LTARCA (SC9327). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
30 
FURNAS 
008281/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 Secionadora com Chave 
de Terra do vão LTARCA (SC9127/9120T) . 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
30 
FURNAS 
008286/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 Secionadora com Chave 
de 
Terra 
do 
vão 
LIARAMAR1 
(SC9037/9030T) 
. 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
30 
FURNAS 
008292/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 Secionadora com Chave 
de 
Terra 
do 
vão 
LIARAMAR2 
(SC9057/9050T) 
. 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
30 
FURNAS 
008295/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave 
de Terra do vão RTARAMAR1 (SC9030R) . 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
30 
FURNAS 
008300/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave 
de Terra do vão RTARAMAR2 (SC9050R) . 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
30
Concessionária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Prazo em
meses
FURNAS  008272/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1 Secionadora sem Chave
de Terra do vão LTARCA (SC9325) .
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  30
FURNAS  008279/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1 Secionadora sem Chave
de Terra do vão LTARCA (SC9327).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  30
FURNAS  008281/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1 Secionadora com Chave
de Terra do vão LTARCA (SC9127/9120T) .
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  30
FURNAS  008286/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1 Secionadora com Chave
de Terra do vão LIARAMAR1
(SC9037/9030T) .
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  30
FURNAS  008292/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1 Secionadora com Chave
de Terra do vão LIARAMAR2
(SC9057/9050T) .
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  30
FURNAS  008295/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1 Secionadora sem Chave
de Terra do vão RTARAMAR1 (SC9030R) .
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  30
FURNAS  008300/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1 Secionadora sem Chave
de Terra do vão RTARAMAR2 (SC9050R) .
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  30

Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Prazo em 
meses 
IE MINAS GERAIS 
005383/2018 
LT 500 kV Neves – 
Mesquita (futura LT 
500 kV Itabira 5 - 
Mesquita) 
500 
Substituição de cabo para-raios existente 
no trecho entre o ponto de seccionamento 
e a SE Mesquita conforme a seguir: 
Trecho entre as estruturas T205 e T216 
(5,5 km): 1 CAA DOTTEREL e 1 OPGW 17,9; 
Trecho entre as estruturas T216 e T311 
(51,2 km): 1 CAA DOTTEREL e 1 OPGW 
12,4; 
Trecho entre as estruturas T311 e T346 
(17,2 km): 1  OPGW 12,4 (CAA DOTTEREL 
existente 
mantido); 
Trecho entre a estrutura T346 e a SE 
Mesquita (5,8 km): 1 OPGW 17,9 (CAA 
DOTTEREL existente mantido). 
30 
LIGHT 
005060/2018 
USI NILO PECANHA 
138 
Instalação de TCs e TPs tipo pedestal, 
associados ao disjuntor do vão Usi Santa 
Cecilia (DJ 1273) que será substituído 
12 
LIGHT 
005062/2018 
USI NILO PECANHA 
138 
Instalação de TCs e TPs tipo pedestal, 
associados ao disjuntor do vão Usi Vigário 
(DJ 1854) que será substituído 
12 
LIGHT 
005064/2018 
USI FONTES NOVA 
138 
Instalação de TCs e TPs tipo pedestal, 
associados ao disjuntor do vão Usi Pereira 
Passos (DJ 1229) que será substituído 
12 
LIGHT 
005065/2018 
USI FONTES NOVA 
138 
Instalação de TCs e TPs tipo pedestal, 
associado ao disjuntor do vão Usi 
Eletrobolt 
C1 
(DJ 
1198) 
que 
será 
substituído 
12 
LIGHT 
005066/2018 
USI FONTES NOVA 
138 
Instalação de TCs e TPs tipo pedestal, 
associados ao disjuntor do vão Usi 
Eletrobolt 
C2 
(DJ 
1950) 
que 
será 
substituído 
12 
LIGHT 
005067/2018 
USI FONTES NOVA 
138 
Instalação de TCs e TPs tipo pedestal, 
associados ao disjuntor do vão Usi 
Eletrobolt 
C3 
(DJ 
1573) 
que 
será 
substituído e  
12 
PORTO 
PRIMAVERA 
004486/2018 
SE IMBIRUSSU 
230 
Duplicação do Sistema de Proteção da 
transformação 
230/138 
kV 
da 
SE 
Imbirussu. 
30 
PORTO 
PRIMAVERA 
004487/2018 
SE IMBIRUSSU 
230 
Duplicação do Sistema de Proteção da 
transformação 
230/138 
kV 
da 
SE 
Imbirussu. 
30 
PORTO 
PRIMAVERA 
004488/2018 
SE IMBIRUSSU 
230 
Duplicação do Sistema de Proteção da 
transformação 
230/138 
kV 
da 
SE 
Imbirussu. 
30 
SPTE 
005312/2018 
SE PIRAPORA 2 
500 
Substituição dos TCS (6+1) dos vãos dos 
DJs 500 kV 9056 e 9066 da SE Pirapora 2 
para possibilitar a conexão da LT 500 kV 
Pirapora 2 – Arinos 2 da acessante Veredas 
Transmissora de Eletricidade  
30
Concessionária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Prazo em
meses
IE MINAS GERAIS  005383/2018  LT 500 kV Neves –
Mesquita (futura LT
500 kV Itabira 5 -
Mesquita)  500  Substituição de cabo para-raios existente
no trecho entre o ponto de seccionamento
e a SE Mesquita conforme a seguir:
Trecho entre as estruturas T205 e T216
(5,5 km): 1 CAA DOTTEREL e 1 OPGW 17,9;
Trecho entre as estruturas T216 e T311
(51,2 km): 1 CAA DOTTEREL e 1 OPGW
12,4;
Trecho entre as estruturas T311 e T346
(17,2 km): 1 OPGW 12,4 (CAA DOTTEREL
existente mantido);
Trecho entre a estrutura T346 e a SE
Mesquita (5,8 km): 1 OPGW 17,9 (CAA
DOTTEREL existente mantido).  30
LIGHT  005060/2018  USI NILO PECANHA  138  Instalação de TCs e TPs tipo pedestal,
associados ao disjuntor do vão Usi Santa
Cecilia (DJ 1273) que será substituído  12
LIGHT  005062/2018  USI NILO PECANHA  138  Instalação de TCs e TPs tipo pedestal,
associados ao disjuntor do vão Usi Vigário
(DJ 1854) que será substituído  12
LIGHT  005064/2018  USI FONTES NOVA  138  Instalação de TCs e TPs tipo pedestal,
associados ao disjuntor do vão Usi Pereira
Passos (DJ 1229) que será substituído  12
LIGHT  005065/2018  USI FONTES NOVA  138  Instalação de TCs e TPs tipo pedestal,
associado ao disjuntor do vão Usi
Eletrobolt C1 (DJ 1198) que será
substituído  12
LIGHT  005066/2018  USI FONTES NOVA  138  Instalação de TCs e TPs tipo pedestal,
associados ao disjuntor do vão Usi
Eletrobolt C2 (DJ 1950) que será
substituído  12
LIGHT  005067/2018  USI FONTES NOVA  138  Instalação de TCs e TPs tipo pedestal,
associados ao disjuntor do vão Usi
Eletrobolt C3 (DJ 1573) que será
substituído e  12
PORTO
PRIMAVERA  004486/2018  SE IMBIRUSSU  230  Duplicação do Sistema de Proteção da
transformação 230/138 kV da SE
Imbirussu.  30
PORTO
PRIMAVERA  004487/2018  SE IMBIRUSSU  230  Duplicação do Sistema de Proteção da
transformação 230/138 kV da SE
Imbirussu.  30
PORTO
PRIMAVERA  004488/2018  SE IMBIRUSSU  230  Duplicação do Sistema de Proteção da
transformação 230/138 kV da SE
Imbirussu.  30
SPTE  005312/2018  SE PIRAPORA 2  500  Substituição dos TCS (6+1) dos vãos dos
DJs 500 kV 9056 e 9066 da SE Pirapora 2
para possibilitar a conexão da LT 500 kV
Pirapora 2 – Arinos 2 da acessante Veredas
Transmissora de Eletricidade  30

Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Prazo em 
meses 
TAESA 
000105/2018 
SE SUMARE 
440 
Ampliação do sistema de proteção do 
reator RE-1 com implantação de sistema 
redundante, por meio de substituição dos 
relés da família siprotec 3 e 4 por unidades 
capazes 
de 
fornecer 
eventos 
e 
oscilografias satisfatórias. 
30 
TAESA 
001294/2018 
SE RIBEIRO 
GONCALVES 
500 
Instalação de cubículo de média tensão 
(13,8KV) completo, transformador de 
Serviço Auxiliar (13,8KV/480Vca) e cabos 
de média tensão. 
30 
TAESA 
001986/2018 
SE SAMAMBAIA 
500 
Adequação para a implementação de uma 
nova fonte CA para os serviços auxiliares 
alimentados pelo terciário dos Trafos de 
Furnas e implantação de sala de Serviços 
Auxiliares. 
30 
TAESA 
002003/2018 
USI TAQUARUCU 
440 
Instalação de registrador de perturbação 
digital - RDP com a funcionalidade de 
sincrofasores (PMU) e TW. 
30 
TAESA 
002005/2018 
SE SUMARE 
440 
Instalação de registrador de perturbação 
digital - RDP com a funcionalidade de 
sincrofasores (PMU) e TW. 
30 
TAESA 
002007/2018 
SE ASSIS 
440 
Instalação de registrador de perturbação 
digital - RDP com a funcionalidade de 
sincrofasores (PMU) e TW. 
30 
TAESA 
003493/2018 
SE ASSIS 
440 
Implantação da coleta e análise de 
oscilografia 
digital 
geradas 
nas 
subestações 
30 
TAESA 
003503/2018 
USI TAQUARUCU 
440 
Implantação da coleta e análise de 
oscilografia 
digital 
geradas 
nas 
subestações 
30 
TAESA 
003553/2018 
SE SANTA ROSA 1 
230 
Implantação da coleta e análise de 
oscilografia 
digital 
geradas 
nas 
subestações 
30 
TAESA 
003554/2018 
SE MACAMBARA 
230 
Implantação da coleta e análise de 
oscilografia 
digital 
geradas 
nas 
subestações 
30 
TAESA 
003556/2018 
USI U.URUGUAIANA 
230 
Implantação da coleta e análise de 
oscilografia 
digital 
geradas 
nas 
subestações 
30 
TAESA 
003561/2018 
SE CAMPINA GRANDE 
II 
230 
Implantação da coleta e análise de 
oscilografia 
digital 
geradas 
nas 
subestações 
30 
TAESA 
004983/2018 
SE ASSIS 
440 
Instalação de PMU e Registrador Digital do 
equipamento RT 440 kV 100 Mvar ASSIS 4 
SP 
30 
TAESA 
004984/2018 
SE SUMARE 
440 
Instalação de PMU e  do Registrador Digital 
do equipamento RT 440 kV 91P4 Mvar 
SUMARE 1 SP 
30 
TAESA 
004985/2018 
SE IBICOARA 
500 
Instalação de PMU e  do Registrador Digital 
do equipamento RT 500 kV 100 Mvar 
IBICOARA E3 BA 
30
Concessionária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Prazo em
meses
TAESA  000105/2018  SE SUMARE  440  Ampliação do sistema de proteção do
reator RE-1 com implantação de sistema
redundante, por meio de substituição dos
relés da família siprotec 3 e 4 por unidades
capazes de fornecer eventos e
oscilografias satisfatórias.  30
TAESA  001294/2018  SE RIBEIRO
GONCALVES  500  Instalação de cubículo de média tensão
(13,8KV) completo, transformador de
Serviço Auxiliar (13,8KV/480Vca) e cabos
de média tensão.  30
TAESA  001986/2018  SE SAMAMBAIA  500  Adequação para a implementação de uma
nova fonte CA para os serviços auxiliares
alimentados pelo terciário dos Trafos de
Furnas e implantação de sala de Serviços
Auxiliares.  30
TAESA  002003/2018  USI TAQUARUCU  440  Instalação de registrador de perturbação
digital - RDP com a funcionalidade de
sincrofasores (PMU) e TW.  30
TAESA  002005/2018  SE SUMARE  440  Instalação de registrador de perturbação
digital - RDP com a funcionalidade de
sincrofasores (PMU) e TW.  30
TAESA  002007/2018  SE ASSIS  440  Instalação de registrador de perturbação
digital - RDP com a funcionalidade de
sincrofasores (PMU) e TW.  30
TAESA  003493/2018  SE ASSIS  440  Implantação da coleta e análise de
oscilografia digital geradas nas
subestações  30
TAESA  003503/2018  USI TAQUARUCU  440  Implantação da coleta e análise de
oscilografia digital geradas nas
subestações  30
TAESA  003553/2018  SE SANTA ROSA 1  230  Implantação da coleta e análise de
oscilografia digital geradas nas
subestações  30
TAESA  003554/2018  SE MACAMBARA  230  Implantação da coleta e análise de
oscilografia digital geradas nas
subestações  30
TAESA  003556/2018  USI U.URUGUAIANA  230  Implantação da coleta e análise de
oscilografia digital geradas nas
subestações  30
TAESA  003561/2018  SE CAMPINA GRANDE
II  230  Implantação da coleta e análise de
oscilografia digital geradas nas
subestações  30
TAESA  004983/2018  SE ASSIS  440  Instalação de PMU e Registrador Digital do
equipamento RT 440 kV 100 Mvar ASSIS 4
SP  30
TAESA  004984/2018  SE SUMARE  440  Instalação de PMU e do Registrador Digital
do equipamento RT 440 kV 91P4 Mvar
SUMARE 1 SP  30
TAESA  004985/2018  SE IBICOARA  500  Instalação de PMU e do Registrador Digital
do equipamento RT 500 kV 100 Mvar
IBICOARA E3 BA  30

Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Prazo em 
meses 
TAESA 
004986/2018 
SE RIO DAS EGUAS 
500 
Instalação de PMU e  do Registrador Digital 
do equipamento RT 500 kV 100 Mvar RIO 
DAS EGUAS E3 BA 
30 
TAESA 
004989/2018 
SE SAMAMBAIA 
500 
Instalação de PMU e  do Registrador Digital 
do equipamento RT 500 kV 136 Mvar 
SAMAMBAIA 3 DF 
30 
TAESA 
004990/2018 
SE SERRA DA MESA 
500 
Instalação de PMU e  do Registrador Digital 
do equipamento RT 500 kV 136 Mvar S.DA 
MESA SD1 GO 
30 
TAESA 
004992/2018 
SE IBICOARA 
500 
Instalação de PMU e  do Registrador Digital 
do equipamento  RT 500 kV 200 Mvar 
IBICOARA E1 BA 
30 
TAESA 
004993/2018 
SE IBICOARA 
500 
Instalação de PMU e  do Registrador Digital 
do equipamento RT 500 kV 200 Mvar 
IBICOARA E2 BA 
30 
TAESA 
004995/2018 
SE RIO DAS EGUAS 
500 
Instalação de PMU e  do Registrador Digital 
do equipamento  RT 500 kV 200 Mvar RIO 
DAS EGUAS E2 BA 
30
Concessionária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Prazo em
meses
TAESA  004986/2018  SE RIO DAS EGUAS  500  Instalação de PMU e do Registrador Digital
do equipamento RT 500 kV 100 Mvar RIO
DAS EGUAS E3 BA  30
TAESA  004989/2018  SE SAMAMBAIA  500  Instalação de PMU e do Registrador Digital
do equipamento RT 500 kV 136 Mvar
SAMAMBAIA 3 DF  30
TAESA  004990/2018  SE SERRA DA MESA  500  Instalação de PMU e do Registrador Digital
do equipamento RT 500 kV 136 Mvar S.DA
MESA SD1 GO  30
TAESA  004992/2018  SE IBICOARA  500  Instalação de PMU e do Registrador Digital
do equipamento RT 500 kV 200 Mvar
IBICOARA E1 BA  30
TAESA  004993/2018  SE IBICOARA  500  Instalação de PMU e do Registrador Digital
do equipamento RT 500 kV 200 Mvar
IBICOARA E2 BA  30
TAESA  004995/2018  SE RIO DAS EGUAS  500  Instalação de PMU e do Registrador Digital
do equipamento RT 500 kV 200 Mvar RIO
DAS EGUAS E2 BA  30

Anexo 
 
Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
AETE 
000541/2018 
SE CUIABA 
- 
SE Cuiabá - Instalar 02 
conjuntos de bancos 
de Baterias e 
Retificadores 48 Vcc 
independentes entre 
si para o sistema de 
Telecomunicações 
10 
31/10/2019 
AETE 
000542/2018 
SE COXIPO 
- 
SE Coxipó - Instalar 02 
conjuntos de bancos 
de Baterias e 
Retificadores 48 Vcc 
independentes entre 
si para o sistema de 
Telecomunicações 
10 
31/10/2019 
AETE 
000543/2018 
SE RONDONOPOLIS 
- 
SE Rondonópolis - 
Instalar 02 conjuntos 
de bancos de Baterias 
e Retificadores 48 Vcc 
independentes entre 
si para o sistema de 
Telecomunicações 
10 
31/10/2019 
AFLUENTE 
000572/2018 
SE BRUMADO II 
230 
Instalação de 
Registradores Digitais 
de Perturbação 
12 
31/12/2019 
AFLUENTE 
000573/2018 
SE BRUMADO II 
230 
Instalação de 
Registradores Digitais 
de Perturbação 
12 
31/12/2019 
AFLUENTE 
000575/2018 
SE TOMBA 
230 
Instalação de 
Registradores Digitais 
de Perturbação 
12 
31/12/2019 
AFLUENTE 
000577/2018 
SE TOMBA 
230 
Instalação de 
Registradores Digitais 
de Perturbação 
12 
31/12/2019 
AFLUENTE 
000578/2018 
SE TOMBA 
230 
Instalação de 
Registradores Digitais 
de Perturbação 
12 
31/12/2019 
AFLUENTE 
000579/2018 
SE TOMBA 
230 
Instalação de 
Registradores Digitais 
de Perturbação 
12 
31/12/2019
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
AETE  000541/2018  SE CUIABA  -  SE Cuiabá - Instalar 02
conjuntos de bancos
de Baterias e
Retificadores 48 Vcc
independentes entre
si para o sistema de
Telecomunicações  10  31/10/2019
AETE  000542/2018  SE COXIPO  -  SE Coxipó - Instalar 02
conjuntos de bancos
de Baterias e
Retificadores 48 Vcc
independentes entre
si para o sistema de
Telecomunicações  10  31/10/2019
AETE  000543/2018  SE RONDONOPOLIS  -  SE Rondonópolis -
Instalar 02 conjuntos
de bancos de Baterias
e Retificadores 48 Vcc
independentes entre
si para o sistema de
Telecomunicações  10  31/10/2019
AFLUENTE  000572/2018  SE BRUMADO II  230  Instalação de
Registradores Digitais
de Perturbação  12  31/12/2019
AFLUENTE  000573/2018  SE BRUMADO II  230  Instalação de
Registradores Digitais
de Perturbação  12  31/12/2019
AFLUENTE  000575/2018  SE TOMBA  230  Instalação de
Registradores Digitais
de Perturbação  12  31/12/2019
AFLUENTE  000577/2018  SE TOMBA  230  Instalação de
Registradores Digitais
de Perturbação  12  31/12/2019
AFLUENTE  000578/2018  SE TOMBA  230  Instalação de
Registradores Digitais
de Perturbação  12  31/12/2019
AFLUENTE  000579/2018  SE TOMBA  230  Instalação de
Registradores Digitais
de Perturbação  12  31/12/2019

