. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
DOCUMENTO: 48524.002548/2016-00 
Nota Técnica nº 144/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 10 de março de 2016. 
 
 
 
 
 
Processo nº:  48500.001078/2015-21 
 
Assunto: Adequação do Sumário Executivo 
referente à Pequena Central Hidrelétrica 
Floresta, com Registro Ativo conferido à 
empresa Floresta Empreendimentos em 
Energia S.A. por meio do Despacho nº 718, 
de 19 de março de 2015, localizada nos 
municípios de Arrio do Tigre e de Estrela 
Velha, no estado do Rio Grande do Sul. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Floresta, com 19.500 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o 
Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.RS.032557-0.01, com Registro Ativo 
conferido à empresa Floresta Empreendimentos em Energia S.A. (Floresta) por meio do Despacho nº 
718, de 19 de março de 2015, localizada no rio Jacuizinho, sub-bacia 85, na bacia hidrográfica do 
Atlântico Sudeste, nos municípios de Arrio do Tigre e de Estrela Velha, no estado do Rio Grande do 
Sul. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 06/02/2015, por meio do Despacho n° 285, foram aprovados os Estudos de 
Inventário Hidrelétrico do rio Jacuizinho, onde foram identificados 5 aproveitamentos hidrelétricos, 
dentre os quais a PCH Floresta. 
 
3. 
Por meio do Despacho nº 718, de 19 de março de 2015, foi conferido o Registro Ativo 
à empresa Floresta. 
 
4. 
Em 18 de novembro de 2015, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente 
a esse empreendimento.  
 
 
                                                          
1 Documento SIC nº 48513.031240/2015-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\113\NT_147JG1003                                    
FL. 02 da Nota Técnica nº 144/2016–SCG/ANEEL, de 10/03/2016 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela empresa Floresta para emissão do Despacho 
de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de 
implantação e exploração da PCH Floresta. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere 
na partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 285, de 06/02/2015. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Floresta 
PCH Floresta 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
29°16'17"S 
53°8'44,2"W 
29°16'17"S 
53°8'44,2"W 
NA Montante (m) 
146 
146 
NA Jusante (m) 
111 
111 
Queda Bruta (m) 
35 
35 
Área do Reservatório (km²) 
4 
3,75 
Potência (kW) 
19500 
19500 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
50,6 
50,59 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Jacuizinho 
ESTADO: 
RS 
SUB-BACIA: 
85 
DESPACHO: 
285 
DATA: 
06/02/2015 
AUTOR: 
Luiz Antonio Leão Engenharia Ltda 
POTÊNCIA: 
49,7 kW 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
5 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamentos 
Coordenadas3 
NA Montante (m) NA Jusante (m) Potência (kW) 
Condição 
Lagoão 
29°12'32,47"S  
53°05'41,35"W4 
160 
146 
6000 
Disponível 
(inventariado) 
Taquaral 
29°16'39,1"S 
53°8'38,8"W 
111 
94,5 
9500 
Disponível 
(inventariado) 
 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo. 
3 Casa de força do aproveitamento à montante e limite do reservatório do aproveitamento à jusante. 
4 Coordenadas do barramento, que são as mesmas da casa de força por ter arranjo compactado, diferentes do 
informado pelo agente, conforme consta da Nota Técnica n° 43/2016-SCG/ANEEL, por meio da qual se 
subsidiou a emissão do Despacho (DRS) n° 170, de 21 de janeiro de 2016.
PCH Floresta      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do barramento    29°16'17"S
53°8'44,2"W      29°16'17"S
53°8'44,2"W    
NA Montante (m)    146      146    
NA Jusante (m)    111      111    
Queda Bruta (m)    35      35    
Área do Reservatório (km²)    4      3,75    
Potência (kW)    19500      19500    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT    50,6      50,59    
NOME DO RIO:    Jacuizinho          ESTADO:        RS      SUB-BACIA:      85
DESPACHO:    285          DATA:        06/02/2015            
AUTOR:    Luiz Antonio Leão Engenharia Ltda                              
POTÊNCIA:    49,7 kW          EIXOS IDENTIFICADOS:        5            
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                  
Aproveitamentos      Coordenadas3      NA Montante (m)        NA Jusante (m)      Potência (kW)      Condição  
Lagoão    29°12'32,47"S
53°05'41,35"W4      160        146        6000      Disponível
(inventariado)  
Taquaral    29°16'39,1"S
53°8'38,8"W      111        94,5        9500      Disponível
(inventariado)  

