A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 536/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 27 de julho de 2016. 
 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.003475/2014-57 
 
Assunto: Adequação do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica CC-44-03, com Registro 
Ativo conferido ao senhor Césio Silva Lemos, por meio do 
Despacho nº 2.223, de 2 de julho de 2014, localizada no 
município de Comodoro, no estado do Mato Grosso. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) CC-44-03, com 9.750 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.MT.035796-0.01, com Registro Ativo conferido ao senhor Césio Silva 
Lemos, por meio do Despacho nº 2.223, de 2 de julho de 2014, localizada no ribeirão Quarenta e Quatro, localizado 
na sub-bacia 15, bacia hidrográfica do rio Amazonas, município de Comodoro, no estado do Mato Grosso. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 23 de maio de 2014, o Despacho n° 1.621 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio 
Novo e seu afluente, o ribeirão Quarenta e Quatro, onde foram identificados 3 aproveitamentos hidrelétricos, dentre 
os quais a PCH CC-44-03. 
 
3. 
Em 02 de julho de 2014, por meio do Despacho nº 2.223, foi conferido o Registro Ativo ao senhor 
Césio Silva Lemos. 
 
4. 
Em 25 de fevereiro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento. Em vista da necessidade de esclarecimentos adicionais, a interessada encaminhou novas 
informações em 12 de julho de 20162. 
 