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
BRASNORTE 
000606/2018 
LT 230 kV 
JAURU/JUBA 
230 
Implantar rota 
alternativa para o 
sistema de 
teleproteção / 
telecomunicações do 
enlace Juba / Jauru-
MT (equipamentos + 
link terceiros) 
18 
30/06/2020 
CEEE GT 
004901/2018 
USI JACUI 
138 
Instalação de módulo 
concentrador de 
informações de 
oscilografia e 
acessórios 
30 
31/12/2021 
CELG - GT 
003042/2018 
SE ANHANGUERA 
230 
INSTALAÇÃO DE 
TRANSFORMADOR DE 
CORRENTE DE 
NEUTRO PARA 
MONITORAMENTO 
DA CORRENTE 
IN(PONTO DE 
ATERRAMENTO) 
24 
31/12/2020 
CELG - GT 
003046/2018 
SE FIRMINOPOLIS 
230 
INSTALAÇÃO DE 
TRANSFORMADOR DE 
CORRENTE DE 
NEUTRO PARA 
MONITORAMENTO 
DA CORRENTE 
IN(PONTO DE 
ATERRAMENTO) 
24 
31/12/2020 
CELG - GT 
003050/2018 
SE XAVANTES 
230 
INSTALAÇÃO DE 
TRANSFORMADOR DE 
CORRENTE DE 
NEUTRO PARA 
MONITORAMENTO 
DA CORRENTE 
IN(PONTO DE 
ATERRAMENTO) 
24 
31/12/2020 
CELG - GT 
003051/2018 
SE XAVANTES 
230 
INSTALAÇÃO DE 
TRANSFORMADOR DE 
CORRENTE DE 
NEUTRO PARA 
MONITORAMENTO 
DA CORRENTE 
IN(PONTO DE 
ATERRAMENTO) 
24 
31/12/2020 
CELG - GT 
003052/2018 
SE XAVANTES 
230 
INSTALAÇÃO DE 
TRANSFORMADOR DE 
CORRENTE DE 
NEUTRO PARA 
MONITORAMENTO 
DA CORRENTE 
IN(PONTO DE 
ATERRAMENTO) 
24 
31/12/2020
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
BRASNORTE  000606/2018  LT 230 kV
JAURU/JUBA  230  Implantar rota
alternativa para o
sistema de
teleproteção /
telecomunicações do
enlace Juba / Jauru-
MT (equipamentos +
link terceiros)  18  30/06/2020
CEEE GT  004901/2018  USI JACUI  138  Instalação de módulo
concentrador de
informações de
oscilografia e
acessórios  30  31/12/2021
CELG - GT  003042/2018  SE ANHANGUERA  230  INSTALAÇÃO DE
TRANSFORMADOR DE
CORRENTE DE
NEUTRO PARA
MONITORAMENTO
DA CORRENTE
IN(PONTO DE
ATERRAMENTO)  24  31/12/2020
CELG - GT  003046/2018  SE FIRMINOPOLIS  230  INSTALAÇÃO DE
TRANSFORMADOR DE
CORRENTE DE
NEUTRO PARA
MONITORAMENTO
DA CORRENTE
IN(PONTO DE
ATERRAMENTO)  24  31/12/2020
CELG - GT  003050/2018  SE XAVANTES  230  INSTALAÇÃO DE
TRANSFORMADOR DE
CORRENTE DE
NEUTRO PARA
MONITORAMENTO
DA CORRENTE
IN(PONTO DE
ATERRAMENTO)  24  31/12/2020
CELG - GT  003051/2018  SE XAVANTES  230  INSTALAÇÃO DE
TRANSFORMADOR DE
CORRENTE DE
NEUTRO PARA
MONITORAMENTO
DA CORRENTE
IN(PONTO DE
ATERRAMENTO)  24  31/12/2020
CELG - GT  003052/2018  SE XAVANTES  230  INSTALAÇÃO DE
TRANSFORMADOR DE
CORRENTE DE
NEUTRO PARA
MONITORAMENTO
DA CORRENTE
IN(PONTO DE
ATERRAMENTO)  24  31/12/2020

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CELG - GT 
003055/2018 
SE GOIANIA LESTE 
230 
INSTALAÇÃO DE 
TRANSFORMADOR DE 
CORRENTE DE 
NEUTRO PARA 
MONITORAMENTO 
DA CORRENTE 
IN(PONTO DE 
ATERRAMENTO) 
24 
31/12/2020 
CELG - GT 
003057/2018 
SE GOIANIA LESTE 
230 
INSTALAÇÃO DE 
TRANSFORMADOR DE 
CORRENTE DE 
NEUTRO PARA 
MONITORAMENTO 
DA CORRENTE 
IN(PONTO DE 
ATERRAMENTO) 
24 
31/12/2020 
CELG - GT 
003059/2018 
SE AGUAS LINDAS 
230 
INSTALAÇÃO DE 
TRANSFORMADOR DE 
CORRENTE DE 
NEUTRO PARA 
MONITORAMENTO 
DA CORRENTE 
IN(PONTO DE 
ATERRAMENTO) 
24 
31/12/2020 
CELG - GT 
003060/2018 
SE AGUAS LINDAS 
230 
INSTALAÇÃO DE 
TRANSFORMADOR DE 
CORRENTE DE 
NEUTRO PARA 
MONITORAMENTO 
DA CORRENTE 
IN(PONTO DE 
ATERRAMENTO) 
24 
31/12/2020 
CELG - GT 
003061/2018 
SE ITAPACI 
230 
INSTALAÇÃO DE 
TRANSFORMADOR DE 
CORRENTE DE 
NEUTRO PARA 
MONITORAMENTO 
DA CORRENTE 
IN(PONTO DE 
ATERRAMENTO) 
24 
31/12/2020 
CELG - GT 
003062/2018 
SE ITAPACI 
230 
INSTALAÇÃO DE 
TRANSFORMADOR DE 
CORRENTE DE 
NEUTRO PARA 
MONITORAMENTO 
DA CORRENTE 
IN(PONTO DE 
ATERRAMENTO) 
24 
31/12/2020
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CELG - GT  003055/2018  SE GOIANIA LESTE  230  INSTALAÇÃO DE
TRANSFORMADOR DE
CORRENTE DE
NEUTRO PARA
MONITORAMENTO
DA CORRENTE
IN(PONTO DE
ATERRAMENTO)  24  31/12/2020
CELG - GT  003057/2018  SE GOIANIA LESTE  230  INSTALAÇÃO DE
TRANSFORMADOR DE
CORRENTE DE
NEUTRO PARA
MONITORAMENTO
DA CORRENTE
IN(PONTO DE
ATERRAMENTO)  24  31/12/2020
CELG - GT  003059/2018  SE AGUAS LINDAS  230  INSTALAÇÃO DE
TRANSFORMADOR DE
CORRENTE DE
NEUTRO PARA
MONITORAMENTO
DA CORRENTE
IN(PONTO DE
ATERRAMENTO)  24  31/12/2020
CELG - GT  003060/2018  SE AGUAS LINDAS  230  INSTALAÇÃO DE
TRANSFORMADOR DE
CORRENTE DE
NEUTRO PARA
MONITORAMENTO
DA CORRENTE
IN(PONTO DE
ATERRAMENTO)  24  31/12/2020
CELG - GT  003061/2018  SE ITAPACI  230  INSTALAÇÃO DE
TRANSFORMADOR DE
CORRENTE DE
NEUTRO PARA
MONITORAMENTO
DA CORRENTE
IN(PONTO DE
ATERRAMENTO)  24  31/12/2020
CELG - GT  003062/2018  SE ITAPACI  230  INSTALAÇÃO DE
TRANSFORMADOR DE
CORRENTE DE
NEUTRO PARA
MONITORAMENTO
DA CORRENTE
IN(PONTO DE
ATERRAMENTO)  24  31/12/2020

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CELG - GT 
003064/2018 
SE PALMEIRAS 
230 
INSTALAÇÃO DE 
TRANSFORMADOR DE 
CORRENTE DE 
NEUTRO PARA 
MONITORAMENTO 
DA CORRENTE 
IN(PONTO DE 
ATERRAMENTO) 
24 
31/12/2020 
CELG - GT 
003066/2018 
SE PARANAIBA 
230 
INSTALAÇÃO DE 
TRANSFORMADOR DE 
CORRENTE DE 
NEUTRO PARA 
MONITORAMENTO 
DA CORRENTE 
IN(PONTO DE 
ATERRAMENTO) 
24 
31/12/2020 
CELG - GT 
003067/2018 
SE PARANAIBA 
230 
INSTALAÇÃO DE 
TRANSFORMADOR DE 
CORRENTE DE 
NEUTRO PARA 
MONITORAMENTO 
DA CORRENTE 
IN(PONTO DE 
ATERRAMENTO) 
24 
31/12/2020 
CELG - GT 
003073/2018 
SE FIRMINOPOLIS 
230 
INSTALAÇÃO DE RDP 
PARA 
MONITORAMENTO 
DE EQUIPAMENTOS 
DE TRANSFORMAÇÃO 
APONTADO NO ITEM 
6 DO RELATÓRIO RE 
3/0117/2017. 
24 
31/12/2020 
CELG - GT 
003075/2018 
SE XAVANTES 
230 
INSTALAÇÃO DE RDP 
PARA 
MONITORAMENTO 
DE EQUIPAMENTOS 
DE TRANSFORMAÇÃO 
APONTADO NO ITEM 
6 DO RELATÓRIO RE 
3/0117/2017. 
24 
31/12/2020 
CELG - GT 
003076/2018 
SE GOIANIA LESTE 
230 
INSTALAÇÃO DE RDP 
PARA 
MONITORAMENTO 
DE EQUIPAMENTOS 
DE TRANSFORMAÇÃO 
APONTADO NO ITEM 
6 DO RELATÓRIO RE 
3/0117/2017. 
24 
31/12/2020
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CELG - GT  003064/2018  SE PALMEIRAS  230  INSTALAÇÃO DE
TRANSFORMADOR DE
CORRENTE DE
NEUTRO PARA
MONITORAMENTO
DA CORRENTE
IN(PONTO DE
ATERRAMENTO)  24  31/12/2020
CELG - GT  003066/2018  SE PARANAIBA  230  INSTALAÇÃO DE
TRANSFORMADOR DE
CORRENTE DE
NEUTRO PARA
MONITORAMENTO
DA CORRENTE
IN(PONTO DE
ATERRAMENTO)  24  31/12/2020
CELG - GT  003067/2018  SE PARANAIBA  230  INSTALAÇÃO DE
TRANSFORMADOR DE
CORRENTE DE
NEUTRO PARA
MONITORAMENTO
DA CORRENTE
IN(PONTO DE
ATERRAMENTO)  24  31/12/2020
CELG - GT  003073/2018  SE FIRMINOPOLIS  230  INSTALAÇÃO DE RDP
PARA
MONITORAMENTO
DE EQUIPAMENTOS
DE TRANSFORMAÇÃO
APONTADO NO ITEM
6 DO RELATÓRIO RE
3/0117/2017.  24  31/12/2020
CELG - GT  003075/2018  SE XAVANTES  230  INSTALAÇÃO DE RDP
PARA
MONITORAMENTO
DE EQUIPAMENTOS
DE TRANSFORMAÇÃO
APONTADO NO ITEM
6 DO RELATÓRIO RE
3/0117/2017.  24  31/12/2020
CELG - GT  003076/2018  SE GOIANIA LESTE  230  INSTALAÇÃO DE RDP
PARA
MONITORAMENTO
DE EQUIPAMENTOS
DE TRANSFORMAÇÃO
APONTADO NO ITEM
6 DO RELATÓRIO RE
3/0117/2017.  24  31/12/2020

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CELG – GT 
(Revogado pelo 
DSP SCT/ANEEL 
580, de 
03.03.2023) 
003953/2017 
SE GOIÂNIA LESTE 
13,8 
Adequação da 
conexão do lado de 
baixa 
tensão do 
Transformador B, com 
a instalação de um 
disjuntor na saída de 
13,8 kV. 
 
Obs.: Obra publicada 
no Plano de Outorgas 
de Transmissão de 
Energia Elétrica – 
POTEE – Ciclos 2018 
(1ª emissão) – 
Volume II – Reforços 
de Pequeno porte das 
Instalações de 
Transmissão 
Existentes 
24 
31/12/2019 
 
 
CELG – GT 
Revogado pelo 
DSP SCT/ANEEL 
580, de 
03.03.2023) 
 
004063/2017 
SE CARAJÁS 
138 
Instalação da 5° chave 
seccionadora no vão 
do banco de 
capacitores em 138 
kV de 80 Mvar. 
 
Obs.: Obra publicada 
no Plano de Outorgas 
de Transmissão de 
Energia Elétrica – 
POTEE – Ciclos 2018 
(1ª emissão) – 
Volume II – Reforços 
de Pequeno porte das 
Instalações de 
Transmissão 
Existentes 
30 
30/06/2020 
CELG - GT 
005294/2018 
SE XAVANTES 
230 
Substituição de 1 
Disjuntor do vão 
Bandeirantes C2 
(764). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 50 
kA, Capacidade 
nominal de corrente: 
3150 A, Outras: Icrista 
130 kA. 
30 
28/02/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CELG – GT
(Revogado pelo
DSP SCT/ANEEL
580, de
03.03.2023)  003953/2017  SE GOIÂNIA LESTE  13,8  Adequação da
conexão do lado de
baixa
tensão do
Transformador B, com
a instalação de um
disjuntor na saída de
13,8 kV.
Obs.: Obra publicada
no Plano de Outorgas
de Transmissão de
Energia Elétrica –
POTEE – Ciclos 2018
(1ª emissão) –
Volume II – Reforços
de Pequeno porte das
Instalações de
Transmissão
Existentes  24  31/12/2019
CELG – GT
Revogado pelo
DSP SCT/ANEEL
580, de
03.03.202 3)  004063/2017  SE CARAJÁS  138  Instalação da 5° chave
seccionadora no vão
do banco de
capacitores em 138
kV de 80 Mvar.
Obs.: Obra publicada
no Plano de Outorgas
de Transmissão de
Energia Elétrica –
POTEE – Ciclos 2018
(1ª emissão) –
Volume II – Reforços
de Pequeno porte das
Instalações de
Transmissão
Existentes  30  30/06/2020
CELG - GT  005294/2018  SE XAVANTES  230  Substituição de 1
Disjuntor do vão
Bandeirantes C2
(764).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 50
kA, Capacidade
nominal de corrente:
3150 A, Outras: Icrista
130 kA.  30  28/02/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CELG - GT 
005295/2018 
SE XAVANTES 
230 
Substituição de 1 
disjuntor do vão T1 
230/138 kV (724) . 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 50 
kA, Capacidade 
nominal de corrente: 
3150 A, Outras: Icrista 
130 kA. 
30 
28/02/2021 
CELG - GT 
005296/2018 
SE XAVANTES 
230 
Substituição de 1 
disjuntor do vão 
Pirineus C1 (774). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 50 
kA, Capacidade 
nominal de corrente: 
3150 A, Outras: Icrista 
130 kA. 
30 
31/03/2021 
CELG - GT 
005299/2018 
SE XAVANTES 
138 
Substituição de 5 
secionadoras sem 
chave de terra do vão 
T1 230/138 kV 
(613,615,617,618 e 
619). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 40 
kA, Capacidade 
nominal de corrente: 
3150 A. 
30 
31/03/2021 
CEMIG GT 
000227/2020 
USI TRÊS MARIAS 
138 
Substituição de 1 
Disjuntor do vão TR 
11 - 300/138kV (20K4) 
e obras associadas. 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito (kA): 
40, Capacidade 
nominal de corrente 
(A): 2000. 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CELG - GT  005295/2018  SE XAVANTES  230  Substituição de 1
disjuntor do vão T1
230/138 kV (724) .
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 50
kA, Capacidade
nominal de corrente:
3150 A, Outras: Icrista
130 kA.  30  28/02/2021
CELG - GT  005296/2018  SE XAVANTES  230  Substituição de 1
disjuntor do vão
Pirineus C1 (774).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 50
kA, Capacidade
nominal de corrente:
3150 A, Outras: Icrista
130 kA.  30  31/03/2021
CELG - GT  005299/2018  SE XAVANTES  138  Substituição de 5
secionadoras sem
chave de terra do vão
T1 230/138 kV
(613,615,617,618 e
619).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 40
kA, Capacidade
nominal de corrente:
3150 A.  30  31/03/2021
CEMIG GT  000227/2020  USI TRÊS MARIAS  138  Substituição de 1
Disjuntor do vão TR
11 - 300/138kV (20K4)
e obras associadas.
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito (kA):
40, Capacidade
nominal de corrente
(A): 2000.  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CEMIG GT 
000228/2020 
USI TRÊS MARIAS 
138 
Substituição de 1 
Disjuntor do vão LT 
João Pinheiro 3 (3K4) 
e obras associadas. 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito (kA): 
40, Capacidade 
nominal de corrente 
(A): 2000. 
30 
31/12/2021 
CEMIG GT 
000229/2020 
USI TRÊS MARIAS 
138 
Substituição de 1 
Disjuntor do vão de 
Amarre (6K4) e obras 
associadas. 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito (kA): 
40, Capacidade 
nominal de corrente 
(A): 2000. 
30 
31/12/2021 
CEMIG GT 
000230/2020 
USI TRÊS MARIAS 
138 
Substituição de 1 
Disjuntor do vão LT 
Buritizeiro (8K4) e 
obras associdadas. 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito (kA): 
40, Capacidade 
nominal de corrente 
(A): 2000. 
30 
31/12/2021 
CEMIG GT 
002836/2018 
SE TRÊS MARIAS-SE 
- 
Implantação de um 
sistema automático 
de sincronismo da SE 
Três Marias com os 
geradores da UHE 
Três Marias. 
Executado 
31/12/2018 
CEMIG GT 
003715/2018 
SE VARZEA DA 
PALMA 1 
138 
Substituição de 2 
secionadoras sem 
chave de terra do vão 
LT Newcast (7K). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 40 
kA, Capacidade 
nominal de corrente: 
2000 A. 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CEMIG GT  000228/2020  USI TRÊS MARIAS  138  Substituição de 1
Disjuntor do vão LT
João Pinheiro 3 (3K4)
e obras associadas.
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito (kA):
40, Capacidade
nominal de corrente
(A): 2000.  30  31/12/2021
CEMIG GT  000229/2020  USI TRÊS MARIAS  138  Substituição de 1
Disjuntor do vão de
Amarre (6K4) e obras
associadas.
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito (kA):
40, Capacidade
nominal de corrente
(A): 2000.  30  31/12/2021
CEMIG GT  000230/2020  USI TRÊS MARIAS  138  Substituição de 1
Disjuntor do vão LT
Buritizeiro (8K4) e
obras associdadas.
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito (kA):
40, Capacidade
nominal de corrente
(A): 2000.  30  31/12/2021
CEMIG GT  002836/2018  SE TRÊS MARIAS-SE  -  Implantação de um
sistema automático
de sincronismo da SE
Três Marias com os
geradores da UHE
Três Marias.  Executado  31/12/2018
CEMIG GT  003715/2018  SE VARZEA DA
PALMA 1  138  Substituição de 2
secionadoras sem
chave de terra do vão
LT Newcast (7K).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 40
kA, Capacidade
nominal de corrente:
2000 A.  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CEMIG GT 
003896/2018 
SE VARZEA DA 
PALMA 1 
138 
Substituição de 2 
secionadoras sem 
chave de terra e 1 
secionadora com 
chave de terra do vão 
LT Montes Claros 1 
(8K). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 40 
kA, Capacidade 
nominal de corrente: 
2000 A. 
30 
31/12/2021 
CEMIG GT 
003963/2018 
SE VARZEA DA 
PALMA 1 
138 
Substituição de 4 
secionadoras sem 
chave de terra do vão 
TR-1 TR-2 138/13,8 kV 
(14K) . 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 40 
kA, Capacidade 
nominal de corrente: 
2000 A. 
30 
31/12/2021 
CEMIG GT 
003968/2018 
SE VARZEA DA 
PALMA 1 
138 
Substituição de 2 
secionadoras sem 
chave de terra e 1 
secionadora com 
chave de terra do vão 
LT Várzea da Palma 2 
(16K) . 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 40 
kA, Capacidade 
nominal de corrente: 
2000 A. 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CEMIG GT  003896/2018  SE VARZEA DA
PALMA 1  138  Substituição de 2
secionadoras sem
chave de terra e 1
secionadora com
chave de terra do vão
LT Montes Claros 1
(8K).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 40
kA, Capacidade
nominal de corrente:
2000 A.  30  31/12/2021
CEMIG GT  003963/2018  SE VARZEA DA
PALMA 1  138  Substituição de 4
secionadoras sem
chave de terra do vão
TR-1 TR-2 138/13,8 kV
(14K) .
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 40
kA, Capacidade
nominal de corrente:
2000 A.  30  31/12/2021
CEMIG GT  003968/2018  SE VARZEA DA
PALMA 1  138  Substituição de 2
secionadoras sem
chave de terra e 1
secionadora com
chave de terra do vão
LT Várzea da Palma 2
(16K) .
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 40
kA, Capacidade
nominal de corrente:
2000 A.  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CEMIG GT 
003973/2018 
SE VARZEA DA 
PALMA 1 
138 
Substituição de 2 
secionadoras sem 
chave de terra e 1 
secionadora com 
chave de terra do vão 
LT Pirapora 1 C1 (17K) 
. 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 40 
kA, Capacidade 
nominal de corrente: 
2000 A. 
30 
31/12/2021 
CEMIG GT 
005018/2018 
SE VARZEA DA 
PALMA 1 
138 
Substituição de 2 
secionadoras sem 
chave de terra e 1 
secionadora com 
chave de terra do vão 
LT Três Marias (12K). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 40 
kA, Capacidade 
nominal de corrente: 
2000 A. 
30 
31/12/2021 
CEMIG GT 
005331/2018 
SE TIMOTEO 1 
- 
Instalação de 02 
medidores para 
medição trifásica nos 
barramentos de saída 
de Baixa Tensão dos 
transformadores T1 e 
T2 de 230-13,8 kV e 
expansão da remoto 
com instalação de  
cartão de 
comunicação de 
entradas/saídas 
digitais para 
transmissão das 
informações dos 
medidores para o 
COS/ONS. 
Executado 
31/12/2018 
CEMIG GT 
005333/2018 
SE MESQUITA 
500 
Instalação de 3 TPs 
capacitivos de 500 kV 
para a amostra de 
tensão do T3 em 
atendimento ao 
submódulo 2.7. 
Executado 
31/12/2018
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CEMIG GT  003973/2018  SE VARZEA DA
PALMA 1  138  Substituição de 2
secionadoras sem
chave de terra e 1
secionadora com
chave de terra do vão
LT Pirapora 1 C1 (17K)
.
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 40
kA, Capacidade
nominal de corrente:
2000 A.  30  31/12/2021
CEMIG GT  005018/2018  SE VARZEA DA
PALMA 1  138  Substituição de 2
secionadoras sem
chave de terra e 1
secionadora com
chave de terra do vão
LT Três Marias (12K).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 40
kA, Capacidade
nominal de corrente:
2000 A.  30  31/12/2021
CEMIG GT  005331/2018  SE TIMOTEO 1  -  Instalação de 02
medidores para
medição trifásica nos
barramentos de saída
de Baixa Tensão dos
transformadores T1 e
T2 de 230-13,8 kV e
expansão da remoto
com instalação de
cartão de
comunicação de
entradas/saídas
digitais para
transmissão das
informações dos
medidores para o
COS/ONS.  Executado  31/12/2018
CEMIG GT  005333/2018  SE MESQUITA  500  Instalação de 3 TPs
capacitivos de 500 kV
para a amostra de
tensão do T3 em
atendimento ao
submódulo 2.7.  Executado  31/12/2018