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\113\NT_147JG1003                                    
FL. 03 da Nota Técnica nº 144/2016–SCG/ANEEL, de 10/03/2016 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Enerbio Energia e Meio Ambiente Ltda, JFVB Engenharia Ltda 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Luiz Antonio Leão 
8241805 
41050 RS 
Responsável Geral do Projeto 
Milton Dupont 
7326293 
29463 RS 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Nelson Gustavo Ludwig 
5610431-7 
015234-4 SC 
Estudos geotécnicos 
Marcelo Mendes de Castro 
5610536-7 
130348-0 SC 
Estudos hidrológicos 
Jorge Magno Vieira Borges 
5611932-9 
008068-1 SC 
Estudos energéticos 
Jorge Magno Vieira Borges 
5611932-9 
008068-1 SC 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentada 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentada, a Aneel articulará junto ao órgão competente 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados 
indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem 
ao uso ótimo do potencial hidráulico.
  Empresa Projetista:    Enerbio Energia e Meio Ambiente Ltda, JFVB Engenharia Ltda      
  Responsável Técnico    Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Luiz Antonio Leão      8241805  41050 RS    Responsável Geral do Projeto
Milton Dupont      7326293  29463 RS    Estudos cartográficos e
topográficos
Nelson Gustavo Ludwig      5610431-7  015234-4 SC    Estudos geotécnicos
Marcelo Mendes de Castro      5610536-7  130348-0 SC    Estudos hidrológicos
Jorge Magno Vieira Borges      5611932-9  008068-1 SC    Estudos energéticos
Jorge Magno Vieira Borges      5611932-9  008068-1 SC    Estruturas extravasoras
  Tipo de licença    Não foi apresentada
  Número    
  Órgão emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão remanescente    
  Tipo de Licença    Não foi apresentada, a Aneel articulará junto ao órgão competente
  Número    
  Órgão Emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão de usos consuntivos    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\113\NT_147JG1003                                    
FL. 04 da Nota Técnica nº 144/2016–SCG/ANEEL, de 10/03/2016 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
Não houve alteração dos níveis operacionais 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Floresta 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
1878,3 
NOME DO RIO DA USINA: 
Jacuizinho 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
85380000 
Passo Estrela 
Jacuizinho 
1403,38 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
85080000 
Espumoso 
Jacui 
2989 
85400000 
Dona Francisca 
Jacui 
14014 
86100000 
Passo do Gabriel 
Rio das Antas 
1725 
 
UHE Ernestina 
Jacui 
1070 
 
 
 
 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
3771 
TR (anos): 
1000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Concreto 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Jorge Magno Vieira Borges 
008068-1 SC 
Nº DA ART 
5611932-95 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
85380000 
Passo Estrela 
Jacuizinho 
1403,38 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 19.500 kW é igual à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 3 turbinas de 6.700 kW e 3 geradores de potência unitária 
nominal de 7.222 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
 
10. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
                                                          
5 Documento SIC nº 48513.031240/2015-00 (Anexo).
  Queda e níveis operacionais    Não houve alteração dos níveis operacionais
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  1878,3  NOME DO RIO DA USINA:    Jacuizinho  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
85380000  Passo Estrela    Jacuizinho    1403,38
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
85080000  Espumoso    Jacui    2989
85400000  Dona Francisca    Jacui    14014
86100000  Passo do Gabriel    Rio das Antas    1725
  UHE Ernestina    Jacui    1070
          
          
  3771  TR (anos):  1000  
  Soleira livre      
  Concreto      
  Jorge Magno Vieira Borges
008068-1 SC    Nº DA ART  5611932-95
        