III – DA ANÁLISE 
 
                                                          
1 Doc SIC/ANEEL nº 48513.004325/2016-00. 
2 Doc SIC/ANEEL n° 48513.017325/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 536/2016–SCG/ANEEL, de 27/07/2016 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pelo senhor Césio Silva Lemos para emissão do Despacho de 
Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da 
PCH CC-44-03. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 1.621, de 23 de maio de 2014. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH CC-44-03 
PCH CC-44-03 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
14°1'26,41"S 
59°41'10,56"O 
14°1'11,2"S 
59°41'0,85"O 
NA Montante (m) 
395 
395 
NA Jusante (m) 
246,5 
246,25 
Queda Bruta (m) 
148,5 
148,75 
Área do Reservatório (km²) 
0,236 
0,181066 
Potência (kW) 
9.750 
9.750 
Vazão QMLT3 (m³/s) 
6,56 
6,60 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Ribeirão Quarenta e Quatro 
ESTADO: 
MT 
SUB-BACIA: 
15 
DESPACHO: 
1.621 
DATA: 
23 de maio de 2014 
AUTOR: 
Césio Silva Lemos 
POTÊNCIA: 
14,85 kW 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
3 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamentos 
Coordenadas 
NA Montante (m) 
NA Jusante (m) 
Potência (kW) 
Condição 
CC-44-02 
13°59’41,42” S 
59°40’22,64”O 
428,00 
395,00 
1,95 
Registro Ativo  
(DSP n. 2.232/2014) 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
3 Vazão Média de Longo Termo.
PCH CC-44-03      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do barramento    14°1'26,41"S
59°41'10,56"O      14°1'11,2"S
59°41'0,85"O    
NA Montante (m)    395      395    
NA Jusante (m)    246,5      246,25    
Queda Bruta (m)    148,5      148,75    
Área do Reservatório (km²)    0,236      0,181066    
Potência (kW)    9.750      9.750    
Vazão Q 3 (m³/s)
MLT    6,56      6,60    
NOME DO RIO:    Ribeirão Quarenta e Quatro          ESTADO:        MT        SUB-BACIA:        15
DESPACHO:    1.621          DATA:        23 de maio de 2014                
AUTOR:    Césio Silva Lemos                                  
POTÊNCIA:    14,85 kW          EIXOS IDENTIFICADOS:        3                
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                      
Aproveitamentos      Coordenadas      NA Montante (m)        NA Jusante (m)        Potência (kW)        Condição  
CC-44-02    13°59’41,42” S
59°40’22,64”O      428,00        395,00        1,95        Registro Ativo
(DSP n. 2.232/2014)    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 536/2016–SCG/ANEEL, de 27/07/2016 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Macroenergy Engenharia e Serviços S.A.  
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
JUCIANE HILDEBRANDO DOS SANTOS PERING 
5668511-3 
072.049-0/CREA-SC ou  
RNP 2.501.349.067 
Responsável Geral 
do Projeto  
ACCIOLY FERREIRA VAZ FILHO 
20153439086 
PR 70568/D 
Estudos 
cartográficos e 
topográficos 
FREDERICO TAVARES SOARES 
2393075 
MS6242 ou RNP 1304267962 
Estudos geotécnicos 
GLÁUCIA GAIDE BOURET TORRES DE AGUIAR 
1976839 
MT02413/D ou RNP 1201431913 
Estudos hidrológicos 
KARL RISCHBIETER 
5668835-8 
000163-2/CREA-SC ou RNP 
2.201.563.225 
Estudos energéticos 
JUCIANE HILDEBRANDO DOS SANTOS PERING 
5668511-3 
072.049-0/CREA-SC ou RNP 
2.501.349.067 
Estruturas 
extravasoras 
 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentado 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentado 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico.
Empresa Projetista:  Macroenergy Engenharia e Serviços S.A.        
Responsável Técnico    Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
JUCIANE HILDEBRANDO DOS SANTOS PERING  5668511-3    072.049-0/CREA-SC ou
RNP 2.501.349.067    Responsável Geral
do Projeto
ACCIOLY FERREIRA VAZ FILHO  20153439086    PR 70568/D    Estudos
cartográficos e
topográficos
FREDERICO TAVARES SOARES  2393075    MS6242 ou RNP 1304267962    Estudos geotécnicos
GLÁUCIA GAIDE BOURET TORRES DE AGUIAR  1976839    MT02413/D ou RNP 1201431913    Estudos hidrológicos
KARL RISCHBIETER  5668835-8    000163-2/CREA-SC ou RNP
2.201.563.225    Estudos energéticos
JUCIANE HILDEBRANDO DOS SANTOS PERING  5668511-3    072.049-0/CREA-SC ou RNP
2.501.349.067    Estruturas
extravasoras
  Tipo de licença    Não foi apresentado
  Número    
  Órgão emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão remanescente    
  Tipo de Licença    Não foi apresentado
  Número    
  Órgão Emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão de usos consuntivos    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 536/2016–SCG/ANEEL, de 27/07/2016 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é superior, mas os níveis operacionais não interferem em 
outros aproveitamentos. 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH CC-44-03 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
218,58 
NOME DO RIO DA USINA: 
Ribeirão Quarenta e Quatro 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
15121000 
PCH Salto Corgão Jusante 
Corgão 
232 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
1260001 
Vilhena 
- 
- 
1358001 
Bacaval 
- 
- 
1358002 
Fazenda Tucunaré 
- 
- 
1358005 
Speráfico 
- 
- 
1359000 
Padronal 
- 
- 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
89 
TR (anos): 
1000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Ambursen 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Concreto estrutural 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Juciane Hildebrando dos Snatos Pering 
072.049-0/CREA-SC ou RNP 
2.501.349.067 
Nº DA ART 
5668511-3 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
15121000 
Salto Corgão Jusante 
Corgão 
232 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 9.750 kW é igual à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 2 turbinas de 5.025,77 kW e 2 geradores de potência 
unitária nominal de 5.416,67 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
10. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é superior, mas os níveis operacionais não interferem em
outros aproveitamentos.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  218,58  NOME DO RIO DA USINA:    Ribeirão Quarenta e Quatro  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
15121000  PCH Salto Corgão Jusante    Corgão    232
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
1260001  Vilhena    -    -
1358001  Bacaval    -    -
1358002  Fazenda Tucunaré    -    -
1358005  Speráfico    -    -
1359000  Padronal    -    -
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):      89    TR (anos):    1000    
TIPO DE VERTEDOURO:      Ambursen            
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:      Concreto estrutural            
NOME DO RESP. TÉCNICO:      Juciane Hildebrando dos Snatos Pering
072.049-0/CREA-SC ou RNP
2.501.349.067        Nº DA ART  5668511-3  
                  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA                  
CÓDIGO    NOME    RIO    A.D. (em km²):      
15121000    Salto Corgão Jusante    Corgão    232      
Estudos Energéticos  A potência de 9.750 kW é igual à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 2 turbinas de 5.025,77 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 5.416,67 kVA, com 0,9 de fator de potência.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 536/2016–SCG/ANEEL, de 27/07/2016 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH CC-44-03 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
9750 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
5416,67 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
5025,77 / 1,98 
Rendimento da turbina 
91% 
Rendimento do gerador 
97% 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
2,068% 
Indisponibilidade programada (%) 
4,66% 
Perdas hidraúlicas nominais (m) 
6,2475 
Queda bruta nominal (m) 
148,75 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
2,44% 
Consumo Interno (kW médio) 
29,25 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
0,66 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
04 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
12. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o processo seria 
sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade de emissão de algum ato 
referente à aprovação do projeto apresentado pelo senhor Césio Silva Lemos. 
 
13. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse sentido. O 
Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI-PCH), etapa já 
cumprida pelo empreendedor. 
 
14. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, do Sumário 
Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH CC-44-03, nos termos da REN 343/2008, 
quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
 
15. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e que o 
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, conforme excerto a seguir 
transcrito:  
 
 
 
 [...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores do potencial 
hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
                                                          
4 Este valor poderá ser revisto quando da emissão da DRDH.
PCH CC-44-03  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  9750
Número de Unidades Geradoras  2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  5416,67 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  5025,77 / 1,98
Rendimento da turbina  91%
Rendimento do gerador  97%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  2,068%
Indisponibilidade programada (%)  4,66%
Perdas hidraúlicas nominais (m)  6,2475
Queda bruta nominal (m)  148,75
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  2,44%
Consumo Interno (kW médio)  29,25
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  0,66
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  04
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 536/2016–SCG/ANEEL, de 27/07/2016 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso do potencial 
hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário 
Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos 
órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação dessas ações, quando couber, imediatamente 
após a publicação do DRI-PCH previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da ANEEL, caso o 
interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério 
da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]  
 
16. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH CC-44-03 ao senhor Césio Silva Lemos, bem como o encaminhamento de documento à 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH CC-44-03 sob a titularidade do senhor Césio Silva Lemos.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 536/2016–SCG/ANEEL, de 27/07/2016 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
19. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Mato 
Grosso, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
 
LUIZ FERNANDO TRONCOSO COSTA MARQUES 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
 
 
De acordo: 
 
 
 
 
LUDIMILA LIMA DA SILVA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração - Substituta

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 536/2016–SCG/ANEEL, de 27/07/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH CC-44-03 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1979  
 
 
 
 
 
 
 