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CEMIG GT 
005342/2018 
SE TRÊS MARIAS 
345 
Instalação de 3 TCs de 
345 kV do 
autotransformador 
T12 para viabilizar a 
troca da proteção 
diferencial do mesmo. 
Executado 
31/12/2018 
CEMIG GT 
005343/2018 
SE TRÊS MARIAS-SE 
345 
Instalação de 3 TCs de 
345 kV do 
autotransformador 
T13 para viabilizar a 
troca da proteção 
diferencial do mesmo. 
Executado 
Imediata 
CHESF 
000231/2018 
SE MATATU 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T4 
MTT. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000233/2018 
SE MATATU 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T5 
MTT. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000236/2018 
SE BOM NOME 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T4 
BNO. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000245/2018 
SE CAMPINA 
GRANDE II 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T1 
CGD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000246/2018 
SE CAMPINA 
GRANDE II 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T2 
CGD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000252/2018 
SE BOM JESUS DA 
LAPA 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T6 
BJS 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000253/2018 
SE TERESINA 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T1 
TSA. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000255/2018 
SE FORTALEZA 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T5 
FTZ 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CEMIG GT  005342/2018  SE TRÊS MARIAS  345  Instalação de 3 TCs de
345 kV do
autotransformador
T12 para viabilizar a
troca da proteção
diferencial do mesmo.  Executado  31/12/2018
CEMIG GT  005343/2018  SE TRÊS MARIAS-SE  345  Instalação de 3 TCs de
345 kV do
autotransformador
T13 para viabilizar a
troca da proteção
diferencial do mesmo.  Executado  Imediata
CHESF  000231/2018  SE MATATU  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T4
MTT.  30  31/12/2021
CHESF  000233/2018  SE MATATU  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T5
MTT.  30  31/12/2021
CHESF  000236/2018  SE BOM NOME  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T4
BNO.  30  31/12/2021
CHESF  000245/2018  SE CAMPINA
GRANDE II  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T1
CGD.  30  31/12/2021
CHESF  000246/2018  SE CAMPINA
GRANDE II  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T2
CGD.  30  31/12/2021
CHESF  000252/2018  SE BOM JESUS DA
LAPA  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T6
BJS  30  31/12/2021
CHESF  000253/2018  SE TERESINA  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T1
TSA.  30  31/12/2021
CHESF  000255/2018  SE FORTALEZA  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T5
FTZ  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CHESF 
000264/2018 
SE CAMPINA 
GRANDE II 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T5 
CGD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000281/2018 
SE COTEGIPE 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T2 
CTG. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000290/2018 
SE PAU FERRO 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T2 
PFE. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000298/2018 
SE PICOS 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T2 
PIC. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000303/2018 
SE SANTO ANTONIO 
DE JESUS 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T1 
STJ. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000305/2018 
SE SUAPE III 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T1 
SUT. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000308/2018 
SE BOA ESPERANCA 
500 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 05T1 
BEA. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000309/2018 
SE CAMACARI II 
500 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 05T1 
CMD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000310/2018 
SE CAMACARI II 
500 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 05T2 
CMD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000311/2018 
SE CAMACARI II 
500 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 05T3 
CMD. 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CHESF  000264/2018  SE CAMPINA
GRANDE II  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T5
CGD.  30  31/12/2021
CHESF  000281/2018  SE COTEGIPE  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T2
CTG.  30  31/12/2021
CHESF  000290/2018  SE PAU FERRO  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T2
PFE.  30  31/12/2021
CHESF  000298/2018  SE PICOS  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T2
PIC.  30  31/12/2021
CHESF  000303/2018  SE SANTO ANTONIO
DE JESUS  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T1
STJ.  30  31/12/2021
CHESF  000305/2018  SE SUAPE III  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T1
SUT.  30  31/12/2021
CHESF  000308/2018  SE BOA ESPERANCA  500  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 05T1
BEA.  30  31/12/2021
CHESF  000309/2018  SE CAMACARI II  500  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 05T1
CMD.  30  31/12/2021
CHESF  000310/2018  SE CAMACARI II  500  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 05T2
CMD.  30  31/12/2021
CHESF  000311/2018  SE CAMACARI II  500  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 05T3
CMD.  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CHESF 
000312/2018 
SE CAMACARI II 
500 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 05T4 
CMD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000327/2018 
SE PAULO AFONSO 
IV 
500 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 05T7 
PAQ. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000328/2018 
SE PAULO AFONSO 
IV 
500 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 05T8 
PAQ. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000329/2018 
SE RECIFE II 
500 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 05T1 
RCD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000330/2018 
SE RECIFE II 
500 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 05T2 
RCD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000331/2018 
SE RECIFE II 
500 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 05T3 
RCD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000352/2018 
SE BANABUIU 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Banco de Capacitor 
BC230 04H1 BNB. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000353/2018 
SE BANABUIU 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Banco de Capacitor 
BC230 04H2 BNB. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000354/2018 
SE CAMPINA 
GRANDE II 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Banco de Capacitor 
BC230 04H1 CGD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000355/2018 
SE DELMIRO 
GOUVEIA 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Banco de Capacitor 
BC230 04H1 DMG. 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CHESF  000312/2018  SE CAMACARI II  500  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 05T4
CMD.  30  31/12/2021
CHESF  000327/2018  SE PAULO AFONSO
IV  500  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 05T7
PAQ.  30  31/12/2021
CHESF  000328/2018  SE PAULO AFONSO
IV  500  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 05T8
PAQ.  30  31/12/2021
CHESF  000329/2018  SE RECIFE II  500  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 05T1
RCD.  30  31/12/2021
CHESF  000330/2018  SE RECIFE II  500  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 05T2
RCD.  30  31/12/2021
CHESF  000331/2018  SE RECIFE II  500  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 05T3
RCD.  30  31/12/2021
CHESF  000352/2018  SE BANABUIU  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Banco de Capacitor
BC230 04H1 BNB.  30  31/12/2021
CHESF  000353/2018  SE BANABUIU  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Banco de Capacitor
BC230 04H2 BNB.  30  31/12/2021
CHESF  000354/2018  SE CAMPINA
GRANDE II  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Banco de Capacitor
BC230 04H1 CGD.  30  31/12/2021
CHESF  000355/2018  SE DELMIRO
GOUVEIA  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Banco de Capacitor
BC230 04H1 DMG.  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CHESF 
000357/2018 
SE FORTALEZA 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Banco de Capacitor 
BC230 04H1 FTZ. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000358/2018 
SE FUNIL 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Banco de Capacitor 
BC230 04H1 FNL. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000359/2018 
SE FUNIL 
230 
Substituição 
de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Banco de Capacitor 
BC230 04H2 FNL. 
(Revogado 
pelo 
DSP 
SCE/ANEEL 
2.967, 
de 
01.10.2025) 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000360/2018 
SE MILAGRES 
230 
Substituição 
de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Banco de Capacitor 
BC230 04H1 MLG. 
(Excluído 
pelo 
DSP 
SCE/ANEEL 547, de 
28.02.2025) 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000361/2018 
SE MILAGRES 
230 
Substituição 
de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Banco de Capacitor 
BC230 04H2 MLG. 
(Excluído 
pelo 
DSP 
SCE/ANEEL 547, de 
28.02.2025) 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000364/2018 
SE TERESINA 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Banco de Capacitor 
BC230 04H1 TSA. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000365/2018 
SE TERESINA 
230 
Substituição de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Banco de Capacitor 
BC230 04H2 TSA. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000366/2018 
SE MILAGRES 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T3 
MLG. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000367/2018 
SE MILAGRES 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T4 
MLG. 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CHESF  000357/2018  SE FORTALEZA  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Banco de Capacitor
BC230 04H1 FTZ.  30  31/12/2021
CHESF  000358/2018  SE FUNIL  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Banco de Capacitor
BC230 04H1 FNL.  30  31/12/2021
CHESF  000359/2018  SE FUNIL  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Banco de Capacitor
BC230 04H2 FNL.
(Revogado pelo DSP
SCE/ANEEL 2.967, de
01.10.2025)  30  31/12/2021
CHESF  000360/2018  SE MILAGRES  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Banco de Capacitor
BC230 04H1 MLG.
(Excluído pelo DSP
SCE/ANEEL 547, de
2 8.02.2025)  30  31/12/2021
CHESF  000361/2018  SE MILAGRES  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Banco de Capacitor
BC230 04H2 MLG.
(Excluído pelo DSP
SCE/ANEEL 547, de
2 8.02.2025)  30  31/12/2021
CHESF  000364/2018  SE TERESINA  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Banco de Capacitor
BC230 04H1 TSA.  30  31/12/2021
CHESF  000365/2018  SE TERESINA  230  Substituição de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Banco de Capacitor
BC230 04H2 TSA.  30  31/12/2021
CHESF  000366/2018  SE MILAGRES  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T3
MLG.  30  31/12/2021
CHESF  000367/2018  SE MILAGRES  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T4
MLG.  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CHESF 
000368/2018 
SE MIRUEIRA 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T1 
MRR. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000372/2018 
SE MIRUEIRA 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T2 
MRR. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000373/2018 
SE MIRUEIRA 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T3 
MRR. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000374/2018 
SE MIRUEIRA 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T4 
MRR. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000375/2018 
SE MOSSORO II 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T1 
MSD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000376/2018 
SE MOSSORO II 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T2 
MSD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000385/2018 
SE PENEDO 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T1 
PEN. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000386/2018 
SE PENEDO 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T2 
PEN. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000387/2018 
SE PIRAPAMA II 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T1 
PRD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000388/2018 
SE PIRAPAMA II 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T2 
PRD. 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CHESF  000368/2018  SE MIRUEIRA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T1
MRR.  30  31/12/2021
CHESF  000372/2018  SE MIRUEIRA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T2
MRR.  30  31/12/2021
CHESF  000373/2018  SE MIRUEIRA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T3
MRR.  30  31/12/2021
CHESF  000374/2018  SE MIRUEIRA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T4
MRR.  30  31/12/2021
CHESF  000375/2018  SE MOSSORO II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T1
MSD.  30  31/12/2021
CHESF  000376/2018  SE MOSSORO II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T2
MSD.  30  31/12/2021
CHESF  000385/2018  SE PENEDO  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T1
PEN.  30  31/12/2021
CHESF  000386/2018  SE PENEDO  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T2
PEN.  30  31/12/2021
CHESF  000387/2018  SE PIRAPAMA II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T1
PRD.  30  31/12/2021
CHESF  000388/2018  SE PIRAPAMA II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T2
PRD.  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CHESF 
000389/2018 
SE PIRAPAMA II 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T3 
PRD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000390/2018 
SE PITUACU 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T1 
PTU. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000391/2018 
SE PITUACU 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T2 
PTU. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000392/2018 
SE PITUACU 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T3 
PTU. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000393/2018 
SE PITUACU 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T4 
PTU. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000394/2018 
SE RIBEIRAO 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T2 
RIB. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000395/2018 
SE RIBEIRAO 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T3 
RIB. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000396/2018 
SE RIO LARGO II 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T1 
RLD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000397/2018 
SE RIO LARGO II 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T3 
RLD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000398/2018 
SE RUSSAS II 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T1 
RSD. 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CHESF  000389/2018  SE PIRAPAMA II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T3
PRD.  30  31/12/2021
CHESF  000390/2018  SE PITUACU  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T1
PTU.  30  31/12/2021
CHESF  000391/2018  SE PITUACU  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T2
PTU.  30  31/12/2021
CHESF  000392/2018  SE PITUACU  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T3
PTU.  30  31/12/2021
CHESF  000393/2018  SE PITUACU  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T4
PTU.  30  31/12/2021
CHESF  000394/2018  SE RIBEIRAO  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T2
RIB.  30  31/12/2021
CHESF  000395/2018  SE RIBEIRAO  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T3
RIB.  30  31/12/2021
CHESF  000396/2018  SE RIO LARGO II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T1
RLD.  30  31/12/2021
CHESF  000397/2018  SE RIO LARGO II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T3
RLD.  30  31/12/2021
CHESF  000398/2018  SE RUSSAS II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T1
RSD.  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CHESF 
000399/2018 
SE SOBRAL II 
230 
Instalação 
de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T1 
SBD. 
(Excluído 
pelo 
DSP 
SCE/ANEEL 547, de 
28.02.2025) 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000400/2018 
SE SOBRAL II 
230 
Instalação 
de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T2 
SBD. 
(Excluído 
pelo 
DSP 
SCE/ANEEL 547, de 
28.02.2025) 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000401/2018 
SE SOBRAL II 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T3 
SBD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000402/2018 
SE SENHOR DO 
BONFIM II 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T3 
SNB. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000404/2018 
SE TACAIMBO 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T1 
TAC. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000405/2018 
SE TACAIMBO 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T2 
TAC. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000407/2018 
SE MILAGRES 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T5 
MLG. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000408/2018 
SE EUNAPOLIS 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T1 
ENP. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000409/2018 
SE EUNAPOLIS 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T2 
ENP. 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CHESF  000399/2018  SE SOBRAL II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T1
SBD.
(Excluído pelo DSP
SCE/ANEEL 547, de
2 8.02.2025)  30  31/12/2021
CHESF  000400/2018  SE SOBRAL II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T2
SBD.
(Excluído pelo DSP
SCE/ANEEL 547, de
2 8.02.2025)  30  31/12/2021
CHESF  000401/2018  SE SOBRAL II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T3
SBD.  30  31/12/2021
CHESF  000402/2018  SE SENHOR DO
BONFIM II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T3
SNB.  30  31/12/2021
CHESF  000404/2018  SE TACAIMBO  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T1
TAC.  30  31/12/2021
CHESF  000405/2018  SE TACAIMBO  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T2
TAC.  30  31/12/2021
CHESF  000407/2018  SE MILAGRES  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T5
MLG.  30  31/12/2021
CHESF  000408/2018  SE EUNAPOLIS  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T1
ENP.  30  31/12/2021
CHESF  000409/2018  SE EUNAPOLIS  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T2
ENP.  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CHESF 
000410/2018 
SE EUNAPOLIS 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T3-
A ENP. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000415/2018 
SE IRECE 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T4 
IRE. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000416/2018 
SE PIRIPIRI 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T4 
PRI. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000418/2018 
SE BONGI 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T6 
BGI. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000419/2018 
SE BONGI 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T7 
BGI. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000420/2018 
SE CAMACARI II 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T7 
CMD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000421/2018 
SE IRECE 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T7 
IRE. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000422/2018 
SE OLINDINA 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T1 
OLD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000423/2018 
SE RECIFE II 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T5 
RCD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000424/2018 
SE CAMPINA 
GRANDE II 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T6 
CGD. 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CHESF  000410/2018  SE EUNAPOLIS  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T3-
A ENP.  30  31/12/2021
CHESF  000415/2018  SE IRECE  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T4
IRE.  30  31/12/2021
CHESF  000416/2018  SE PIRIPIRI  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T4
PRI.  30  31/12/2021
CHESF  000418/2018  SE BONGI  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T6
BGI.  30  31/12/2021
CHESF  000419/2018  SE BONGI  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T7
BGI.  30  31/12/2021
CHESF  000420/2018  SE CAMACARI II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T7
CMD.  30  31/12/2021
CHESF  000421/2018  SE IRECE  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T7
IRE.  30  31/12/2021
CHESF  000422/2018  SE OLINDINA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T1
OLD.  30  31/12/2021
CHESF  000423/2018  SE RECIFE II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T5
RCD.  30  31/12/2021
CHESF  000424/2018  SE CAMPINA
GRANDE II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T6
CGD.  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CHESF 
000425/2018 
SE ABAIXADORA 
230 
Instalação 
de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T2 
ABX. 
(Revogado 
pelo 
DSP 
SCE/ANEEL 
2.967, 
de 
01.10.2025) 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000426/2018 
SE ACU II 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T4 
ACD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000427/2018 
SE ACU II 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T6 
ACD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000428/2018 
SE ANGELIM 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T3 
AGD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000429/2018 
SE ANGELIM 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T5 
AGL. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000432/2018 
SE BANABUIU 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T1 
BNB. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000434/2018 
SE BARREIRAS 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T1 
BRA. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000439/2018 
SE CAMACARI II 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T5 
CMD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000440/2018 
SE CAMACARI II 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T6 
CMD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000452/2018 
SE GOVERNADOR 
MANGABEIRA 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T1 
GVM. 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CHESF  000425/2018  SE ABAIXADORA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T2
ABX.
(Revogado pelo DSP
SCE/ANEEL 2.967, de
01.10.2025)  30  31/12/2021
CHESF  000426/2018  SE ACU II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T4
ACD.  30  31/12/2021
CHESF  000427/2018  SE ACU II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T6
ACD.  30  31/12/2021
CHESF  000428/2018  SE ANGELIM  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T3
AGD.  30  31/12/2021
CHESF  000429/2018  SE ANGELIM  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T5
AGL.  30  31/12/2021
CHESF  000432/2018  SE BANABUIU  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T1
BNB.  30  31/12/2021
CHESF  000434/2018  SE BARREIRAS  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T1
BRA.  30  31/12/2021
CHESF  000439/2018  SE CAMACARI II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T5
CMD.  30  31/12/2021
CHESF  000440/2018  SE CAMACARI II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T6
CMD.  30  31/12/2021
CHESF  000452/2018  SE GOVERNADOR
MANGABEIRA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T1
GVM.  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CHESF 
000453/2018 
SE GOIANINHA 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T1 
GNN. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000454/2018 
SE GOIANINHA 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T2 
GNN. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000455/2018 
SE ICO 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T1 
ICO. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000456/2018 
SE IRECE 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T1 
IRE. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000457/2018 
SE IRECE 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T2 
IRE. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000458/2018 
SE IRECE 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T3 
IRE. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000459/2018 
SE ITABAIANA 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T1 
ITB. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000460/2018 
SE ITABAIANA 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T2 
ITB. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000463/2018 
SE JACARACANGA 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T1 
JCR. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000464/2018 
SE JACARACANGA 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Transformador 04T2 
JCR. 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CHESF  000453/2018  SE GOIANINHA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T1
GNN.  30  31/12/2021
CHESF  000454/2018  SE GOIANINHA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T2
GNN.  30  31/12/2021
CHESF  000455/2018  SE ICO  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T1
ICO.  30  31/12/2021
CHESF  000456/2018  SE IRECE  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T1
IRE.  30  31/12/2021
CHESF  000457/2018  SE IRECE  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T2
IRE.  30  31/12/2021
CHESF  000458/2018  SE IRECE  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T3
IRE.  30  31/12/2021
CHESF  000459/2018  SE ITABAIANA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T1
ITB.  30  31/12/2021
CHESF  000460/2018  SE ITABAIANA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T2
ITB.  30  31/12/2021
CHESF  000463/2018  SE JACARACANGA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T1
JCR.  30  31/12/2021
CHESF  000464/2018  SE JACARACANGA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Transformador 04T2
JCR.  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CHESF 
000475/2018 
SE BOM JESUS DA 
LAPA 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 04E3 BJS. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000476/2018 
SE BANABUIU 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 04E1 BNB. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000477/2018 
SE BANABUIU 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 04E2 BNB. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000478/2018 
SE BANABUIU 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 04E3 BNB. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000480/2018 
SE BARREIRAS 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 04E2 BRA. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000481/2018 
SE CAMPINA 
GRANDE II 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 04E1 CGD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000482/2018 
SE GOIANINHA 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 04E1 GNN. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000483/2018 
SE MILAGRES 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 04E1 MLG. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000484/2018 
SE MILAGRES 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 04E3 MLG. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000485/2018 
SE PIRIPIRI 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 04E1 PRI. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000486/2018 
SE SOBRAL II 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 04E2 SBD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000489/2018 
SE BOM JESUS DA 
LAPA 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 04E1 BJS. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000490/2018 
SE BOM JESUS DA 
LAPA 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 04E2 BJS. 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CHESF  000475/2018  SE BOM JESUS DA
LAPA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 04E3 BJS.  30  31/12/2021
CHESF  000476/2018  SE BANABUIU  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 04E1 BNB.  30  31/12/2021
CHESF  000477/2018  SE BANABUIU  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 04E2 BNB.  30  31/12/2021
CHESF  000478/2018  SE BANABUIU  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 04E3 BNB.  30  31/12/2021
CHESF  000480/2018  SE BARREIRAS  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 04E2 BRA.  30  31/12/2021
CHESF  000481/2018  SE CAMPINA
GRANDE II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 04E1 CGD.  30  31/12/2021
CHESF  000482/2018  SE GOIANINHA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 04E1 GNN.  30  31/12/2021
CHESF  000483/2018  SE MILAGRES  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 04E1 MLG.  30  31/12/2021
CHESF  000484/2018  SE MILAGRES  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 04E3 MLG.  30  31/12/2021
CHESF  000485/2018  SE PIRIPIRI  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 04E1 PRI.  30  31/12/2021
CHESF  000486/2018  SE SOBRAL II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 04E2 SBD.  30  31/12/2021
CHESF  000489/2018  SE BOM JESUS DA
LAPA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 04E1 BJS.  30  31/12/2021
CHESF  000490/2018  SE BOM JESUS DA
LAPA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 04E2 BJS.  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CHESF 
000491/2018 
SE IRECE 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 04E1 IRE. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000492/2018 
SE BOM JESUS DA 
LAPA 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Banco Capacitor Série 
04H1 BJS. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000493/2018 
SE IRECE 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Banco Capacitor Série 
04H1 IRE. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000496/2018 
SE BANABUIU 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 04E4 BNB. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000497/2018 
SE FUNIL 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 04E1 FNL. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000498/2018 
SE EUNAPOLIS 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 04E3 ENP. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000499/2018 
SE FUNIL 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 04E2 FNL. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000502/2018 
SE NATAL II 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 04E2 NTD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000504/2018 
SE FORTALEZA 
230 
Instalação 
de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 04E2 FTZ. 
(Revogado 
pelo 
DSP 
SCE/ANEEL 
2.967, 
de 
01.10.2025) 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000505/2018 
SE FORTALEZA 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 04E3 FTZ. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000506/2018 
SE FORTALEZA 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 04E4 FTZ. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000507/2018 
SE FORTALEZA 
230 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 04E5 FTZ. 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CHESF  000491/2018  SE IRECE  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 04E1 IRE.  30  31/12/2021
CHESF  000492/2018  SE BOM JESUS DA
LAPA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Banco Capacitor Série
04H1 BJS.  30  31/12/2021
CHESF  000493/2018  SE IRECE  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Banco Capacitor Série
04H1 IRE.  30  31/12/2021
CHESF  000496/2018  SE BANABUIU  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 04E4 BNB.  30  31/12/2021
CHESF  000497/2018  SE FUNIL  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 04E1 FNL.  30  31/12/2021
CHESF  000498/2018  SE EUNAPOLIS  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 04E3 ENP.  30  31/12/2021
CHESF  000499/2018  SE FUNIL  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 04E2 FNL.  30  31/12/2021
CHESF  000502/2018  SE NATAL II  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 04E2 NTD.  30  31/12/2021
CHESF  000504/2018  SE FORTALEZA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 04E2 FTZ.
(Revogado pelo DSP
SCE/ANEEL 2.967, de
01.10.2025)  30  31/12/2021
CHESF  000505/2018  SE FORTALEZA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 04E3 FTZ.  30  31/12/2021
CHESF  000506/2018  SE FORTALEZA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 04E4 FTZ.  30  31/12/2021
CHESF  000507/2018  SE FORTALEZA  230  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 04E5 FTZ.  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CHESF 
000508/2018 
SE BOA ESPERANCA 
500 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 05E1 BEA. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000509/2018 
SE BOA ESPERANCA 
500 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 05E2 BEA. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000510/2018 
SE BOA ESPERANCA 
500 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 05E3 BEA. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000511/2018 
SE CAMACARI II 
500 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 05E1 CMD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000512/2018 
SE RECIFE II 
500 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 05E1 RCD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000513/2018 
SE RECIFE II 
500 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 05E2 RCD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000514/2018 
SE SAO JOAO DO 
PIAUI 
500 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 05E1 SJI. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000515/2018 
SE SAO JOAO DO 
PIAUI 
500 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 05E2 SJI. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000516/2018 
USI SOBRADINHO 
500 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 05E4 USB. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000517/2018 
USI LUIZ GONZAGA 
500 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 05E3 ULG. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000518/2018 
USI US. L.GONZAGA 
500 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 05E4 ULG. 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CHESF  000508/2018  SE BOA ESPERANCA  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 05E1 BEA.  30  31/12/2021
CHESF  000509/2018  SE BOA ESPERANCA  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 05E2 BEA.  30  31/12/2021
CHESF  000510/2018  SE BOA ESPERANCA  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 05E3 BEA.  30  31/12/2021
CHESF  000511/2018  SE CAMACARI II  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 05E1 CMD.  30  31/12/2021
CHESF  000512/2018  SE RECIFE II  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 05E1 RCD.  30  31/12/2021
CHESF  000513/2018  SE RECIFE II  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 05E2 RCD.  30  31/12/2021
CHESF  000514/2018  SE SAO JOAO DO
PIAUI  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 05E1 SJI.  30  31/12/2021
CHESF  000515/2018  SE SAO JOAO DO
PIAUI  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 05E2 SJI.  30  31/12/2021
CHESF  000516/2018  USI SOBRADINHO  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 05E4 USB.  30  31/12/2021
CHESF  000517/2018  USI LUIZ GONZAGA  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 05E3 ULG.  30  31/12/2021
CHESF  000518/2018  USI US. L.GONZAGA  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 05E4 ULG.  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CHESF 
000519/2018 
SE FORTALEZA II 
500 
Instalação 
de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 05E3 FZD. 
 