NOME  RIO  A.D. (em km²):
Passo Estrela  Jacuizinho  1403,38

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\113\NT_147JG1003                                    
FL. 05 da Nota Técnica nº 144/2016–SCG/ANEEL, de 10/03/2016 
 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são 
de responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para 
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a 
apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), 
desde que compatíveis com estes. 
 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Floresta 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
19.500 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
7.222 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/engolimento mínimo (m3/s) 
6.700 / 10,76 
Rendimento da turbina 
92,00% 
Rendimento do gerador 
97,00% 
Taxa equivalente de indisponibilidade forçada (%) 
2,50% 
Indisponibilidade programada (%) 
2,50% 
Perdas hidráulicas nominais (m) 
1,5 
Queda bruta nominal (m) 
35 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,30% 
Consumo Interno (kW médio) 
10 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
0 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
 
12. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 395, de 4 de dezembro de 1998, o 
processo seria sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade 
de emissão de algum ato referente à aprovação do projeto apresentado pela empresa Floresta 
Empreendimentos em Energia S.A. 
 
13. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse 
sentido. O Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI-PCH), etapa já cumprida pelo empreendedor.
PCH Floresta  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  19.500
Número de Unidades Geradoras  3
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  7.222 / 0,9
Potência por turbina (kW)/engolimento mínimo (m3/s)  6.700 / 10,76
Rendimento da turbina  92,00%
Rendimento do gerador  97,00%
Taxa equivalente de indisponibilidade forçada (%)  2,50%
Indisponibilidade programada (%)  2,50%
Perdas hidráulicas nominais (m)  1,5
Queda bruta nominal (m)  35
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  1,30%
Consumo Interno (kW médio)  10
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  0
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\113\NT_147JG1003                                    
FL. 06 da Nota Técnica nº 144/2016–SCG/ANEEL, de 10/03/2016 
14. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, 
do Sumário Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Floresta, nos termos 
da REN 395/1998, quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
 
15. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e 
que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, 
conforme excerto a seguir transcrito:  
 
 
 
 [...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores 
do potencial hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso 
do potencial hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro 
da Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração 
de Reserva de Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento 
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação 
dessas ações, quando couber, imediatamente após a publicação do DRI-PCH 
previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da 
ANEEL, caso o interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis 
por até 3 (três) anos, a critério da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]  
 
 
16. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser 
emitido o DRS-PCH referente à PCH Floresta à empresa Floresta Empreendimentos em Energia S.A. 
e encaminhada a solicitação de emissão da DRDH à Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável do estado do Rio Grande do Sul (SEMA/RS). 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 395, de 4 de dezembro de 1998; e

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\113\NT_147JG1003                                    
FL. 07 da Nota Técnica nº 144/2016–SCG/ANEEL, de 10/03/2016 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por 
meio da emissão do DRS-PCH referente à PCH Floresta sob a titularidade da empresa Floresta 
Empreendimentos em Energia S.A. 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
19. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar solicitação de emissão da DRDH à SEMA/RS. 
 
 
 