Instalação 
de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 05E1 FZD. 
(Redação pelo DSP 
SCE/ANEEL 547, de 
28.02.2025) 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000520/2018 
SE FORTALEZA II 
500 
Instalação 
de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 05E2 FZD. 
(Excluído 
pelo 
DSP 
SCE/ANEEL 547, de 
28.02.2025) 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000521/2018 
SE ANGELIM II 
500 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 05E2 AGD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000522/2018 
SE ANGELIM II 
500 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 05E3 AGD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000523/2018 
SE MESSIAS 
500 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 05E1 MSI. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000524/2018 
SE OLINDINA 
500 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 05E1 OLD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000525/2018 
SE OLINDINA 
500 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 05E2 OLD. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000526/2018 
USI SOBRADINHO 
500 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 05E3 USB. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000527/2018 
USI US. L.GONZAGA 
500 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 05E1 ULG. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
000528/2018 
USI US. L.GONZAGA 
500 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 05E2 ULG. 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CHESF  000519/2018  SE FORTALEZA II  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 05E3 FZD.
Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 05E1 FZD.
(Redação pelo DSP
SCE/ANEEL 547, de
2 8.02.2025)  30  31/12/2021
CHESF  000520/2018  SE FORTALEZA II  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 05E2 FZD.
(Excluído pelo DSP
SCE/ANEEL 547, de
2 8.02.2025)  30  31/12/2021
CHESF  000521/2018  SE ANGELIM II  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 05E2 AGD.  30  31/12/2021
CHESF  000522/2018  SE ANGELIM II  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 05E3 AGD.  30  31/12/2021
CHESF  000523/2018  SE MESSIAS  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 05E1 MSI.  30  31/12/2021
CHESF  000524/2018  SE OLINDINA  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 05E1 OLD.  30  31/12/2021
CHESF  000525/2018  SE OLINDINA  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 05E2 OLD.  30  31/12/2021
CHESF  000526/2018  USI SOBRADINHO  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 05E3 USB.  30  31/12/2021
CHESF  000527/2018  USI US. L.GONZAGA  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 05E1 ULG.  30  31/12/2021
CHESF  000528/2018  USI US. L.GONZAGA  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 05E2 ULG.  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CHESF 
000529/2018 
SE MILAGRES 
500 
Instalação de 
Registrador Digital de 
Perturbação (RDP) do 
Reator 05E1 MLG. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
002070/2018 
SE CAMACARI II 
230 
Substituição de  24km 
de cabo para-raio  por 
cabo OPGW da LT 
230KV CAMAÇARI / 
COTEGIPE 
24 
31/12/2020 
CHESF 
004391/2018 
SE MILAGRES 
69 
Implantação de 
Sistema Automático 
de Regulação de 
Transformadores 
(composto por CLP, 
switch ethernet e 
cabos de controle). 
Reconfiguração na 
base de dados do 
SAGE, relés auxiliares 
e adequações na 
fiação e cabeação. 
Executado 
Imediata 
CHESF 
004485/2018 
SE CATU 
230 
Instalação de UTR 
(composto por uma 
Unidade Remota de 
Comandos, GPS e 
cabos de controle) em 
substituição à 
existente. 
Reconfiguração em 
bases da UTR, SAGE e 
relés auxiliares e 
adequações na fiação 
e cabeação dos 
painéis de proteção e 
controle. 
24 
31/12/2020 
CHESF 
004491/2018 
SE PITUACU 
230 
Implantação de SART 
(composto por CLP, 
switch ethernet e 
cabos de controle) e 
Instalação de UTR 
(composto por uma 
Unidade Remota de 
Comandos, GPS e 
cabos de controle) em 
substituição à 
existente. 
Reconfiguração em 
bases da UTR, SAGE e 
relés auxiliares e 
adequações na fiação 
e cabeação dos 
painéis de proteção e 
controle. 
24 
31/12/2020
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CHESF  000529/2018  SE MILAGRES  500  Instalação de
Registrador Digital de
Perturbação (RDP) do
Reator 05E1 MLG.  30  31/12/2021
CHESF  002070/2018  SE CAMACARI II  230  Substituição de 24km
de cabo para-raio por
cabo OPGW da LT
230KV CAMAÇARI /
COTEGIPE  24  31/12/2020
CHESF  004391/2018  SE MILAGRES  69  Implantação de
Sistema Automático
de Regulação de
Transformadores
(composto por CLP,
switch ethernet e
cabos de controle).
Reconfiguração na
base de dados do
SAGE, relés auxiliares
e adequações na
fiação e cabeação.  Executado  Imediata
CHESF  004485/2018  SE CATU  230  Instalação de UTR
(composto por uma
Unidade Remota de
Comandos, GPS e
cabos de controle) em
substituição à
existente.
Reconfiguração em
bases da UTR, SAGE e
relés auxiliares e
adequações na fiação
e cabeação dos
painéis de proteção e
controle.  24  31/12/2020
CHESF  004491/2018  SE PITUACU  230  Implantação de SART
(composto por CLP,
switch ethernet e
cabos de controle) e
Instalação de UTR
(composto por uma
Unidade Remota de
Comandos, GPS e
cabos de controle) em
substituição à
existente.
Reconfiguração em
bases da UTR, SAGE e
relés auxiliares e
adequações na fiação
e cabeação dos
painéis de proteção e
controle.  24  31/12/2020

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CHESF 
004493/2018 
SE COTEGIPE 
230 
Instalação de UTR 
(composto por uma 
Unidade Remota de 
Comandos, GPS e 
cabos de controle) em 
substituição à 
existente. 
Reconfiguração em 
bases da UTR, SAGE e 
relés auxiliares e 
adequações na fiação 
e cabeação dos 
painéis de proteção e 
controle. 
24 
31/12/2020 
CHESF 
004495/2018 
SE ABAIXADORA 
230 
Instalação de UTR 
(composto por uma 
Unidade Remota de 
Comandos, GPS e 
cabos de controle) em 
substituição à 
existente. 
Reconfiguração em 
bases da UTR, SAGE e 
relés auxiliares e 
adequações na fiação 
e cabeação dos 
painéis de proteção e 
controle. 
24 
31/12/2020 
CHESF 
004535/2018 
LT CAMPINA 
GRANDE II - 
GOIANINHA  (04L3) 
230 
Substituição do cabo 
para-raio existente 
por Dotterel nas 
saídas das 
subestações por, no 
mínimo, 8,25 km de 
distância e 
substituição por 
cabos EHS 3/8” no 
trecho intermediário 
da LT por uma 
extensão de até 82,70 
km. 
30 
27/12/2019
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CHESF  004493/2018  SE COTEGIPE  230  Instalação de UTR
(composto por uma
Unidade Remota de
Comandos, GPS e
cabos de controle) em
substituição à
existente.
Reconfiguração em
bases da UTR, SAGE e
relés auxiliares e
adequações na fiação
e cabeação dos
painéis de proteção e
controle.  24  31/12/2020
CHESF  004495/2018  SE ABAIXADORA  230  Instalação de UTR
(composto por uma
Unidade Remota de
Comandos, GPS e
cabos de controle) em
substituição à
existente.
Reconfiguração em
bases da UTR, SAGE e
relés auxiliares e
adequações na fiação
e cabeação dos
painéis de proteção e
controle.  24  31/12/2020
CHESF  004535/2018  LT CAMPINA
GRANDE II -
GOIANINHA (04L3)  230  Substituição do cabo
para-raio existente
por Dotterel nas
saídas das
subestações por, no
mínimo, 8,25 km de
distância e
substituição por
cabos EHS 3/8” no
trecho intermediário
da LT por uma
extensão de até 82,70
km.  30  27/12/2019

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CHESF 
005107/2018 
SE ITABAIANINHA 
230 
Instalação de UTR 
(composto por uma 
Unidade Remota de 
Comandos, GPS e 
cabos de controle) em 
substituição à 
existente. 
Reconfiguração em 
bases da UTR, SAGE e 
relés auxiliares e 
adequações na fiação 
e cabeação dos 
painéis de proteção e 
controle. 
24 
31/12/2020 
CHESF 
005372/2018 
USI SOBRADINHO 
500 
Instalação de UTR 
(composto por uma 
Unidade Remota de 
Comandos, GPS e 
cabos de controle) em 
substituição à 
existente. 
Reconfiguração em 
bases da UTR, SAGE e 
relés auxiliares e 
adequações na fiação 
e cabeação dos 
painéis de proteção e 
controle. 
30 
31/12/2021 
CHESF 
005373/2018 
USI PAULO AFONSO 
IV 
500 
Instalação de UTR 
(composto por uma 
Unidade Remota de 
Comandos, GPS e 
cabos de controle) em 
substituição à 
existente. 
Reconfiguração em 
bases da UTR, SAGE e 
relés auxiliares e 
adequações na fiação 
e cabeação dos 
painéis de proteção e 
controle. 
30 
31/12/2021 
COPEL-GT 
005264/2018 
SE BATEIAS 
525 
SUBSTITUIÇÃO DO 
RDP BTA_230kV 
30 
31/12/2021 
COPEL-GT 
005267/2018 
SE CAMPO 
COMPRIDO 
230 
SUBSTITUIÇÃO DO 
RDP CCO_TRs 
30 
31/12/2021 
COPEL-GT 
005268/2018 
SE CERQUILHO III 
230 
AMPLIAÇÃO DA 
CAPACIDADE DO RDP 
CRQ3_230kV 
30 
31/12/2021 
COPEL-GT 
005271/2018 
SE CURITIBA NORTE 
230 
INSTALAÇÃO DE RDP 
30 
31/12/2021 
COPEL-GT 
005273/2018 
SE DISTRITO SAO 
JOSE DOS PINHAIS 
230 
SUBSTITUIÇÃO DO 
RDP DJP_230kV 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CHESF  005107/2018  SE ITABAIANINHA  230  Instalação de UTR
(composto por uma
Unidade Remota de
Comandos, GPS e
cabos de controle) em
substituição à
existente.
Reconfiguração em
bases da UTR, SAGE e
relés auxiliares e
adequações na fiação
e cabeação dos
painéis de proteção e
controle.  24  31/12/2020
CHESF  005372/2018  USI SOBRADINHO  500  Instalação de UTR
(composto por uma
Unidade Remota de
Comandos, GPS e
cabos de controle) em
substituição à
existente.
Reconfiguração em
bases da UTR, SAGE e
relés auxiliares e
adequações na fiação
e cabeação dos
painéis de proteção e
controle.  30  31/12/2021
CHESF  005373/2018  USI PAULO AFONSO
IV  500  Instalação de UTR
(composto por uma
Unidade Remota de
Comandos, GPS e
cabos de controle) em
substituição à
existente.
Reconfiguração em
bases da UTR, SAGE e
relés auxiliares e
adequações na fiação
e cabeação dos
painéis de proteção e
controle.  30  31/12/2021
COPEL-GT  005264/2018  SE BATEIAS  525  SUBSTITUIÇÃO DO
RDP BTA_230kV  30  31/12/2021
COPEL-GT  005267/2018  SE CAMPO
COMPRIDO  230  SUBSTITUIÇÃO DO
RDP CCO_TRs  30  31/12/2021
COPEL-GT  005268/2018  SE CERQUILHO III  230  AMPLIAÇÃO DA
CAPACIDADE DO RDP
CRQ3_230kV  30  31/12/2021
COPEL-GT  005271/2018  SE CURITIBA NORTE  230  INSTALAÇÃO DE RDP  30  31/12/2021
COPEL-GT  005273/2018  SE DISTRITO SAO
JOSE DOS PINHAIS  230  SUBSTITUIÇÃO DO
RDP DJP_230kV  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
COPEL-GT 
005275/2018 
SE GOVERNADOR 
PARIGOT SOUZA 
230 
SUBSTITUIÇÃO DO 
RDP GPS_TRs 
30 
31/12/2021 
COPEL-GT 
005278/2018 
SE MARINGA 
230 
SUBSTITUIÇÃO DO 
RDP MGA_TRs 
30 
31/12/2021 
COPEL-GT 
005286/2018 
SE SAO MATEUS 
SUL 
230 
AMPLIAÇÃO DA 
CAPACIDADE DO RDP 
SMS_230kV 
30 
31/12/2021 
CTEEP 
002661/2019 
SE MAIRIPORÃ 
138 
Instalação de 1 
disjuntor e 1 
transformador de 
potencial (fase 
branca) e substituição 
de 1 seccionador 
(9729-114) e 3 para-
raios (fases azul, 
branca e vermelha) 
para adequação do 
módulo de conexão 
de 88 kV do 
transformadores nº 1, 
TR-1 138-88 kV. 
24 
Imediato 
CTEEP 
002663/2019 
SE MAIRIPORÃ 
138 
Instalação de 1 
disjuntor e 1 
transformador de 
potencial (fase 
branca) e substituição 
de 1 seccionador, 
9729-108, e 3 para-
raios (fases azul, 
branca e vermelha) 
para adequação do 
módulo de conexão 
de 88 kV do 
transformadores nº 2, 
TR-2 138-88 kV. 
24 
Imediato 
CTEEP 
005151/2018 
SE BOM JARDIM 
440 
Substituição de 1 
bobina de bloqueio na 
fase branca do vão LT 
440 kV Bom Jardim - 
Taubaté C1 (19252-3). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 50 
kA e Capacidade 
nominal de corrente: 
3.212 A. 
48 
31/10/2019
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
COPEL-GT  005275/2018  SE GOVERNADOR
PARIGOT SOUZA  230  SUBSTITUIÇÃO DO
RDP GPS_TRs  30  31/12/2021
COPEL-GT  005278/2018  SE MARINGA  230  SUBSTITUIÇÃO DO
RDP MGA_TRs  30  31/12/2021
COPEL-GT  005286/2018  SE SAO MATEUS
SUL  230  AMPLIAÇÃO DA
CAPACIDADE DO RDP
SMS_230kV  30  31/12/2021
CTEEP  002661/2019  SE MAIRIPORÃ  138  Instalação de 1
disjuntor e 1
transformador de
potencial (fase
branca) e substituição
de 1 seccionador
(9729-114) e 3 para-
raios (fases azul,
branca e vermelha)
para adequação do
módulo de conexão
de 88 kV do
transformadores nº 1,
TR-1 138-88 kV.  24  Imediato
CTEEP  002663/2019  SE MAIRIPORÃ  138  Instalação de 1
disjuntor e 1
transformador de
potencial (fase
branca) e substituição
de 1 seccionador,
9729-108, e 3 para-
raios (fases azul,
branca e vermelha)
para adequação do
módulo de conexão
de 88 kV do
transformadores nº 2,
TR-2 138-88 kV.  24  Imediato
CTEEP  005151/2018  SE BOM JARDIM  440  Substituição de 1
bobina de bloqueio na
fase branca do vão LT
440 kV Bom Jardim -
Taubaté C1 (19252-3).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 50
kA e Capacidade
nominal de corrente:
3.212 A.  48  31/10/2019

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CTEEP 
005155/2018 
SE BOM JARDIM 
440 
Substituição de 3 
transformadores de 
corrente do vão de 
Interligação de 
Barramento (19252-
5). Capacidade do 
novo equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 50 
kA e Capacidade 
nominal de corrente: 
3.212 A. 
48 
31/10/2019 
CTEEP 
005156/2018 
SE BOM JARDIM 
440 
Substituição de 3 
transformadores de 
corrente do vão de 
Interligação de 
Barramento (19252-
2). Capacidade do 
novo equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 50 
kA e Capacidade 
nominal de corrente: 
3.212 A. 
48 
31/10/2019 
CTEEP 
005159/2018 
SE SAO JOSE DOS 
CAMPOS 
230 
Substituição de 1 
bobina de bloqueio 
do vão LT 230 kV São 
José dos Campos – 
Taubaté (37052-3). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 40 
kA e Capacidade 
nominal de corrente: 
2000 A. 
48 
31/12/2020 
CTEEP 
005160/2018 
SE SAO JOSE DOS 
CAMPOS 
230 
Substituição de 2 
secionadoras sem 
chave de terra e 1 
secionadora com 
chave de terra do vão 
LT 230 kV São José 
dos Campos – 
Taubaté (37029-2(1) / 
37029-4 / 37029-6). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 40 
kA e Capacidade 
nominal de corrente: 
2000 A. 
48 
31/12/2020
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CTEEP  005155/2018  SE BOM JARDIM  440  Substituição de 3
transformadores de
corrente do vão de
Interligação de
Barramento (19252-
5). Capacidade do
novo equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 50
kA e Capacidade
nominal de corrente:
3.212 A.  48  31/10/2019
CTEEP  005156/2018  SE BOM JARDIM  440  Substituição de 3
transformadores de
corrente do vão de
Interligação de
Barramento (19252-
2). Capacidade do
novo equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 50
kA e Capacidade
nominal de corrente:
3.212 A.  48  31/10/2019
CTEEP  005159/2018  SE SAO JOSE DOS
CAMPOS  230  Substituição de 1
bobina de bloqueio
do vão LT 230 kV São
José dos Campos –
Taubaté (37052-3).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 40
kA e Capacidade
nominal de corrente:
2000 A.  48  31/12/2020
CTEEP  005160/2018  SE SAO JOSE DOS
CAMPOS  230  Substituição de 2
secionadoras sem
chave de terra e 1
secionadora com
chave de terra do vão
LT 230 kV São José
dos Campos –
Taubaté (37029-2(1) /
37029-4 / 37029-6).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 40
kA e Capacidade
nominal de corrente:
2000 A.  48  31/12/2020

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CTEEP 
005161/2018 
SE TAUBATE 
230 
Substituição de 1 
bobina de bloqueio 
do vão LT 230 kV 
Taubaté - São José 
dos Campos (18652-
22). Capacidade do 
novo equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 40 
kA e Capacidade 
nominal de corrente: 
2000 A. 
48 
31/12/2020 
CTEEP 
005163/2018 
SE CABREUVA 
440 
Substituição de 3 
secionadoras sem 
chave de terra e 1 
secionadora com 
chave de terra do vão 
LT 440 kV Bom Jardim 
- Cabreúva (10629-
234 (55) / 10629-236 
/ 10629-238 / 10629-
240). Capacidade do 
novo equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 50 
kA e Capacidade 
nominal de corrente: 
3.212 A. 
48 
31/10/2019 
CTEEP 
005171/2018 
SE TAUBATE 
230 
Substituição de 4 
secionadoras sem 
chave de terra e 1 
secionadora com 
chave de terra do vão 
LT 230 kV Taubaté - 
São José dos Campos 
(18629-120 / 18629-
122 / 18629-124 / 
18629-126(33) / 
18629-128). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 40 
kA e Capacidade 
nominal de corrente: 
2000 A. 
48 
31/12/2020
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CTEEP  005161/2018  SE TAUBATE  230  Substituição de 1
bobina de bloqueio
do vão LT 230 kV
Taubaté - São José
dos Campos (18652-
22). Capacidade do
novo equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 40
kA e Capacidade
nominal de corrente:
2000 A.  48  31/12/2020
CTEEP  005163/2018  SE CABREUVA  440  Substituição de 3
secionadoras sem
chave de terra e 1
secionadora com
chave de terra do vão
LT 440 kV Bom Jardim
- Cabreúva (10629-
234 (55) / 10629-236
/ 10629-238 / 10629-
240). Capacidade do
novo equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 50
kA e Capacidade
nominal de corrente:
3.212 A.  48  31/10/2019
CTEEP  005171/2018  SE TAUBATE  230  Substituição de 4
secionadoras sem
chave de terra e 1
secionadora com
chave de terra do vão
LT 230 kV Taubaté -
São José dos Campos
(18629-120 / 18629-
122 / 18629-124 /
18629-126(33) /
18629-128).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 40
kA e Capacidade
nominal de corrente:
2000 A.  48  31/12/2020

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CTEEP 
005266/2018 
SE REGISTRO 
13,8 
Substituição de 180 
metros de cabos 
muflas dos 
secundários 1 e 2 do 
TR-6. Capacidade do 
novo equipamento: 
Capacidade nominal 
de corrente: 1500 A. 
 
Substituição de 
aproximadamente 1800 
metros de cabos muflas 
dos secundários 1 e 2 do 
TR-6 (7429-160 / 7429-
162 / 7429-158). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de 
corrente: 1500 A. 
(Redação dada pelo DSP 
SCT/ANEEL 3.757, de 
30.11.2021) 
24 
31/12/2021 
CTEEP 
005280/2018 
SE TAUBATE 
440 
Instalação de 1 
bobina de bloqueio e 
adequação do sistema 
de teleproteção do 
módulo de entrada da 
LT 440 kV Bom Jardim 
- Taubaté (futura LT 
440 kV Fernão Dias - 
Taubaté). 
48 
31/12/2021 
CTEEP 
005281/2018 
SE BOM JARDIM 
440 
Instalação de 1 
bobina de bloqueio na 
fase azul do módulo 
de entrada da LT 440 
kV Bom Jardim - 
Taubaté. 
48 
31/12/2021 
CTEEP 
005289/2018 
SE NORDESTE 
345 
Substituição do 
sistema de proteção 
de barras e falha de 
disjuntor do setor de 
345 kV. 
36 
31/12/2021 
 
 
CTEEP 
(Revogado pelo 
DSCP SCT/ANEEL 
3.758, de 
26.11.2021) 
005293/2019 
USI TRÊS IRMÃOS 
440 
Instalação de ECE no 
módulo de entrada da 
LT 440 kV Ilha Solteira 
– Três Irmãos C1. 
36 
Imediato 
CTEEP 
005294/2019 
SE CABREÚVA 
440 
Instalação de ECE no 
módulo de entrada da 
LT 440 kV Bom Jardim 
- Cabreúva 
36 
Imediato
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CTEEP  005266/2018  SE REGISTRO  13,8  Substituição de 180
metros de cabos
muflas dos
secundários 1 e 2 do
TR-6. Capacidade do
novo equipamento:
Capacidade nominal
de corrente: 1500 A.
Substituição de
aproximadamente 1800
metros de cabos muflas
dos secundários 1 e 2 do
TR-6 (7429-160 / 7429-
162 / 7429-158).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal de
corrente: 1500 A.
(Redação dada pelo DSP
SCT/ANEEL 3.757, de
30.11.2021)  24  31/12/2021
CTEEP  005280/2018  SE TAUBATE  440  Instalação de 1
bobina de bloqueio e
adequação do sistema
de teleproteção do
módulo de entrada da
LT 440 kV Bom Jardim
- Taubaté (futura LT
440 kV Fernão Dias -
Taubaté).  48  31/12/2021
CTEEP  005281/2018  SE BOM JARDIM  440  Instalação de 1
bobina de bloqueio na
fase azul do módulo
de entrada da LT 440
kV Bom Jardim -
Taubaté.  48  31/12/2021
CTEEP  005289/2018  SE NORDESTE  345  Substituição do
sistema de proteção
de barras e falha de
disjuntor do setor de
345 kV.  36  31/12/2021
CTEEP
(Revogado pelo
DSCP SCT/ANEEL
3.758, de
26.11.202 1)  005293/2019  USI TRÊS IRMÃOS  440  Instalação de ECE no
módulo de entrada da
LT 440 kV Ilha Solteira
– Três Irmãos C1.  36  Imediato
CTEEP  005294/2019  SE CABREÚVA  440  Instalação de ECE no
módulo de entrada da
LT 440 kV Bom Jardim
- Cabreúva  36  Imediato

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CTEEP 
005295/2019 
USI BARIRI 
138 
Instalação de ECE no 
módulo de entrada da 
LT 138 kV Bariri – 
Bauru C1 
36 
Imediato 
CTEEP 
005296/2019 
USI BARIRI 
138 
Instalação de ECE no 
módulo de entrada da 
LT 138 kV Bariri – 
Bauru C2 
36 
Imediato 
CTEEP 
005354/2018 
USI AGUA 
VERMELHA 
138 
Substituição de 1 
disjuntor do vão TR-7 
138/13,8 kV (1652-
38). Capacidade do 
novo equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 31,5 
kA e Capacidade 
nominal de corrente: 
75 A. 
48 
31/12/2023 
CTEEP 
005356/2018 
USI AGUA 
VERMELHA 
138 
Substituição de 5 
secionadoras sem 
chave de terra e 1 
secionadora com 
chave de terra do vão 
TR-7 138/13,8 kV 
(1629-186 / 1629-188 
/ 1629-190 / 1629-
192 / 1629-194/65 / 
1629-242). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 31,5 
kA e Capacidade 
nominal de corrente: 
75 A. 
48 
31/12/2023 
CTEEP 
005357/2018 
USI AGUA 
VERMELHA 
138 
Substituição de 3 
transformadores de 
corrente do vão TR-7 
138/13,8 kV (3TC-38 - 
associado ao disjuntor 
1652-38). Capacidade 
do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 31,5 
kA e Capacidade 
nominal de corrente: 
75 A. 
48 
31/12/2023
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CTEEP  005295/2019  USI BARIRI  138  Instalação de ECE no
módulo de entrada da
LT 138 kV Bariri –
Bauru C1  36  Imediato
CTEEP  005296/2019  USI BARIRI  138  Instalação de ECE no
módulo de entrada da
LT 138 kV Bariri –
Bauru C2  36  Imediato
CTEEP  005354/2018  USI AGUA
VERMELHA  138  Substituição de 1
disjuntor do vão TR-7
138/13,8 kV (1652-
38). Capacidade do
novo equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 31,5
kA e Capacidade
nominal de corrente:
75 A.  48  31/12/2023
CTEEP  005356/2018  USI AGUA
VERMELHA  138  Substituição de 5
secionadoras sem
chave de terra e 1
secionadora com
chave de terra do vão
TR-7 138/13,8 kV
(1629-186 / 1629-188
/ 1629-190 / 1629-
192 / 1629-194/65 /
1629-242).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 31,5
kA e Capacidade
nominal de corrente:
75 A.  48  31/12/2023
CTEEP  005357/2018  USI AGUA
VERMELHA  138  Substituição de 3
transformadores de
corrente do vão TR-7
138/13,8 kV (3TC-38 -
associado ao disjuntor
1652-38). Capacidade
do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 31,5
kA e Capacidade
nominal de corrente:
75 A.  48  31/12/2023

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CTEEP 
005359/2018 
USI AGUA 
VERMELHA 
138 
Substituição de 1 
disjuntor do vão de 
Amarre IB1 (1624-1). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 31,5 
kA e Capacidade 
nominal de corrente: 
2000 A. 
48 
31/12/2023 
CTEEP 
005361/2018 
USI AGUA 
VERMELHA 
138 
Substituição de 2 
secionadoras com 
chave de terra do vão 
de Amarre IB1 (1629-
196/67 / 1629-
198/69). Capacidade 
do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 31,5 
kA e Capacidade 
nominal de corrente: 
2000 A. 
48 
31/12/2023 
CTEEP 
005365/2018 
USI AGUA 
VERMELHA 
138 
Substituição de 4 
secionadoras sem 
chave de terra e 1 
secionadora com 
chave de terra do vão 
LT 138 kV Água 
Vermelha/Guariroba 
(1629-164 / 1629-
162(59) / 1629-160 / 
1629-158 / 1629-156). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 31,5 
kA e Capacidade 
nominal de corrente: 
1045 A. 
48 
31/12/2023 
CTEEP 
005375/2018 
USI AGUA 
VERMELHA 
138 
Substituição de 1 
disjuntor do vão  LT 
138 kV Agua 
Vermelha 
/Votuporanga 2 C-2 
(1652-33). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 31,5 
kA e Capacidade 
nominal de corrente: 
1045 A. 
48 
31/12/2023
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CTEEP  005359/2018  USI AGUA
VERMELHA  138  Substituição de 1
disjuntor do vão de
Amarre IB1 (1624-1).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 31,5
kA e Capacidade
nominal de corrente:
2000 A.  48  31/12/2023
CTEEP  005361/2018  USI AGUA
VERMELHA  138  Substituição de 2
secionadoras com
chave de terra do vão
de Amarre IB1 (1629-
196/67 / 1629-
198/69). Capacidade
do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 31,5
kA e Capacidade
nominal de corrente:
2000 A.  48  31/12/2023
CTEEP  005365/2018  USI AGUA
VERMELHA  138  Substituição de 4
secionadoras sem
chave de terra e 1
secionadora com
chave de terra do vão
LT 138 kV Água
Vermelha/Guariroba
(1629-164 / 1629-
162(59) / 1629-160 /
1629-158 / 1629-156).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 31,5
kA e Capacidade
nominal de corrente:
1045 A.  48  31/12/2023
CTEEP  005375/2018  USI AGUA
VERMELHA  138  Substituição de 1
disjuntor do vão LT
138 kV Agua
Vermelha
/Votuporanga 2 C-2
(1652-33).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 31,5
kA e Capacidade
nominal de corrente:
1045 A.  48  31/12/2023

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CTEEP 
005376/2018 
USI AGUA 
VERMELHA 
138 
Substituição de 4 
secionadoras sem 
chave de terra e 1 
secionadora com 
chave de terra do vão 
LT 138 kV Agua 
Vermelha 
/Votuporanga 2 C-2 
(1629-144(55) / 1629-
142 / 1629-140 / 
1629-136 / 1629-138). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 31,5 
kA e Capacidade 
nominal de corrente: 
1045 A. 
48 
31/12/2023 
CTEEP 
005377/2018 
USI AGUA 
VERMELHA 
138 
Substituição de 3 
transformadores de 
corrente do vãoLT 
138 kV Agua 
Vermelha 
/Votuporanga 2 C-2 
(3TC-33 - associado ao 
disjuntor 1652-33). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 31,5 
kA e Capacidade 
nominal de corrente: 
1045 A. 
48 
31/12/2023 
CTEEP 
 
(Revogado pelo 
DSCP SCT/ANEEL 
3.758, de 
26.11.2021) 
005380/2018 
USI AGUA 
VERMELHA 
138 
Substituição de 2 
bobinas de bloqueio 
do vão LT 138 kV 
Agua Vermelha 
/Votuporanga 2 C-2 
(BB-33 - associado ao 
disjuntor 1652-33). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 31,5 
kA e Capacidade 
nominal de corrente: 
1045 A. 
48 
31/12/2023
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
CTEEP  005376/2018  USI AGUA
VERMELHA  138  Substituição de 4
secionadoras sem
chave de terra e 1
secionadora com
chave de terra do vão
LT 138 kV Agua
Vermelha
/Votuporanga 2 C-2
(1629-144(55) / 1629-
142 / 1629-140 /
1629-136 / 1629-138).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 31,5
kA e Capacidade
nominal de corrente:
1045 A.  48  31/12/2023
CTEEP  005377/2018  USI AGUA
VERMELHA  138  Substituição de 3
transformadores de
corrente do vãoLT
138 kV Agua
Vermelha
/Votuporanga 2 C-2
(3TC-33 - associado ao
disjuntor 1652-33).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 31,5
kA e Capacidade
nominal de corrente:
1045 A.  48  31/12/2023
CTEEP
(Revogado pelo
DSCP SCT/ANEEL
3.758, de
26.11.2021)  005380/2018  USI AGUA
VERMELHA  138  Substituição de 2
bobinas de bloqueio
do vão LT 138 kV
Agua Vermelha
/Votuporanga 2 C-2
(BB-33 - associado ao
disjuntor 1652-33).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 31,5
kA e Capacidade
nominal de corrente:
1045 A.  48  31/12/2023

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
EATE 
000559/2018 
SE ACAILANDIA 
500 
Aquisição e instalação 
de RDP para 
monitoramento do 
reator de linha da SE 
Açailândia, bay 
Marabá C1 (AÇRE7-
03) 
24 
31/12/2020 
EATE 
000560/2018 
SE ACAILANDIA 
500 
Aquisição e instalação 
de RDP para 
monitoramento do 
reator de linha da SE 
Açailândia, bay 
Presidente Dutra C1 
(AÇRE7-04) 
24 
31/12/2020 
EATE 
000561/2018 
SE MARABA 
500 
Aquisição e instalação 
de RDP para 
monitoramento do 
reator de linha da SE 
Marabá, bay Tucuruí 
C3 (MBRE7-05) 
24 
31/12/2020 
EATE 
000563/2018 
SE PRESIDENTE 
DUTRA 
500 
Aquisição e instalação 
de RDP para 
monitoramento do 
reator de linha da SE 
Presidente Dutra, bay 
Açailândia C1 (PDRE7-
10) 
24 
31/12/2020
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
EATE  000559/2018  SE ACAILANDIA  500  Aquisição e instalação
de RDP para
monitoramento do
reator de linha da SE
Açailândia, bay
Marabá C1 (AÇRE7-
03)  24  31/12/2020
EATE  000560/2018  SE ACAILANDIA  500  Aquisição e instalação
de RDP para
monitoramento do
reator de linha da SE
Açailândia, bay
Presidente Dutra C1
(AÇRE7-04)  24  31/12/2020
EATE  000561/2018  SE MARABA  500  Aquisição e instalação
de RDP para
monitoramento do
reator de linha da SE
Marabá, bay Tucuruí
C3 (MBRE7-05)  24  31/12/2020
EATE  000563/2018  SE PRESIDENTE
DUTRA  500  Aquisição e instalação
de RDP para
monitoramento do
reator de linha da SE
Presidente Dutra, bay
Açailândia C1 (PDRE7-
10)  24  31/12/2020