JOÃO PAULO GUIMARÃES RIBEIRO FERREIRA 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\113\NT_147JG1003                                    
FL. 08 da Nota Técnica nº 144/2016–SCG/ANEEL, de 10/03/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Floresta 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1952 
15,6 
13,7 
9,5 
9,1 
7,8 
51,9 
52,0 
13,2 
22,2 
55,1 
12,8 
4,7 
1953 
6,4 
4,6 
3,6 
3,8 
9,7 
72,1 
25,9 
31,8 
153,5 
150,4 
23,0 
7,4 
1954 
33,1 
40,9 
30,2 
11,7 
13,4 
123,8 
141,1 
54,5 
116,1 
126,1 
13,6 
11,6 
1955 
31,5 
15,9 
6,8 
34,6 
77,1 
86,6 
74,1 
36,2 
26,5 
68,0 
31,4 
12,7 
1956 
28,2 
27,5 
14,8 
87,5 
40,9 
21,5 
61,2 
81,0 
63,0 
51,1 
23,2 
15,9 
1957 
25,0 
26,8 
12,1 
12,8 
26,2 
41,0 
80,2 
71,2 
106,8 
49,0 
90,8 
50,8 
1958 
69,3 
16,7 
31,1 
24,2 
21,1 
61,3 
32,4 
117,4 
84,0 
172,0 
61,0 
135,4 
1959 
28,3 
98,2 
79,5 
172,2 
103,2 
171,7 
76,6 
87,3 
168,7 
71,6 
36,8 
37,1 
1960 
18,1 
25,4 
25,2 
12,2 
22,2 
55,2 
95,7 
120,6 
69,3 
79,2 
36,6 
15,7 
1961 
20,5 
11,7 
66,2 
77,3 
58,1 
155,4 
232,8 
134,4 
301,3 
176,2 
83,1 
50,2 
1962 
82,0 
38,3 
14,6 
55,7 
26,3 
23,3 
24,9 
31,7 
54,5 
31,6 
15,8 
18,1 
1963 
6,6 
18,0 
14,3 
24,7 
20,9 
21,7 
57,2 
102,2 
89,9 
174,2 
143,4 
153,2 
1964 
73,7 
52,0 
13,3 
15,6 
17,8 
11,5 
26,6 
64,4 
135,6 
22,0 
10,6 
5,6 
1965 
8,4 
18,8 
14,2 
14,1 
13,4 
14,5 
14,6 
56,2 
132,7 
145,4 
43,4 
21,5 
1966 
17,5 
104,2 
87,8 
23,1 
11,8 
89,8 
135,8 
115,7 
186,6 
149,1 
56,6 
83,1 
1967 
27,1 
28,2 
33,1 
20,7 
21,5 
23,4 
55,3 
83,6 
137,0 
62,0 
32,7 
21,1 
1968 
17,3 
15,7 
14,8 
15,6 
15,2 
15,6 
28,9 
14,5 
23,9 
18,6 
76,4 
5,8 
1969 
16,1 
26,9 
6,6 
7,7 
42,2 
40,0 
28,0 
24,7 
14,9 
10,0 
44,6 
11,2 
1970 
40,3 
6,3 
18,7 
6,0 
89,5 
178,9 
159,7 
79,5 
19,2 
82,7 
23,1 
83,8 
1971 
44,5 
49,8 
126,4 
36,9 
28,4 
113,7 
73,8 
84,5 
15,7 
11,0 
4,7 
4,1 
1972 
13,4 
9,8 
9,2 
28,0 
15,6 
122,6 
121,7 
176,9 
145,8 
58,0 
121,7 
60,9 
1973 
23,1 
26,5 
12,6 
11,3 
81,7 
59,0 
150,5 
123,8 
106,1 
33,5 
25,5 
25,8 
1974 
22,8 
32,4 
33,1 
7,3 
27,4 
128,8 
28,2 
39,3 
15,8 
8,5 
8,6 
12,3 
1975 
41,6 
27,6 
14,5 
10,8 
15,2 
57,4 
24,5 
108,9 
132,2 
28,0 
28,5 
34,3 
1976 
89,1 
43,2 
19,1 
18,5 
37,3 
38,6 
55,6 
68,0 
42,9 
19,7 
33,8 
11,9 
1977 
10,2 
20,4 
32,0 
28,7 
10,7 
42,5 
82,3 
121,8 
29,4 
14,7 
26,0 
11,6 
1978 
8,1 
5,5 
5,1 
3,5 
2,9 
5,1 
47,9 
37,8 
37,4 
12,5 
79,2 
20,9 
1979 
4,7 
6,1 
5,8 
16,9 
38,2 
20,4 
55,4 
79,4 
38,7 
143,6 
44,5 
31,1 
1980 
9,3 
4,6 
5,5 
13,2 
24,5 
14,6 
46,7 
57,1 
27,7 
72,0 
71,4 
35,2 
1981 
23,3 
54,9 
9,6 
4,5 
3,9 
9,9 
7,0 
5,0 
97,7 
30,1 
29,0 
9,5 
1982 
3,9 
6,1 
6,9 
2,7 
3,6 
110,3 
113,1 
122,2 
79,5 
92,4 
159,2 
22,0 
1983 
14,4 
59,0 
62,4 
79,0 
180,5 
127,9 
187,9 
90,1 
28,7 
61,0 
33,2 
9,1 
1984 
53,2 
54,6 
11,4 
86,8 
171,8 
177,2 
122,1 
77,3 
58,7 
46,1 
19,4 
6,8 
1985 
3,8 
4,7 
13,4 
70,6 
93,5 
71,2 
83,6 
156,6 
108,6 
18,2 
6,2 
3,8 
1986 
3,1 
2,9 
28,4 
95,1 
58,3 
83,2 
85,5 
88,1 
40,4 
39,4 
168,3 
37,4 
1987 
52,6 
13,1 
6,2 
109,2 
85,3 
75,5 