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
EATE 
000790/2018 
SE ACAILANDIA 
500 
Construção de uma 
nova área para 
implantação de 
centro de operação 
de retaguarda (back-
up), para suporte ao 
centro de operação 
das instalações das 
empresas TBE. 
Implantação de 
equipamentos de 
vídeo wall para 
visualização gráfica 
das instalações 
supervisionadas, 
componentes de rede 
de comunicação local 
e remota, sistema de 
comunicação de voz, 
sistemas de 
supervisão e controle 
baseado no sistema 
SAGE.  Construção de 
estações de trabalho 
de operadores e 
técnico de operação 
de tempo real, de 
salas para engenheiro 
de operação, técnicos 
de pré e pós operação 
e instalações 
sanitárias. 
30 
31/12/2021 
EATE 
002052/2018 
SE ACAILANDIA 
500 
Redundância de 
comunicação (voz e 
dados) com proteção 
utilizando 
equipamentos 
distintos (2x (1+0)). 
Instalação de PDH 
adicional nas SEs  
Presidente Dutra, 
Açailândia, Marabá, 
Imperatriz e Tucuruí. 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
EATE  000790/2018  SE ACAILANDIA  500  Construção de uma
nova área para
implantação de
centro de operação
de retaguarda (back-
up), para suporte ao
centro de operação
das instalações das
empresas TBE.
Implantação de
equipamentos de
vídeo wall para
visualização gráfica
das instalações
supervisionadas,
componentes de rede
de comunicação local
e remota, sistema de
comunicação de voz,
sistemas de
supervisão e controle
baseado no sistema
SAGE. Construção de
estações de trabalho
de operadores e
técnico de operação
de tempo real, de
salas para engenheiro
de operação, técnicos
de pré e pós operação
e instalações
sanitárias.  30  31/12/2021
EATE  002052/2018  SE ACAILANDIA  500  Redundância de
comunicação (voz e
dados) com proteção
utilizando
equipamentos
distintos (2x (1+0)).
Instalação de PDH
adicional nas SEs
Presidente Dutra,
Açailândia, Marabá,
Imperatriz e Tucuruí.  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
EATE 
002053/2018 
SE MARABA 
500 
Redundância de 
comunicação (voz e 
dados) com proteção 
utilizando 
equipamentos 
distintos (2x (1+0)). 
Instalação de PDH 
adicional nas SEs  
Presidente Dutra, 
Açailândia, Marabá, 
Imperatriz e Tucuruí. 
30 
31/12/2021 
EATE 
002054/2018 
SE PRESIDENTE 
DUTRA 
500 
Redundância de 
comunicação (voz e 
dados) com proteção 
utilizando 
equipamentos 
distintos (2x (1+0)). 
Instalação de PDH 
adicional nas SEs  
Presidente Dutra, 
Açailândia, Marabá, 
Imperatriz e Tucuruí. 
30 
31/12/2021 
EATE 
002055/2018 
SE IMPERATRIZ 
500 
Redundância de 
comunicação (voz e 
dados) com proteção 
utilizando 
equipamentos 
distintos (2x (1+0)). 
Instalação de PDH 
adicional nas SEs  
Presidente Dutra, 
Açailândia, Marabá, 
Imperatriz e Tucuruí. 
30 
31/12/2021 
EATE 
002056/2018 
SE TUCURUI 
500 
Redundância de 
comunicação (voz e 
dados) com proteção 
utilizando 
equipamentos 
distintos (2x (1+0)). 
Instalação de PDH 
adicional nas SEs  
Presidente Dutra, 
Açailândia, Marabá, 
Imperatriz e Tucuruí. 
30 
31/12/2021 
EATE 
002600/2018 
SE MARABA 
500 
Aquisição e instalação 
de RDP para 
monitoramento da LT 
500 kV 
Tucuruí/Marabá C3, 
na SE Marabá bay 
Tucuruí C3 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
EATE  002053/2018  SE MARABA  500  Redundância de
comunicação (voz e
dados) com proteção
utilizando
equipamentos
distintos (2x (1+0)).
Instalação de PDH
adicional nas SEs
Presidente Dutra,
Açailândia, Marabá,
Imperatriz e Tucuruí.  30  31/12/2021
EATE  002054/2018  SE PRESIDENTE
DUTRA  500  Redundância de
comunicação (voz e
dados) com proteção
utilizando
equipamentos
distintos (2x (1+0)).
Instalação de PDH
adicional nas SEs
Presidente Dutra,
Açailândia, Marabá,
Imperatriz e Tucuruí.  30  31/12/2021
EATE  002055/2018  SE IMPERATRIZ  500  Redundância de
comunicação (voz e
dados) com proteção
utilizando
equipamentos
distintos (2x (1+0)).
Instalação de PDH
adicional nas SEs
Presidente Dutra,
Açailândia, Marabá,
Imperatriz e Tucuruí.  30  31/12/2021
EATE  002056/2018  SE TUCURUI  500  Redundância de
comunicação (voz e
dados) com proteção
utilizando
equipamentos
distintos (2x (1+0)).
Instalação de PDH
adicional nas SEs
Presidente Dutra,
Açailândia, Marabá,
Imperatriz e Tucuruí.  30  31/12/2021
EATE  002600/2018  SE MARABA  500  Aquisição e instalação
de RDP para
monitoramento da LT
500 kV
Tucuruí/Marabá C3,
na SE Marabá bay
Tucuruí C3  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
EATE 
002619/2018 
SE MARABA 
500 
Aquisição e instalação 
de RDP para 
monitoramento da LT 
500 kV 
Açailândia/Marabá 
C1, na SE Marabá bay 
Açailândia C1 
30 
31/12/2021 
EATE 
002620/2018 
SE ACAILANDIA 
500 
Aquisição e instalação 
de RDP para 
monitoramento da LT 
500 kV 
Açailândia/Marabá 
C1, na SE Açailândia 
bay Marabá C1 
30 
31/12/2021 
EATE 
002628/2018 
SE ACAILANDIA 
500 
Aquisição e instalação 
de RDP para 
monitoramento da LT 
500 kV 
Açailândia/P.Dutra 
C1, na SE Açailândia 
bay P. Dutra C1 
30 
31/12/2021 
EATE 
002629/2018 
SE ACAILANDIA 
500 
Aquisição e instalação 
de RDP para 
monitoramento da LT 
500 kV 
Açailândia/Imperatriz 
C1, na SE Açailândia 
bay Imperatriz C1 
30 
31/12/2021 
EATE 
002630/2018 
SE ACAILANDIA 
500 
Aquisição e instalação 
de RDP para 
monitoramento do 
reator de barra 
AÇRE7-01 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
EATE  002619/2018  SE MARABA  500  Aquisição e instalação
de RDP para
monitoramento da LT
500 kV
Açailândia/Marabá
C1, na SE Marabá bay
Açailândia C1  30  31/12/2021
EATE  002620/2018  SE ACAILANDIA  500  Aquisição e instalação
de RDP para
monitoramento da LT
500 kV
Açailândia/Marabá
C1, na SE Açailândia
bay Marabá C1  30  31/12/2021
EATE  002628/2018  SE ACAILANDIA  500  Aquisição e instalação
de RDP para
monitoramento da LT
500 kV
Açailândia/P.Dutra
C1, na SE Açailândia
bay P. Dutra C1  30  31/12/2021
EATE  002629/2018  SE ACAILANDIA  500  Aquisição e instalação
de RDP para
monitoramento da LT
500 kV
Açailândia/Imperatriz
C1, na SE Açailândia
bay Imperatriz C1  30  31/12/2021
EATE  002630/2018  SE ACAILANDIA  500  Aquisição e instalação
de RDP para
monitoramento do
reator de barra
AÇRE7-01  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
ELETRONORTE 
005158/2018 
SE MIRANDA II 
69 
Substituição de 1 
transformador de 
aterramento (MRTA4-
01). Capacidade do 
novo equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito: 20 
kA, Capacidade 
nominal de corrente: 
268,19 A e Xps=8 
ohms. 
 
Implantação de 1 
transformador de 
aterramento (MRTA4-
02) e conexão. 
Capacidade do novo 
equipamento:  Corrente 
nominal de curta 
duração de neutro 
“Icc1f” = 10.820 A eficaz, 
Corrente nominal de 
neutro em regime 
contínuo = 325 A eficaz, 
e X0 = 6,6 ohms/fase. 
(Redação dada pelo DSP 
SCT/ANEEL 3.757, de 
30.11.2021) 
27 
 
36 
19/12/2018 
ELETROSUL 
000531/2018 
SE DOURADOS 
230 
Instalação de um 
novo sistema de 
registro de 
perturbações (RDP). 
Executado 
31/12/2018 
ELETROSUL 
000533/2018 
SE DOURADOS 
230 
Instalação de um 
novo sistema de 
registro de 
perturbações (RDP). 
Executado 
31/12/2018 
ELETROSUL 
000534/2018 
SE DOURADOS 
230 
Instalação de um 
novo sistema de 
registro de 
perturbações (RDP). 
Executado 
Imediata 
ELETROSUL 
000535/2018 
SE DOURADOS 
230 
Instalação de um 
novo sistema de 
registro de 
perturbações (RDP). 
Executado 
Imediata 
ELETROSUL 
000536/2018 
SE DOURADOS 
230 
Instalação de um 
novo sistema de 
registro de 
perturbações (RDP). 
Executado 
Imediata 
ELETROSUL 
002487/2018 
SE NOVA STA RITA 
525 
Implantação do SEP 
de bloqueio da 
Conversora de 
Frequência de Melo 
na contingência da LT 
525 kV Nova Santa 
Rita - Povo Novo. 
Executado 
Imediata
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
ELETRONORTE  005158/2018  SE MIRANDA II  69  Substituição de 1
transformador de
aterramento (MRTA4-
01). Capacidade do
novo equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito: 20
kA, Capacidade
nominal de corrente:
268,19 A e Xps=8
ohms.
Implantação de 1
transformador de
aterramento (MRTA4-
02) e conexão.
Capacidade do novo
equipamento: Corrente
nominal de curta
duração de neutro
“Icc1f” = 10.820 A eficaz,
Corrente nominal de
neutro em regime
contínuo = 325 A eficaz,
e X0 = 6,6 ohms/fase.
(Redação dada pelo DSP
SCT/ANEEL 3.757, de
30.11.2021)  27
36  19/12/2018
ELETROSUL  000531/2018  SE DOURADOS  230  Instalação de um
novo sistema de
registro de
perturbações (RDP).  Executado  31/12/2018
ELETROSUL  000533/2018  SE DOURADOS  230  Instalação de um
novo sistema de
registro de
perturbações (RDP).  Executado  31/12/2018
ELETROSUL  000534/2018  SE DOURADOS  230  Instalação de um
novo sistema de
registro de
perturbações (RDP).  Executado  Imediata
ELETROSUL  000535/2018  SE DOURADOS  230  Instalação de um
novo sistema de
registro de
perturbações (RDP).  Executado  Imediata
ELETROSUL  000536/2018  SE DOURADOS  230  Instalação de um
novo sistema de
registro de
perturbações (RDP).  Executado  Imediata
ELETROSUL  002487/2018  SE NOVA STA RITA  525  Implantação do SEP
de bloqueio da
Conversora de
Frequência de Melo
na contingência da LT
525 kV Nova Santa
Rita - Povo Novo.  Executado  Imediata

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
ELETROSUL 
002972/2018 
SE URUGUAIANA5 
230 
Instalação de unidade 
de bay da Linha da 
Conversora 
Uruguaiana, em 230 
kV, na SE Uruguaiana 
5, face a implantação 
de proteção 
diferencial de barras 
na SE Uruguaiana 5, 
autorizada a CEEE-GT 
pela Resolução 
6.402/2017. 
Executado 
Imediata 
ELETROSUL 
003513/2018 
SE CANOINHAS ( 
ELETROSUL ) 
230 
Instalação de grupo 
motogerador diesel 
na SE Canoinhas para 
aumento da 
confiabilidade dos 
serviços essenciais. 
30 
31/12/2021 
ELETROSUL 
003602/2018 
SE LAJEADO 
GRANDE 
230 
Aquisição e instalação 
de módulo de entrada 
de dados analógicos, 
para inclusão da 
monitoração de 
variáveis adicionais no 
ATF1. Este novo 
módulo deverá ser 
integrado na unidade 
central de registros de 
perturbações, já 
existente. 
30 
Imediata 
ELETROSUL 
003942/2019 
SE CURITIBA 
525 
Substituição de  
Transformadores de 
Corrente - TC do 
disjuntor 1072 da LT 
525 kV Bateias - 
Curitiba C1, terminal 
de Curitiba. 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de corrente (A): 2400 
A, Outras: Fator 
limitante igual a 1,5. 
30 
01/04/2021 
ENTE 
000564/2018 
SE ACAILANDIA 
500 
Aquisição e instalação 
de RDP para 
monitoramento do 
reator de linha da SE 
Açailândia, bay 
Marabá C2 (AÇRE7-
05) 
24 
31/12/2020
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
ELETROSUL  002972/2018  SE URUGUAIANA5  230  Instalação de unidade
de bay da Linha da
Conversora
Uruguaiana, em 230
kV, na SE Uruguaiana
5, face a implantação
de proteção
diferencial de barras
na SE Uruguaiana 5,
autorizada a CEEE-GT
pela Resolução
6.402/2017.  Executado  Imediata
ELETROSUL  003513/2018  SE CANOINHAS (
ELETROSUL )  230  Instalação de grupo
motogerador diesel
na SE Canoinhas para
aumento da
confiabilidade dos
serviços essenciais.  30  31/12/2021
ELETROSUL  003602/2018  SE LAJEADO
GRANDE  230  Aquisição e instalação
de módulo de entrada
de dados analógicos,
para inclusão da
monitoração de
variáveis adicionais no
ATF1. Este novo
módulo deverá ser
integrado na unidade
central de registros de
perturbações, já
existente.  30  Imediata
ELETROSUL  003942/2019  SE CURITIBA  525  Substituição de
Transformadores de
Corrente - TC do
disjuntor 1072 da LT
525 kV Bateias -
Curitiba C1, terminal
de Curitiba.
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de corrente (A): 2400
A, Outras: Fator
limitante igual a 1,5.  30  01/04/2021
ENTE  000564/2018  SE ACAILANDIA  500  Aquisição e instalação
de RDP para
monitoramento do
reator de linha da SE
Açailândia, bay
Marabá C2 (AÇRE7-
05)  24  31/12/2020

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
ENTE 
000565/2018 
SE MARABA 
500 
Aquisição e instalação 
de RDP para 
monitoramento do 
reator de linha da SE 
Marabá, bay Tucuruí 
C4 (MBRE7-07) 
24 
31/12/2020 
ENTE 
002057/2018 
SE ACAILANDIA 
500 
Redundância de 
comunicação (voz e 
dados) com proteção 
utilizando 
equipamentos 
distintos (2x (1+0)). 
Instalação de PDH 
adicional nas SEs  
Presidente Dutra, 
Açailândia, Marabá, 
Imperatriz e Tucuruí. 
30 
31/12/2021 
ENTE 
002058/2018 
SE MARABA 
500 
Redundância de 
comunicação (voz e 
dados) com proteção 
utilizando 
equipamentos 
distintos (2x (1+0)). 
Instalação de PDH 
adicional nas SEs  
Presidente Dutra, 
Açailândia, Marabá, 
Imperatriz e Tucuruí. 
30 
31/12/2021 
ENTE 
002059/2018 
SE TUCURUI 
500 
Redundância de 
comunicação (voz e 
dados) com proteção 
utilizando 
equipamentos 
distintos (2x (1+0)). 
Instalação de PDH 
adicional nas SEs  
Açailândia, Marabá, e 
Tucuruí. 
30 
31/12/2021 
ENTE 
002621/2018 
SE MARABA 
500 
Aquisição e instalação 
de RDP para 
monitoramento da LT 
500 kV 
Açailândia/Marabá 
C2, na SE Marabá bay 
Açailândia C2 
30 
31/12/2021 
ENTE 
002622/2018 
SE ACAILANDIA 
500 
Aquisição e instalação 
de RDP para 
monitoramento da LT 
500 kV 
Açailândia/Marabá 
C2, na SE Açailândia 
bay Marabá C2 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
ENTE  000565/2018  SE MARABA  500  Aquisição e instalação
de RDP para
monitoramento do
reator de linha da SE
Marabá, bay Tucuruí
C4 (MBRE7-07)  24  31/12/2020
ENTE  002057/2018  SE ACAILANDIA  500  Redundância de
comunicação (voz e
dados) com proteção
utilizando
equipamentos
distintos (2x (1+0)).
Instalação de PDH
adicional nas SEs
Presidente Dutra,
Açailândia, Marabá,
Imperatriz e Tucuruí.  30  31/12/2021
ENTE  002058/2018  SE MARABA  500  Redundância de
comunicação (voz e
dados) com proteção
utilizando
equipamentos
distintos (2x (1+0)).
Instalação de PDH
adicional nas SEs
Presidente Dutra,
Açailândia, Marabá,
Imperatriz e Tucuruí.  30  31/12/2021
ENTE  002059/2018  SE TUCURUI  500  Redundância de
comunicação (voz e
dados) com proteção
utilizando
equipamentos
distintos (2x (1+0)).
Instalação de PDH
adicional nas SEs
Açailândia, Marabá, e
Tucuruí.  30  31/12/2021
ENTE  002621/2018  SE MARABA  500  Aquisição e instalação
de RDP para
monitoramento da LT
500 kV
Açailândia/Marabá
C2, na SE Marabá bay
Açailândia C2  30  31/12/2021
ENTE  002622/2018  SE ACAILANDIA  500  Aquisição e instalação
de RDP para
monitoramento da LT
500 kV
Açailândia/Marabá
C2, na SE Açailândia
bay Marabá C2  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
ENTE 
002623/2018 
SE TUCURUI 
500 
Aquisição e instalação 
de RDP para 
monitoramento da LT 
500 kV 
Tucuruí/Marabá C4, 
na SE Tucuruí bay 
Marabá C4 
30 
31/12/2021 
ENTE 
002624/2018 
SE MARABA 
500 
Aquisição e instalação 
de RDP para 
monitoramento da LT 
500 kV 
Tucuruí/Marabá C4, 
na SE Marabá bay 
Tucuruí C4 
30 
31/12/2021 
ERTE 
002010/2018 
SE CASTANHAL 
230 
Redundância de 
comunicação (voz e 
dados) com proteção 
utilizando 
equipamentos 
distintos (2x (1+0)). 
Instalação de PDH 
adicional nas SEs 
Castanhal, Vila do 
Conde e Santa Maria. 
30 
31/12/2021 
ERTE 
002016/2018 
SE SANTA MARIA 
230 
Redundância de 
comunicação (voz e 
dados) com proteção 
utilizando 
equipamentos 
distintos (2x (1+0)). 
Instalação de PDH 
adicional nas SEs 
Castanhal, Vila do 
Conde e Santa Maria. 
30 
31/12/2021 
ERTE 
002048/2018 
SE VILA DO CONDE 
230 
Redundância de 
comunicação (voz e 
dados) com proteção 
utilizando 
equipamentos 
distintos (2x (1+0)). 
Instalação de PDH 
adicional nas SEs 
Castanhal, Vila do 
Conde e Santa Maria. 
30 
31/12/2021 
ETEP 
000566/2018 
SE VILA DO CONDE 
500 
Aquisição e instalação 
de RDP para 
monitoramento do 
reator de linha da SE 
Vila do Conde, bay 
Tucuruí C2 (VCRE7-
02) 
24 
31/12/2020
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
ENTE  002623/2018  SE TUCURUI  500  Aquisição e instalação
de RDP para
monitoramento da LT
500 kV
Tucuruí/Marabá C4,
na SE Tucuruí bay
Marabá C4  30  31/12/2021
ENTE  002624/2018  SE MARABA  500  Aquisição e instalação
de RDP para
monitoramento da LT
500 kV
Tucuruí/Marabá C4,
na SE Marabá bay
Tucuruí C4  30  31/12/2021
ERTE  002010/2018  SE CASTANHAL  230  Redundância de
comunicação (voz e
dados) com proteção
utilizando
equipamentos
distintos (2x (1+0)).
Instalação de PDH
adicional nas SEs
Castanhal, Vila do
Conde e Santa Maria.  30  31/12/2021
ERTE  002016/2018  SE SANTA MARIA  230  Redundância de
comunicação (voz e
dados) com proteção
utilizando
equipamentos
distintos (2x (1+0)).
Instalação de PDH
adicional nas SEs
Castanhal, Vila do
Conde e Santa Maria.  30  31/12/2021
ERTE  002048/2018  SE VILA DO CONDE  230  Redundância de
comunicação (voz e
dados) com proteção
utilizando
equipamentos
distintos (2x (1+0)).
Instalação de PDH
adicional nas SEs
Castanhal, Vila do
Conde e Santa Maria.  30  31/12/2021
ETEP  000566/2018  SE VILA DO CONDE  500  Aquisição e instalação
de RDP para
monitoramento do
reator de linha da SE
Vila do Conde, bay
Tucuruí C2 (VCRE7-
02)  24  31/12/2020

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
ETEP 
002049/2018 
SE TUCURUI 
500 
Redundância de 
comunicação (voz e 
dados) com proteção 
utilizando 
equipamentos 
distintos (2x (1+0)). 
Instalação de PDH 
adicional nas SEs  Vila 
do Conde e Tucuruí. 
30 
31/12/2021 
ETEP 
002051/2018 
SE VILA DO CONDE 
500 
Redundância de 
comunicação (voz e 
dados) com proteção 
utilizando 
equipamentos 
distintos (2x (1+0)). 
Instalação de PDH 
adicional nas SEs  Vila 
do Conde e Tucuruí. 
30 
31/12/2021 
EXPANSION 
000624/2018 
USI EMBORCACAO 
500 
Substituição do 
sistema de registro de 
perturbação (RDP) da 
SE Emborcação para 
incluir o 
monitoramento do RT 
7 da LT Samambaia / 
Emborcação nesta SE. 
12 
31/12/2019 
EXPANSION 
000625/2018 
SE SAMAMBAIA 
500 
Substituição do 
sistema de registro de 
perturbação (RDP) da 
SE Samambaia para 
incluir o 
monitoramento do 
RTEBSB reator de 
linha da LT 
Samambaia / 
Emborcação em 
Samambaia. 
12 
31/12/2019 
EXPANSION 
000626/2018 
SE SAMAMBAIA 
500 
Substituição do 
sistema de registro de 
perturbação (RDP) da 
SE Samambaia para 
incluir o 
monitoramento do 
RTIMSB reator de 
linha da LT 
Samambaia / 
Itumbiara em 
Samambaia. 
12 
31/12/2019
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
ETEP  002049/2018  SE TUCURUI  500  Redundância de
comunicação (voz e
dados) com proteção
utilizando
equipamentos
distintos (2x (1+0)).
Instalação de PDH
adicional nas SEs Vila
do Conde e Tucuruí.  30  31/12/2021
ETEP  002051/2018  SE VILA DO CONDE  500  Redundância de
comunicação (voz e
dados) com proteção
utilizando
equipamentos
distintos (2x (1+0)).
Instalação de PDH
adicional nas SEs Vila
do Conde e Tucuruí.  30  31/12/2021
EXPANSION  000624/2018  USI EMBORCACAO  500  Substituição do
sistema de registro de
perturbação (RDP) da
SE Emborcação para
incluir o
monitoramento do RT
7 da LT Samambaia /
Emborcação nesta SE.  12  31/12/2019
EXPANSION  000625/2018  SE SAMAMBAIA  500  Substituição do
sistema de registro de
perturbação (RDP) da
SE Samambaia para
incluir o
monitoramento do
RTEBSB reator de
linha da LT
Samambaia /
Emborcação em
Samambaia.  12  31/12/2019
EXPANSION  000626/2018  SE SAMAMBAIA  500  Substituição do
sistema de registro de
perturbação (RDP) da
SE Samambaia para
incluir o
monitoramento do
RTIMSB reator de
linha da LT
Samambaia /
Itumbiara em
Samambaia.  12  31/12/2019

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
EXPANSION 
000627/2018 
USI ITUMBIARA 
500 
Adequação do 
sistema de registro de 
perturbação (RDP) 
para os equipamentos 
da ETEE na SE 
Itumbiara de forma a 
incluir a monitoração 
do lado do neutro do 
reator RTIMSB. 
12 
31/12/2019 
FURNAS 
005026/2018 
LT 500 kV ANGRA 
FUR /NOVA 
IGUACU C-1 RJ 
500 
Substituição de um 
cabo 3/8’’ EAR por um 
CAA COCHIN saindo 
de Angra até a 
estrutura T.00042, 
totalizando 17,20 km 
de extensão, e entre 
as estruturas T.00171 
(a 75 km de Angra) e 
T.00243, totalizando 
28,32 km de 
extensão. 
30 
01/01/2022 
FURNAS 
005047/2018 
LT 500 kV NOVA 
IGUACU /SAO JOSE 
C-1 RJ 
500 
Acréscimo de um 
cabo COCHIN entre a 
saída de São José e a 
estrutura T.2112 
(19,69 km), de dois 
cabos COCHIN entre 
as estruturas T.2112 e 
T.2105 (2 x 3,02 km) e 
de um cabo COCHIN 
entre as estruturas 
T.2105 e T.2102 (0,5 
km), totalizando 
26,23 km de 
extensão. 
30 
01/01/2022 
FURNAS 
005049/2018 
LT 500 kV ZONA 
OESTE /NOVA 
IGUACU C-1 RJ 
500 
Substituição de um 
cabo 3/8’’ EAR por um 
CAA COCHIN entre as 
estruturas T.016 (a 
4,16 km de Angra) e 
T.0233, totalizando 
19,57 km de 
extensão. 
30 
01/01/2022
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
EXPANSION  000627/2018  USI ITUMBIARA  500  Adequação do
sistema de registro de
perturbação (RDP)
para os equipamentos
da ETEE na SE
Itumbiara de forma a
incluir a monitoração
do lado do neutro do
reator RTIMSB.  12  31/12/2019
FURNAS  005026/2018  LT 500 kV ANGRA
FUR /NOVA
IGUACU C-1 RJ  500  Substituição de um
cabo 3/8’’ EAR por um
CAA COCHIN saindo
de Angra até a
estrutura T.00042,
totalizando 17,20 km
de extensão, e entre
as estruturas T.00171
(a 75 km de Angra) e
T.00243, totalizando
28,32 km de
extensão.  30  01/01/2022
FURNAS  005047/2018  LT 500 kV NOVA
IGUACU /SAO JOSE
C-1 RJ  500  Acréscimo de um
cabo COCHIN entre a
saída de São José e a
estrutura T.2112
(19,69 km), de dois
cabos COCHIN entre
as estruturas T.2112 e
T.2105 (2 x 3,02 km) e
de um cabo COCHIN
entre as estruturas
T.2105 e T.2102 (0,5
km), totalizando
26,23 km de
extensão.  30  01/01/2022
FURNAS  005049/2018  LT 500 kV ZONA
OESTE /NOVA
IGUACU C-1 RJ  500  Substituição de um
cabo 3/8’’ EAR por um
CAA COCHIN entre as
estruturas T.016 (a
4,16 km de Angra) e
T.0233, totalizando
19,57 km de
extensão.  30  01/01/2022

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
FURNAS 
005050/2018 
LT 500 kV NOVA 
IGUACU /GRAJAU 
C-1 RJ 
500 
Substituição de um 
cabo 3/8’’ EAR por um 
CAA COCHIN saindo 
de Grajaú até a 
estrutura T.3028, 
totalizando 42,58 km 
de extensão, e por 
dois cabos CAA 
COCHIN entre as 
estruturas T.3028 e 
T.3021, totalizando 2 
x 2,94 km de 
extensão. 
30 
01/01/2022 
FURNAS 
005051/2018 
LT 500 kV 
ADRIANOPOLIS 
/SAO JOSE C-1 RJ 
500 
Substituição de um 
cabo 3/8’’ EAR por um 
CAA COCHIN entre as 
estruturas T.0016 (a 
7,17 km de 
Adrianópolis) e 
T.3021, totalizando 
2,13 km de extensão, 
substituição de um 
cabo OPGW3 por um 
CAA COCHIN entre as 
estruturas T.0020 (a 
8,72 km de 
Adrianópolis) e 
T.3021, totalizando 
0,58 km de extensão, 
e adição de um cabo 
3/8’’ EAR a partir da 
SE Adrianópolis até a 
T.0020, totalizando 
8,72 km de extensão. 
30 
01/01/2022 
FURNAS 
005054/2018 
LT 345 kV 
ADRIANOPOLIS 
/JACAREPAGUA C-2 
RJ 
345 
Substituição de um 
cabo 3/8’’ EAR por um 
cabo CAA DOTTEREL 
em uma extensão de 
23,4 km, no trecho 
entre a SE 
Jacarepaguá e a torre 
38. 
30 
Imediato 
FURNAS 
005055/2018 
LT 345 kV 
ADRIANOPOLIS 
/JACAREPAGUA C-2 
RJ 
345 
Substituição de um 
cabo 3/8’’ EAR por um 
cabo CAA DOTTEREL 
em uma extensão de 
14,7 km, no trecho 
entre a SE 
Adrianópolis e a torre 
38. 
30 
Imediato
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
FURNAS  005050/2018  LT 500 kV NOVA
IGUACU /GRAJAU
C-1 RJ  500  Substituição de um
cabo 3/8’’ EAR por um
CAA COCHIN saindo
de Grajaú até a
estrutura T.3028,
totalizando 42,58 km
de extensão, e por
dois cabos CAA
COCHIN entre as
estruturas T.3028 e
T.3021, totalizando 2
x 2,94 km de
extensão.  30  01/01/2022
FURNAS  005051/2018  LT 500 kV
ADRIANOPOLIS
/SAO JOSE C-1 RJ  500  Substituição de um
cabo 3/8’’ EAR por um
CAA COCHIN entre as
estruturas T.0016 (a
7,17 km de
Adrianópolis) e
T.3021, totalizando
2,13 km de extensão,
substituição de um
cabo OPGW3 por um
CAA COCHIN entre as
estruturas T.0020 (a
8,72 km de
Adrianópolis) e
T.3021, totalizando
0,58 km de extensão,
e adição de um cabo
3/8’’ EAR a partir da
SE Adrianópolis até a
T.0020, totalizando
8,72 km de extensão.  30  01/01/2022
FURNAS  005054/2018  LT 345 kV
ADRIANOPOLIS
/JACAREPAGUA C-2
RJ  345  Substituição de um
cabo 3/8’’ EAR por um
cabo CAA DOTTEREL
em uma extensão de
23,4 km, no trecho
entre a SE
Jacarepaguá e a torre
38.  30  Imediato
FURNAS  005055/2018  LT 345 kV
ADRIANOPOLIS
/JACAREPAGUA C-2
RJ  345  Substituição de um
cabo 3/8’’ EAR por um
cabo CAA DOTTEREL
em uma extensão de
14,7 km, no trecho
entre a SE
Adrianópolis e a torre
38.  30  Imediato

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
FURNAS 
005056/2018 
LT 500 kV 
CAMPINAS/FERNÃO 
DIAS SP 
500 
Substituição de dois 
cabos 3/8’’ EAR por 
dois cabos CAA 
DOTTEREL em um 
trecho de LT de 13 km 
a partir do ponto de 
seccionamento em 
direção a Campinas 
totalizando 26 km. 
30 
01/01/2022 
FURNAS 
005057/2018 
LT 500 kV 
CACHOEIRA 
PAULISTA /FERNAO 
DIAS SP 
500 
Substituição de dois 
cabos 3/8’’ EAR por 
dois cabos CAA 
DOTTEREL em um 
trecho de LT de 13 km 
a partir do ponto de 
seccionamento em 
direção a Cachoeira 
Paulista totalizando 
26 km. 
30 
01/01/2022 
FURNAS 
 
(Revogado pelo 
DSCP SCT/ANEEL 
3.758, de 
26.11.2021) 
 
005097/2018 
LT 345 kV CAMPOS 
/RIO NOVO DO SUL 
C-2 RJ/ES 
345 
Substituição de um 
cabo OPGW por um 
cabo CAA DOTTEREL 
em uma extensão de 
3 km a partir do 
ponto de 
seccionamento na SE 
Rio Novo do Sul em 
direção a Campos C2; 
e substituição de um 
cabo 3/8’’ EAR por um 
cabo CAA DOTTEREL 
em uma extensão de 
12,5 km a partir do 
ponto de 
seccionamento na SE 
Rio Novo do Sul em 
direção a Campos, 
totalizando 15,5 km. 
30 
01/01/2022 
FURNAS 
 
(Revogado pelo 
DSCP SCT/ANEEL 
3.758, de 
26.11.2021) 
 
005101/2018 
LT 500 kV 
ADRIANOPOLIS 
/TERMINAL RIO C-1 
500 
A partir do ponto de 
seccionamento na SE 
Terminal Rio, em 
direção a Adrianópolis 
C1, substituição de 
dois cabos 3/8’’ EAR, 
um deles por um cabo 
CAA DOTTEREL e o 
outro por um cabo 
OPGW, ambos em 
uma extensão de 15 
km, totalizando 30 
km. 
30 
01/01/2022
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
FURNAS  005056/2018  LT 500 kV
CAMPINAS/FERNÃO
DIAS SP  500  Substituição de dois
cabos 3/8’’ EAR por
dois cabos CAA
DOTTEREL em um
trecho de LT de 13 km
a partir do ponto de
seccionamento em
direção a Campinas
totalizando 26 km.  30  01/01/2022
FURNAS  005057/2018  LT 500 kV
CACHOEIRA
PAULISTA /FERNAO
DIAS SP  500  Substituição de dois
cabos 3/8’’ EAR por
dois cabos CAA
DOTTEREL em um
trecho de LT de 13 km
a partir do ponto de
seccionamento em
direção a Cachoeira
Paulista totalizando
26 km.  30  01/01/2022
FURNAS
(Revogado pelo
DSCP SCT/ANEEL
3.758, de
26.11.202 1)  005097/2018  LT 345 kV CAMPOS
/RIO NOVO DO SUL
C-2 RJ/ES  345  Substituição de um
cabo OPGW por um
cabo CAA DOTTEREL
em uma extensão de
3 km a partir do
ponto de
seccionamento na SE
Rio Novo do Sul em
direção a Campos C2;
e substituição de um
cabo 3/8’’ EAR por um
cabo CAA DOTTEREL
em uma extensão de
12,5 km a partir do
ponto de
seccionamento na SE
Rio Novo do Sul em
direção a Campos,
totalizando 15,5 km.  30  01/01/2022
FURNAS
(Revogado pelo
DSCP SCT/ANEEL
3.758, de
26.11.202 1)  005101/2018  LT 500 kV
ADRIANOPOLIS
/TERMINAL RIO C-1  500  A partir do ponto de
seccionamento na SE
Terminal Rio, em
direção a Adrianópolis
C1, substituição de
dois cabos 3/8’’ EAR,
um deles por um cabo
CAA DOTTEREL e o
outro por um cabo
OPGW, ambos em
uma extensão de 15
km, totalizando 30
km.  30  01/01/2022

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
FURNAS 
 
(Revogado pelo 
DSCP SCT/ANEEL 
3.758, de 
26.11.2021) 
 
005102/2018 
LT 500 kV  
CACHOEIRA 
PAULISTA 
/TERMINAL RIO C-1 
RJ 
500 
A partir do ponto de 
seccionamento na SE 
Terminal Rio, em 
direção a C.Paulista, 
substituição de um 
cabo 3/8’’ EAR por um 
cabo CAA DOTTEREL, 
em uma extensão de 
4 km e do outro cabo 
3/8’’ EAR por um cabo 
CAA DOTTEREL, em 
uma extensão de 14 
km, totalizando 18 
km. 
30 
01/01/2022 
FURNAS 
 
(Revogado pelo 
DSCP SCT/ANEEL 
3.758, de 
26.11.2021) 
 
005103/2018 
LT 500 kV 
ADRIANOPOLIS 
/TERMINAL RIO C-2 
RJ 
500 
A partir do ponto de 
seccionamento na SE 
Terminal Rio, em 
direção a Adrianópolis 
C2, substituição de 
um cabo 3/8’’ EAR por 
um cabo OPGW em 
uma extensão de 15 
km. 
30 
01/01/2022 
FURNAS 
 
(Revogado pelo 
DSCP SCT/ANEEL 
3.758, de 
26.11.2021) 
 
005104/2018 
LT 500 kV RESENDE 
/TERMINAL RIO C-1 
RJ 
500 
A partir do ponto de 
seccionamento na SE 
Terminal Rio, em 
direção a Resende, 
substituição de um 
cabo 3/8’’ EAR por um 
cabo CAA DOTTEREL, 
em uma extensão de 
8,5 km. 
30 
01/01/2022 
FURNAS 
008215/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 
Disjuntor do vão 
LTARPC (DJ9516). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
30 
Imediato 
FURNAS 
008220/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 
Disjuntor do vão 
LTARPC (DJ9316). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
30 
Imediato
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
FURNAS
(Revogado pelo
DSCP SCT/ANEEL
3.758, de
26.11.202 1)  005102/2018  LT 500 kV
CACHOEIRA
PAULISTA
/TERMINAL RIO C-1
RJ  500  A partir do ponto de
seccionamento na SE
Terminal Rio, em
direção a C.Paulista,
substituição de um
cabo 3/8’’ EAR por um
cabo CAA DOTTEREL,
em uma extensão de
4 km e do outro cabo
3/8’’ EAR por um cabo
CAA DOTTEREL, em
uma extensão de 14
km, totalizando 18
km.  30  01/01/2022
FURNAS
(Revogado pelo
DSCP SCT/ANEEL
3.758, de
26.11.202 1)  005103/2018  LT 500 kV
ADRIANOPOLIS
/TERMINAL RIO C-2
RJ  500  A partir do ponto de
seccionamento na SE
Terminal Rio, em
direção a Adrianópolis
C2, substituição de
um cabo 3/8’’ EAR por
um cabo OPGW em
uma extensão de 15
km.  30  01/01/2022
FURNAS
(Revogado pelo
DSCP SCT/ANEEL
3.758, de
26.11.202 1)  005104/2018  LT 500 kV RESENDE
/TERMINAL RIO C-1
RJ  500  A partir do ponto de
seccionamento na SE
Terminal Rio, em
direção a Resende,
substituição de um
cabo 3/8’’ EAR por um
cabo CAA DOTTEREL,
em uma extensão de
8,5 km.  30  01/01/2022
FURNAS  008215/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1
Disjuntor do vão
LTARPC (DJ9516).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito (kA):
50 kA.  30  Imediato
FURNAS  008220/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1
Disjuntor do vão
LTARPC (DJ9316).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito (kA):
50 kA.  30  Imediato

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
FURNAS 
008225/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 
Disjuntor do vão 
LTARCA (DJ9526). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
30 
Imediato 
FURNAS 
008231/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 
Disjuntor do vão 
LTARCA (DJ9326). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
30 
Imediato 
FURNAS 
008237/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 
Secionadora sem 
Chave de Terra do vão 
LTARPC (SC9515). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
30 
Imediato 
FURNAS 
008241/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 
Secionadora sem 
Chave de Terra do vão 
LTARPC (SC9517). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
30 
Imediato 
FURNAS 
008243/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 
Secionadora sem 
Chave de Terra do vão 
LTARPC SC9315). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
30 
Imediato 
FURNAS 
008252/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 
Secionadora sem 
Chave de Terra do vão 
LTARPC (SC9317). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
30 
Imediato
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
FURNAS  008225/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1
Disjuntor do vão
LTARCA (DJ9526).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito (kA):
50 kA.  30  Imediato
FURNAS  008231/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1
Disjuntor do vão
LTARCA (DJ9326).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito (kA):
50 kA.  30  Imediato
FURNAS  008237/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1
Secionadora sem
Chave de Terra do vão
LTARPC (SC9515).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito (kA):
50 kA.  30  Imediato
FURNAS  008241/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1
Secionadora sem
Chave de Terra do vão
LTARPC (SC9517).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito (kA):
50 kA.  30  Imediato
FURNAS  008243/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1
Secionadora sem
Chave de Terra do vão
LTARPC SC9315).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito (kA):
50 kA.  30  Imediato
FURNAS  008252/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1
Secionadora sem
Chave de Terra do vão
LTARPC (SC9317).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito (kA):
50 kA.  30  Imediato

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
FURNAS 
008255/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 
Secionadora com 
Chave de Terra do vão 
LTARPC 
(SC9117/9110T). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
30 
Imediato 
FURNAS 
008261/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 
Secionadora sem 
Chave de Terra do vão 
LTARCA (SC9525). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
30 
Imediato 
FURNAS 
008268/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 
Secionadora sem 
Chave de Terra do vão 
LTARCA (SC9527). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
30 
Imediato 
FURNAS 
008272/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 
Secionadora sem 
Chave de Terra do vão 
LTARCA (SC9325). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
30 
Imediato 
FURNAS 
008279/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 
Secionadora sem 
Chave de Terra do vão 
LTARCA (SC9327). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
30 
Imediato
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
FURNAS  008255/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1
Secionadora com
Chave de Terra do vão
LTARPC
(SC9117/9110T).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito (kA):
50 kA.  30  Imediato
FURNAS  008261/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1
Secionadora sem
Chave de Terra do vão
LTARCA (SC9525).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito (kA):
50 kA.  30  Imediato
FURNAS  008268/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1
Secionadora sem
Chave de Terra do vão
LTARCA (SC9527).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito (kA):
50 kA.  30  Imediato
FURNAS  008272/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1
Secionadora sem
Chave de Terra do vão
LTARCA (SC9325).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito (kA):
50 kA.  30  Imediato
FURNAS  008279/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1
Secionadora sem
Chave de Terra do vão
LTARCA (SC9327).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito (kA):
50 kA.  30  Imediato