173,7 
69,3 
74,4 
69,4 
49,1 
12,0 
1988 
18,3 
17,0 
3,9 
10,2 
12,8 
43,1 
21,6 
7,6 
206,7 
53,2 
58,7 
13,9
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Floresta                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1952  15,6  13,7  9,5  9,1  7,8  51,9  52,0  13,2  22,2  55,1  12,8  4,7
1953  6,4  4,6  3,6  3,8  9,7  72,1  25,9  31,8  153,5  150,4  23,0  7,4
1954  33,1  40,9  30,2  11,7  13,4  123,8  141,1  54,5  116,1  126,1  13,6  11,6
1955  31,5  15,9  6,8  34,6  77,1  86,6  74,1  36,2  26,5  68,0  31,4  12,7
1956  28,2  27,5  14,8  87,5  40,9  21,5  61,2  81,0  63,0  51,1  23,2  15,9
1957  25,0  26,8  12,1  12,8  26,2  41,0  80,2  71,2  106,8  49,0  90,8  50,8
1958  69,3  16,7  31,1  24,2  21,1  61,3  32,4  117,4  84,0  172,0  61,0  135,4
1959  28,3  98,2  79,5  172,2  103,2  171,7  76,6  87,3  168,7  71,6  36,8  37,1
1960  18,1  25,4  25,2  12,2  22,2  55,2  95,7  120,6  69,3  79,2  36,6  15,7
1961  20,5  11,7  66,2  77,3  58,1  155,4  232,8  134,4  301,3  176,2  83,1  50,2
1962  82,0  38,3  14,6  55,7  26,3  23,3  24,9  31,7  54,5  31,6  15,8  18,1
1963  6,6  18,0  14,3  24,7  20,9  21,7  57,2  102,2  89,9  174,2  143,4  153,2
1964  73,7  52,0  13,3  15,6  17,8  11,5  26,6  64,4  135,6  22,0  10,6  5,6
1965  8,4  18,8  14,2  14,1  13,4  14,5  14,6  56,2  132,7  145,4  43,4  21,5
1966  17,5  104,2  87,8  23,1  11,8  89,8  135,8  115,7  186,6  149,1  56,6  83,1
1967  27,1  28,2  33,1  20,7  21,5  23,4  55,3  83,6  137,0  62,0  32,7  21,1
1968  17,3  15,7  14,8  15,6  15,2  15,6  28,9  14,5  23,9  18,6  76,4  5,8
1969  16,1  26,9  6,6  7,7  42,2  40,0  28,0  24,7  14,9  10,0  44,6  11,2
1970  40,3  6,3  18,7  6,0  89,5  178,9  159,7  79,5  19,2  82,7  23,1  83,8
1971  44,5  49,8  126,4  36,9  28,4  113,7  73,8  84,5  15,7  11,0  4,7  4,1
1972  13,4  9,8  9,2  28,0  15,6  122,6  121,7  176,9  145,8  58,0  121,7  60,9
1973  23,1  26,5  12,6  11,3  81,7  59,0  150,5  123,8  106,1  33,5  25,5  25,8
1974  22,8  32,4  33,1  7,3  27,4  128,8  28,2  39,3  15,8  8,5  8,6  12,3
1975  41,6  27,6  14,5  10,8  15,2  57,4  24,5  108,9  132,2  28,0  28,5  34,3
1976  89,1  43,2  19,1  18,5  37,3  38,6  55,6  68,0  42,9  19,7  33,8  11,9
1977  10,2  20,4  32,0  28,7  10,7  42,5  82,3  121,8  29,4  14,7  26,0  11,6
1978  8,1  5,5  5,1  3,5  2,9  5,1  47,9  37,8  37,4  12,5  79,2  20,9
1979  4,7  6,1  5,8  16,9  38,2  20,4  55,4  79,4  38,7  143,6  44,5  31,1
1980  9,3  4,6  5,5  13,2  24,5  14,6  46,7  57,1  27,7  72,0  71,4  35,2
1981  23,3  54,9  9,6  4,5  3,9  9,9  7,0  5,0  97,7  30,1  29,0  9,5
1982  3,9  6,1  6,9  2,7  3,6  110,3  113,1  122,2  79,5  92,4  159,2  22,0
1983  14,4  59,0  62,4  79,0  180,5  127,9  187,9  90,1  28,7  61,0  33,2  9,1
1984  53,2  54,6  11,4  86,8  171,8  177,2  122,1  77,3  58,7  46,1  19,4  6,8
1985  3,8  4,7  13,4  70,6  93,5  71,2  83,6  156,6  108,6  18,2  6,2  3,8
1986  3,1  2,9  28,4  95,1  58,3  83,2  85,5  88,1  40,4  39,4  168,3  37,4
1987  52,6  13,1  6,2  109,2  85,3  75,5  173,7  69,3  74,4  69,4  49,1  12,0
1988  18,3  17,0  3,9  10,2  12,8  43,1  21,6  7,6  206,7  53,2  58,7  13,9