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
FURNAS 
008281/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 
Secionadora com 
Chave de Terra do vão 
LTARCA 
(SC9127/9120T). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
30 
Imediato 
FURNAS 
008286/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 
Secionadora com 
Chave de Terra do vão 
LIARAMAR1 
(SC9037/9030T). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
30 
Imediato 
FURNAS 
008292/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 
Secionadora com 
Chave de Terra do vão 
LIARAMAR2 
(SC9057/9050T). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
30 
Imediato 
FURNAS 
008295/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 
Secionadora sem 
Chave de Terra do vão 
RTARAMAR1 
(SC9030R). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
30 
Imediato 
FURNAS 
008300/2019 
SE ARARAQUARA 
500 
Substituição de 1 
Secionadora sem 
Chave de Terra do vão 
RTARAMAR2 
(SC9050R). 
Capacidade do novo 
equipamento: 
Capacidade nominal 
de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
30 
Imediato
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
FURNAS  008281/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1
Secionadora com
Chave de Terra do vão
LTARCA
(SC9127/9120T).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito (kA):
50 kA.  30  Imediato
FURNAS  008286/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1
Secionadora com
Chave de Terra do vão
LIARAMAR1
(SC9037/9030T).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito (kA):
50 kA.  30  Imediato
FURNAS  008292/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1
Secionadora com
Chave de Terra do vão
LIARAMAR2
(SC9057/9050T).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito (kA):
50 kA.  30  Imediato
FURNAS  008295/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1
Secionadora sem
Chave de Terra do vão
RTARAMAR1
(SC9030R).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito (kA):
50 kA.  30  Imediato
FURNAS  008300/2019  SE ARARAQUARA  500  Substituição de 1
Secionadora sem
Chave de Terra do vão
RTARAMAR2
(SC9050R).
Capacidade do novo
equipamento:
Capacidade nominal
de curto-circuito (kA):
50 kA.  30  Imediato

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
IE MINAS 
GERAIS 
005383/2018 
LT 500 kV Neves – 
Mesquita (futura LT 
500 kV Itabira 5 - 
Mesquita) 
500 
Substituição 
de 
cabo 
para-raios existente no 
trecho entre o ponto de 
seccionamento e a SE 
Mesquita conforme a 
seguir: 
Trecho 
entre 
as 
estruturas T205 e T216 
(5,5 
km): 
1 
CAA 
DOTTEREL e 1 OPGW 
17,9; 
Trecho 
entre 
as 
estruturas T216 e T311 
(51,2 
km): 
1 
CAA 
DOTTEREL e 1 OPGW 
12,4; 
Trecho 
entre 
as 
estruturas T311 e T346 
(17,2 km): 1  OPGW 12,4 
(CAA 
DOTTEREL 
existente 
mantido); 
Trecho entre a estrutura 
T346 e a SE Mesquita 
(5,8 km): 1 OPGW 17,9 
(CAA 
DOTTEREL 
existente mantido). 
Substituição 
de 
cabo 
para-raios conforme a 
seguir: Substituição do 
cabo 
para-raios 
2, 
existente, por OPGW 
14,1 mm² no trecho 
entre as torres nº 0/3 e 
nº 
346 
(aproximadamente 80,4 
km); 
Substituição 
do 
cabo 
para-raios 
2, 
existente, por OPGW 
16,75 mm² no trecho 
entre a torres nº 346 e a 
SE 
Mesquita 
(aproximadamente 
4,9 
km). 
(Redação dada pelo DSP 
SCE/ANEEL 
269, 
de 
30.01.20241) 
36 
31/12/2021 
LIGHT 
005060/2018 
USI NILO PECANHA 
138 
Instalação de TCs e 
TPs tipo pedestal, 
associados ao 
disjuntor do vão Usi 
Santa Cecilia (DJ 
1273) que será 
substituído 
12 
31/12/2019
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
IE MINAS
GERAIS  005383/2018  LT 500 kV Neves –
Mesquita (futura LT
500 kV Itabira 5 -
Mesquita)  500  Substituição de cabo
para-raios existente no
trecho entre o ponto de
seccionamento e a SE
Mesquita conforme a
seguir:
Trecho entre as
estruturas T205 e T216
(5,5 km): 1 CAA
DOTTEREL e 1 OPGW
17,9;
Trecho entre as
estruturas T216 e T311
(51,2 km): 1 CAA
DOTTEREL e 1 OPGW
12,4;
Trecho entre as
estruturas T311 e T346
(17,2 km): 1 OPGW 12,4
(CAA DOTTEREL
existente mantido);
Trecho entre a estrutura
T346 e a SE Mesquita
(5,8 km): 1 OPGW 17,9
(CAA DOTTEREL
existente mantido).
Substituição de cabo
para-raios conforme a
seguir: Substituição do
cabo para-raios 2,
existente, por OPGW
14,1 mm² no trecho
entre as torres nº 0/3 e
nº 346
(aproximadamente 80,4
km); Substituição do
cabo para-raios 2,
existente, por OPGW
16,75 mm² no trecho
entre a torres nº 346 e a
SE Mesquita
(aproximadamente 4,9
km).
(Redação dada pelo DSP
SCE/ANEEL 269, de
30.01.20241)  36  31/12/2021
LIGHT  005060/2018  USI NILO PECANHA  138  Instalação de TCs e
TPs tipo pedestal,
associados ao
disjuntor do vão Usi
Santa Cecilia (DJ
1273) que será
substituído  12  31/12/2019

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
LIGHT 
005062/2018 
USI NILO PECANHA 
138 
Instalação de TCs e 
TPs tipo pedestal, 
associados ao 
disjuntor do vão Usi 
Vigário (DJ 1854) que 
será substituído 
12 
31/12/2019 
LIGHT 
005064/2018 
USI FONTES NOVA 
138 
Instalação de TCs e 
TPs tipo pedestal, 
associados ao 
disjuntor do vão Usi 
Pereira Passos (DJ 
1229) que será 
substituído 
12 
31/12/2019 
LIGHT 
005065/2018 
USI FONTES NOVA 
138 
Instalação de TCs e 
TPs tipo pedestal, 
associado ao disjuntor 
do vão Usi Eletrobolt 
C1 (DJ 1198) que será 
substituído 
12 
31/12/2019 
LIGHT 
005066/2018 
USI FONTES NOVA 
138 
Instalação de TCs e 
TPs tipo pedestal, 
associados ao 
disjuntor do vão Usi 
Eletrobolt C2 (DJ 
1950) que será 
substituído 
12 
31/12/2019 
LIGHT 
005067/2018 
USI FONTES NOVA 
138 
Instalação de TCs e 
TPs tipo pedestal, 
associados ao 
disjuntor do vão Usi 
Eletrobolt C3 (DJ 
1573) que será 
substituído e 
12 
31/12/2019 
PORTO 
PRIMAVERA 
004486/2018 
SE IMBIRUSSU 
230 
Duplicação do 
Sistema de Proteção 
da transformação 
230/138 kV da SE 
Imbirussu. 
30 
31/12/2021 
PORTO 
PRIMAVERA 
004487/2018 
SE IMBIRUSSU 
230 
Duplicação do 
Sistema de Proteção 
da transformação 
230/138 kV da SE 
Imbirussu. 
30 
31/12/2021 
PORTO 
PRIMAVERA 
004488/2018 
SE IMBIRUSSU 
230 
Duplicação do 
Sistema de Proteção 
da transformação 
230/138 kV da SE 
Imbirussu. 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
LIGHT  005062/2018  USI NILO PECANHA  138  Instalação de TCs e
TPs tipo pedestal,
associados ao
disjuntor do vão Usi
Vigário (DJ 1854) que
será substituído  12  31/12/2019
LIGHT  005064/2018  USI FONTES NOVA  138  Instalação de TCs e
TPs tipo pedestal,
associados ao
disjuntor do vão Usi
Pereira Passos (DJ
1229) que será
substituído  12  31/12/2019
LIGHT  005065/2018  USI FONTES NOVA  138  Instalação de TCs e
TPs tipo pedestal,
associado ao disjuntor
do vão Usi Eletrobolt
C1 (DJ 1198) que será
substituído  12  31/12/2019
LIGHT  005066/2018  USI FONTES NOVA  138  Instalação de TCs e
TPs tipo pedestal,
associados ao
disjuntor do vão Usi
Eletrobolt C2 (DJ
1950) que será
substituído  12  31/12/2019
LIGHT  005067/2018  USI FONTES NOVA  138  Instalação de TCs e
TPs tipo pedestal,
associados ao
disjuntor do vão Usi
Eletrobolt C3 (DJ
1573) que será
substituído e  12  31/12/2019
PORTO
PRIMAVERA  004486/2018  SE IMBIRUSSU  230  Duplicação do
Sistema de Proteção
da transformação
230/138 kV da SE
Imbirussu.  30  31/12/2021
PORTO
PRIMAVERA  004487/2018  SE IMBIRUSSU  230  Duplicação do
Sistema de Proteção
da transformação
230/138 kV da SE
Imbirussu.  30  31/12/2021
PORTO
PRIMAVERA  004488/2018  SE IMBIRUSSU  230  Duplicação do
Sistema de Proteção
da transformação
230/138 kV da SE
Imbirussu.  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
SPTE 
005312/2018 
SE PIRAPORA 2 
500 
Substituição dos TCS 
(6+1) dos vãos dos DJs 
500 kV 9056 e 9066 
da SE Pirapora 2 para 
possibilitar a conexão 
da LT 500 kV Pirapora 
2 – Arinos 2 da 
acessante Veredas 
Transmissora de 
Eletricidade 
30 
31/12/2021 
TAESA 
000105/2018 
SE SUMARE 
440 
Ampliação do sistema 
de proteção do reator 
RE-1 com implantação 
de sistema 
redundante, por meio 
de substituição dos 
relés da família 
siprotec 3 e 4 por 
unidades capazes de 
fornecer eventos e 
oscilografias 
satisfatórias. 
30 
Imediata 
TAESA 
001294/2018 
SE RIBEIRO 
GONCALVES 
500 
Instalação de cubículo 
de média tensão 
(13,8KV) completo, 
transformador de 
Serviço Auxiliar 
(13,8KV/480Vca) e 
cabos de média 
tensão. 
30 
31/12/2021 
TAESA 
001986/2018 
SE SAMAMBAIA 
500 
Adequação para a 
implementação de 
uma nova fonte CA 
para os serviços 
auxiliares alimentados 
pelo terciário dos 
Trafos de Furnas e 
implantação de sala 
de Serviços Auxiliares. 
30 
31/12/2021 
TAESA 
002003/2018 
USI TAQUARUCU 
440 
Instalação de 
registrador de 
perturbação digital - 
RDP com a 
funcionalidade de 
sincrofasores (PMU) e 
TW. 
30 
31/12/2021 
TAESA 
002005/2018 
SE SUMARE 
440 
Instalação de 
registrador de 
perturbação digital - 
RDP com a 
funcionalidade de 
sincrofasores (PMU) e 
TW. 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
SPTE  005312/2018  SE PIRAPORA 2  500  Substituição dos TCS
(6+1) dos vãos dos DJs
500 kV 9056 e 9066
da SE Pirapora 2 para
possibilitar a conexão
da LT 500 kV Pirapora
2 – Arinos 2 da
acessante Veredas
Transmissora de
Eletricidade  30  31/12/2021
TAESA  000105/2018  SE SUMARE  440  Ampliação do sistema
de proteção do reator
RE-1 com implantação
de sistema
redundante, por meio
de substituição dos
relés da família
siprotec 3 e 4 por
unidades capazes de
fornecer eventos e
oscilografias
satisfatórias.  30  Imediata
TAESA  001294/2018  SE RIBEIRO
GONCALVES  500  Instalação de cubículo
de média tensão
(13,8KV) completo,
transformador de
Serviço Auxiliar
(13,8KV/480Vca) e
cabos de média
tensão.  30  31/12/2021
TAESA  001986/2018  SE SAMAMBAIA  500  Adequação para a
implementação de
uma nova fonte CA
para os serviços
auxiliares alimentados
pelo terciário dos
Trafos de Furnas e
implantação de sala
de Serviços Auxiliares.  30  31/12/2021
TAESA  002003/2018  USI TAQUARUCU  440  Instalação de
registrador de
perturbação digital -
RDP com a
funcionalidade de
sincrofasores (PMU) e
TW.  30  31/12/2021
TAESA  002005/2018  SE SUMARE  440  Instalação de
registrador de
perturbação digital -
RDP com a
funcionalidade de
sincrofasores (PMU) e
TW.  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
TAESA 
002007/2018 
SE ASSIS 
440 
Instalação de 
registrador de 
perturbação digital - 
RDP com a 
funcionalidade de 
sincrofasores (PMU) e 
TW. 
30 
31/12/2021 
TAESA 
003493/2018 
SE ASSIS 
440 
Implantação da coleta 
e análise de 
oscilografia digital 
geradas nas 
subestações 
30 
Imediata 
TAESA 
003503/2018 
USI TAQUARUCU 
440 
Implantação da coleta 
e análise de 
oscilografia digital 
geradas nas 
subestações 
30 
Imediata 
TAESA 
003553/2018 
SE SANTA ROSA 1 
230 
Implantação da coleta 
e análise de 
oscilografia digital 
geradas nas 
subestações 
30 
31/12/2021 
TAESA 
003554/2018 
SE MACAMBARA 
230 
Implantação da coleta 
e análise de 
oscilografia digital 
geradas nas 
subestações 
30 
31/12/2021 
TAESA 
003556/2018 
USI 
U.URUGUAIANA 
230 
Implantação da coleta 
e análise de 
oscilografia digital 
geradas nas 
subestações 
30 
31/12/2021 
TAESA 
003561/2018 
SE CAMPINA 
GRANDE II 
230 
Implantação da coleta 
e análise de 
oscilografia digital 
geradas nas 
subestações 
30 
31/12/2021 
TAESA 
004983/2018 
SE ASSIS 
440 
Instalação de PMU e 
Registrador Digital do 
equipamento RT 440 
kV 100 Mvar ASSIS 4 
SP 
30 
31/12/2021 
TAESA 
004984/2018 
SE SUMARE 
440 
Instalação de PMU e  
do Registrador Digital 
do equipamento RT 
440 kV 91P4 Mvar 
SUMARE 1 SP 
30 
31/12/2021 
TAESA 
004985/2018 
SE IBICOARA 
500 
Instalação de PMU e  
do Registrador Digital 
do equipamento RT 
500 kV 100 Mvar 
IBICOARA E3 BA 
30 
31/12/2021
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
TAESA  002007/2018  SE ASSIS  440  Instalação de
registrador de
perturbação digital -
RDP com a
funcionalidade de
sincrofasores (PMU) e
TW.  30  31/12/2021
TAESA  003493/2018  SE ASSIS  440  Implantação da coleta
e análise de
oscilografia digital
geradas nas
subestações  30  Imediata
TAESA  003503/2018  USI TAQUARUCU  440  Implantação da coleta
e análise de
oscilografia digital
geradas nas
subestações  30  Imediata
TAESA  003553/2018  SE SANTA ROSA 1  230  Implantação da coleta
e análise de
oscilografia digital
geradas nas
subestações  30  31/12/2021
TAESA  003554/2018  SE MACAMBARA  230  Implantação da coleta
e análise de
oscilografia digital
geradas nas
subestações  30  31/12/2021
TAESA  003556/2018  USI
U.URUGUAIANA  230  Implantação da coleta
e análise de
oscilografia digital
geradas nas
subestações  30  31/12/2021
TAESA  003561/2018  SE CAMPINA
GRANDE II  230  Implantação da coleta
e análise de
oscilografia digital
geradas nas
subestações  30  31/12/2021
TAESA  004983/2018  SE ASSIS  440  Instalação de PMU e
Registrador Digital do
equipamento RT 440
kV 100 Mvar ASSIS 4
SP  30  31/12/2021
TAESA  004984/2018  SE SUMARE  440  Instalação de PMU e
do Registrador Digital
do equipamento RT
440 kV 91P4 Mvar
SUMARE 1 SP  30  31/12/2021
TAESA  004985/2018  SE IBICOARA  500  Instalação de PMU e
do Registrador Digital
do equipamento RT
500 kV 100 Mvar
IBICOARA E3 BA  30  31/12/2021

Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
TAESA 
004986/2018 
SE RIO DAS EGUAS 
500 
Instalação de PMU e  
do Registrador Digital 
do equipamento RT 
500 kV 100 Mvar RIO 
DAS EGUAS E3 BA 
30 
31/12/2021 
TAESA 
004989/2018 
SE SAMAMBAIA 
500 
Instalação de PMU e  
do Registrador Digital 
do equipamento RT 
500 kV 136 Mvar 
SAMAMBAIA 3 DF 
30 
31/12/2021 
TAESA 
004990/2018 
SE SERRA DA MESA 
500 
Instalação de PMU e  
do Registrador Digital 
do equipamento RT 
500 kV 136 Mvar S.DA 
MESA SD1 GO 
30 
31/12/2021 
TAESA 
004992/2018 
SE IBICOARA 
500 
Instalação de PMU e  
do Registrador Digital 
do equipamento  RT 
500 kV 200 Mvar 
IBICOARA E1 BA 
30 
31/12/2021 
TAESA 
004993/2018 
SE IBICOARA 
500 
Instalação de PMU e  
do Registrador Digital 
do equipamento RT 
500 kV 200 Mvar 
IBICOARA E2 BA 
30 
31/12/2021 
TAESA 
004995/2018 
SE RIO DAS EGUAS 
500 
Instalação de PMU e  
do Registrador Digital 
do equipamento  RT 
500 kV 200 Mvar RIO 
DAS EGUAS E2 BA 
30 
31/12/2021 
TAESA 
000130/2018 
SE IBICOARA 
500 
Modificação do 
arranjo da barra de 
transferência dos 
bancos de reatores. 
24 
Imediata 
TAESA 
001525/2018 
SE IBICOARA 
500 
Implantação de 
painéis com plugues 
para os reatores da 
SE, para transferência 
Semi-Automática de 
sinais de controle e 
proteção de fase 
Reserva. 
12 
Imediata 
*As obras ora autorizadas podem entrar em operação comercial antes do término do prazo de implantação desde que não anterior à data de necessidade. 
 
(Substituído pelo DSP SCT/ANEEL 1.871, de 23.06.2021)
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra  Prazo em
Meses*  Data de
Necessidade
TAESA  004986/2018  SE RIO DAS EGUAS  500  Instalação de PMU e
do Registrador Digital
do equipamento RT
500 kV 100 Mvar RIO
DAS EGUAS E3 BA  30  31/12/2021
TAESA  004989/2018  SE SAMAMBAIA  500  Instalação de PMU e
do Registrador Digital
do equipamento RT
500 kV 136 Mvar
SAMAMBAIA 3 DF  30  31/12/2021
TAESA  004990/2018  SE SERRA DA MESA  500  Instalação de PMU e
do Registrador Digital
do equipamento RT
500 kV 136 Mvar S.DA
MESA SD1 GO  30  31/12/2021
TAESA  004992/2018  SE IBICOARA  500  Instalação de PMU e
do Registrador Digital
do equipamento RT
500 kV 200 Mvar
IBICOARA E1 BA  30  31/12/2021
TAESA  004993/2018  SE IBICOARA  500  Instalação de PMU e
do Registrador Digital
do equipamento RT
500 kV 200 Mvar
IBICOARA E2 BA  30  31/12/2021
TAESA  004995/2018  SE RIO DAS EGUAS  500  Instalação de PMU e
do Registrador Digital
do equipamento RT
500 kV 200 Mvar RIO
DAS EGUAS E2 BA  30  31/12/2021
TAESA  000130/2018  SE IBICOARA  500  Modificação do
arranjo da barra de
transferência dos
bancos de reatores.  24  Imediata
TAESA  001525/2018  SE IBICOARA  500  Implantação de
painéis com plugues
para os reatores da
SE, para transferência
Semi-Automática de
sinais de controle e
proteção de fase
Reserva.  12  Imediata