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\113\NT_147JG1003                                    
FL. 09 da Nota Técnica nº 144/2016–SCG/ANEEL, de 10/03/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Floresta 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1989 
41,5 
26,2 
15,0 
40,9 
19,3 
10,2 
72,1 
51,4 
158,4 
31,6 
24,9 
9,1 
1990 
15,5 
31,1 
37,7 
78,9 
56,5 
80,2 
96,9 
12,8 
104,1 
150,6 
95,0 
26,7 
1991 
5,2 
4,0 
2,7 
14,1 
4,9 
71,3 
50,1 
64,7 
10,8 
12,1 
6,9 
42,6 
1992 
18,2 
31,4 
28,8 
45,5 
57,0 
54,8 
72,5 
46,6 
47,2 
39,4 
58,3 
15,5 
1993 
31,8 
21,3 
42,2 
10,0 
50,1 
94,6 
100,9 
19,9 
16,1 
15,8 
65,4 
75,7 
1994 
7,8 
70,9 
16,0 
63,1 
57,4 
85,9 
113,9 
57,8 
39,7 
71,1 
37,2 
13,7 
1995 
19,1 
33,7 
45,0 
11,3 
6,7 
29,7 
88,2 
52,9 
36,1 
57,5 
8,9 
4,2 
1996 
40,7 
66,9 
17,0 
78,7 
9,1 
24,4 
29,9 
52,5 
49,6 
69,9 
25,4 
8,4 
1997 
5,6 
7,2 
4,5 
3,2 
3,9 
31,8 
24,6 
62,5 
14,4 
196,9 
156,0 
84,7 
1998 
68,6 
141,9 
43,7 
66,6 
67,9 
52,2 
99,2 
88,5 
99,4 
38,5 
10,8 
11,5 
1999 
7,3 
15,6 
6,7 
45,6 
33,6 
61,7 
90,1 
26,9 
56,6 
79,5 
25,4 
7,7 
2000 
12,4 
7,3 
13,7 
38,8 
26,1 
65,4 
75,4 
49,9 
71,7 
131,2 
55,8 
17,2 
2001 
63,8 
40,3 
52,8 
99,2 
51,9 
36,4 
135,3 
16,9 
73,2 
82,7 
29,3 
14,7 
2002 
7,0 
12,2 
16,0 
56,5 
68,7 
118,3 
131,1 
123,5 
90,4 
188,9 
100,1 
81,4 
2003 
52,8 
48,7 
52,3 
37,5 
53,6 
72,9 
69,0 
16,4 
18,3 
76,8 
37,0 
114,7 
2004 
16,9 
11,1 
4,6 
5,0 
24,7 
38,2 
68,0 
25,6 
37,4 
25,9 
57,6 
10,3 
2005 
5,4 
3,9 
4,4 
34,1 
80,7 
71,9 
40,9 
47,3 
90,0 
138,6 
22,5 
8,7 
2006 
8,3 
5,7 
4,7 
5,7 
7,8 
33,5 
45,5 
23,0 
39,5 
24,6 
45,9 
11,8 
2007 
7,5 
11,9 
15,9 
14,5 
49,0 
13,4 
79,6 
34,4 
98,0 
51,7 
54,2 
18,0 
2008 
14,6 
6,2 
5,9 
9,3 
18,5 
63,6 
43,8 
65,2 
39,2 
125,3 
64,7 
9,1 
2009 
19,0 
11,5 
10,8 
3,5 
4,8 
12,0 
23,6 
99,3 
149,9 
58,1 
172,9 
85,6 
2010 
127,9 
64,1 
15,9 
52,7 
57,5 
71,6 
93,9 
40,5 
105,9 
42,2 
26,7 
51,7 
2011 
25,2 
27,9 
73,2 
81,3 
54,3 
105,4 
259,6 
200,8 
60,0 
28,0 
12,7 
18,4 
2012 
10,4 
7,4 
7,4 
6,5 
4,6 
10,2 
36,6 
16,1 
49,6 
75,9 
15,0 
30,0 
2013 
27,0 
21,9 
50,5 
66,5 
55,0 
78,8 
61,9 
161,4 
108,5 
80,8 
68,2 
41,8 
2014 
63,6 
58,4 
78,4 
71,3 
103,9 
174,1 
136,7 
91,9 
148,5 
149,6 
84,9 
88,1
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Floresta                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1989  41,5  26,2  15,0  40,9  19,3  10,2  72,1  51,4  158,4  31,6  24,9  9,1
1990  15,5  31,1  37,7  78,9  56,5  80,2  96,9  12,8  104,1  150,6  95,0  26,7
1991  5,2  4,0  2,7  14,1  4,9  71,3  50,1  64,7  10,8  12,1  6,9  42,6
1992  18,2  31,4  28,8  45,5  57,0  54,8  72,5  46,6  47,2  39,4  58,3  15,5
1993  31,8  21,3  42,2  10,0  50,1  94,6  100,9  19,9  16,1  15,8  65,4  75,7
1994  7,8  70,9  16,0  63,1  57,4  85,9  113,9  57,8  39,7  71,1  37,2  13,7
1995  19,1  33,7  45,0  11,3  6,7  29,7  88,2  52,9  36,1  57,5  8,9  4,2
1996  40,7  66,9  17,0  78,7  9,1  24,4  29,9  52,5  49,6  69,9  25,4  8,4
1997  5,6  7,2  4,5  3,2  3,9  31,8  24,6  62,5  14,4  196,9  156,0  84,7
1998  68,6  141,9  43,7  66,6  67,9  52,2  99,2  88,5  99,4  38,5  10,8  11,5
1999  7,3  15,6  6,7  45,6  33,6  61,7  90,1  26,9  56,6  79,5  25,4  7,7
2000  12,4  7,3  13,7  38,8  26,1  65,4  75,4  49,9  71,7  131,2  55,8  17,2
2001  63,8  40,3  52,8  99,2  51,9  36,4  135,3  16,9  73,2  82,7  29,3  14,7
2002  7,0  12,2  16,0  56,5  68,7  118,3  131,1  123,5  90,4  188,9  100,1  81,4
2003  52,8  48,7  52,3  37,5  53,6  72,9  69,0  16,4  18,3  76,8  37,0  114,7
2004  16,9  11,1  4,6  5,0  24,7  38,2  68,0  25,6  37,4  25,9  57,6  10,3
2005  5,4  3,9  4,4  34,1  80,7  71,9  40,9  47,3  90,0  138,6  22,5  8,7
2006  8,3  5,7  4,7  5,7  7,8  33,5  45,5  23,0  39,5  24,6  45,9  11,8
2007  7,5  11,9  15,9  14,5  49,0  13,4  79,6  34,4  98,0  51,7  54,2  18,0
2008  14,6  6,2  5,9  9,3  18,5  63,6  43,8  65,2  39,2  125,3  64,7  9,1
2009  19,0  11,5  10,8  3,5  4,8  12,0  23,6  99,3  149,9  58,1  172,9  85,6
2010  127,9  64,1  15,9  52,7  57,5  71,6  93,9  40,5  105,9  42,2  26,7  51,7
2011  25,2  27,9  73,2  81,3  54,3  105,4  259,6  200,8  60,0  28,0  12,7  18,4
2012  10,4  7,4  7,4  6,5  4,6  10,2  36,6  16,1  49,6  75,9  15,0  30,0
2013  27,0  21,9  50,5  66,5  55,0  78,8  61,9  161,4  108,5  80,8  68,2  41,8
2014  63,6  58,4  78,4  71,3  103,9  174,1  136,7  91,9  148,5  149,6  84,9  88,1