 
5,96 
5,93 
6,34 
1980 
6,52 
7,42 
7,34 
6,30 
6,13 
5,93 
5,81 
5,69 
5,92 
5,61 
5,82 
6,34 
1981 
7,50 
6,96 
7,92 
6,44 
6,00 
6,24 
5,97 
5,89 
5,81 
6,01 
6,17 
6,30 
1982 
6,84 
8,34 
8,45 
7,20 
6,89 
6,52 
6,57 
6,74 
6,63 
6,82 
6,74 
7,32 
1983 
7,83 
7,53 
8,53 
7,13 
7,20 
6,62 
6,50 
6,31 
6,09 
6,41 
6,29 
6,72 
1984 
7,05 
6,94 
7,52 
7,40 
6,35 
6,04 
6,04 
6,16 
5,96 
6,29 
6,52 
6,24 
1985 
6,84 
7,03 
7,22 
7,12 
6,07 
5,95 
5,98 
5,80 
5,79 
5,98 
5,82 
5,77 
1986 
7,06 
7,07 
7,44 
6,81 
6,81 
5,96 
6,06 
6,14 
6,08 
5,91 
5,95 
6,38 
1987 
7,06 
6,07 
6,82 
6,18 
5,71 
5,67 
5,41 
5,30 
5,11 
5,19 
5,60 
6,01 
1988 
6,52 
7,29 
8,29 
7,35 
6,23 
6,17 
6,24 
6,12 
5,94 
6,05 
5,95 
6,54 
1989 
7,01 
7,13 
7,60 
7,55 
6,02 
6,26 
6,30 
6,51 
5,92 
6,11 
6,07 
6,67 
1990 
7,24 
6,93 
7,01 
6,80 
6,27 
5,95 
5,86 
5,86 
6,14 
6,04 
5,87 
6,31 
1991 
7,49 
8,16 
8,90 
7,11 
6,90 
6,68 
6,58 
6,43 
6,27 
6,56 
6,15 
6,47 
1992 
6,54 
7,23 
7,30 
7,09 
6,11 
5,85 
5,90 
5,88 
6,07 
5,87 
6,21 
6,79 
1993 
6,33 
6,98 
7,68 
7,24 
6,16 
6,18 
6,04 
5,95 
5,76 
5,92 
5,97 
6,31 
1994 
7,73 
7,67 
7,20 
7,06 
6,65 
6,62 
6,31 
6,21 
6,20 
6,32 
6,29 
6,93 
1995 
7,88 
8,12 
8,44 
7,52 
7,58 
6,86 
6,72 
6,70 
6,43 
6,57 
6,85 
7,18 
1996 
7,28 
7,15 
9,12 
7,78 
6,68 
6,51 
6,50 
6,48 
6,36 
6,18 
6,88 
6,35 
1997 
7,2 
7,34 
8,72 
7,20 
6,71 
6,60 
6,35 
6,32 
6,35 
6,21 
6,36 
6,48 
1998 
7,52 
7,52 
8,22 
7,19 
6,33 
6,28 
6,24 
6,31 
6,08 
6,34 
6,69 
6,79 
1999 
7,03 
6,62 
7,93 
6,62 
6,27 
6,13 
5,96 
5,76 
5,83 
5,52 
5,71 
6,27 
2000 
5,82 
6,71 
7,84 
6,49 
5,52 
5,66 
5,74 
5,62 
5,61 
5,61 
5,87 
5,56 
2001 
6,64 
6,69 
6,87 
6,15 
5,68 
5,56 
5,63 
5,39 
5,42 
5,41 
5,77 
6,04 
2002 
6,12 
6,74 
6,69 
6,48 
6,18 
5,57 
5,70 
5,63 
5,58 
5,56 
5,42 
6,11 
2003 
7,17 
6,93 
8,23 
7,50 
6,42 
6,20 
6,26 
6,25 
6,25 
6,46 
6,27 
6,76 
2004 
7,34 
7,96 
6,94 
6,87 
6,40 
6,15 
6,19 
5,91 
5,80 
5,85 
6,06 
6,17 
2005 
7,31 
6,72 
7,30 
6,45 
6,01 
5,83 
5,77 
5,66 
5,69 
5,66 
5,65 
6,18 
2006 
6,38 
7,73 
7,68 
7,19 
6,23 
6,08 
6,19 
6,05 
6,06 
6,42 
6,08 
6,64 
2007 
7,00 
7,39 
7,46 
6,76 
6,11 
6,02 
6,02 
5,75 
5,59 
5,92 
6,25 
6,56 
2008 
7,73 
7,54 
8,74 
7,91 
6,58 
6,63 
6,63 
6,57 
6,34 
6,38 
6,29 
6,63 
2009 
6,83 
7,34 
7,98 
7,94 
6,67 
6,43 
6,52 
6,43 
6,45 
6,23 
6,89 
6,85 
2010 
8,31 
9,13 
8,57 
7,11 
6,97 
6,80 
6,73 
6,49 
6,23 
6,33 
6,39 
5,99 
2011 
7,42 
7,40 
8,73 
7,02 
6,10 
6,27 
6,21 
6,11 
5,94 
5,88 
6,13 
6,39 
2012 
6,93 
7,85 
8,47 
7,22 
7,05 
6,70 
6,46 
6,37 
6,37 
6,24 
6,77 
6,82 
2013 
8,04 
9,51 
8,58 
8,09 
7,37 
7,58 
7,21 
6,92 
7,06 
6,97 
7,12 
7,12 
2014 
7,36 
8,35
Série de vazões médias mensais informada para a PCH CC-44-03                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1979                    5,96  5,93  6,34
1980  6,52  7,42  7,34  6,30  6,13  5,93  5,81  5,69  5,92  5,61  5,82  6,34
1981  7,50  6,96  7,92  6,44  6,00  6,24  5,97  5,89  5,81  6,01  6,17  6,30
1982  6,84  8,34  8,45  7,20  6,89  6,52  6,57  6,74  6,63  6,82  6,74  7,32
1983  7,83  7,53  8,53  7,13  7,20  6,62  6,50  6,31  6,09  6,41  6,29  6,72
1984  7,05  6,94  7,52  7,40  6,35  6,04  6,04  6,16  5,96  6,29  6,52  6,24
1985  6,84  7,03  7,22  7,12  6,07  5,95  5,98  5,80  5,79  5,98  5,82  5,77
1986  7,06  7,07  7,44  6,81  6,81  5,96  6,06  6,14  6,08  5,91  5,95  6,38
1987  7,06  6,07  6,82  6,18  5,71  5,67  5,41  5,30  5,11  5,19  5,60  6,01
1988  6,52  7,29  8,29  7,35  6,23  6,17  6,24  6,12  5,94  6,05  5,95  6,54
1989  7,01  7,13  7,60  7,55  6,02  6,26  6,30  6,51  5,92  6,11  6,07  6,67
1990  7,24  6,93  7,01  6,80  6,27  5,95  5,86  5,86  6,14  6,04  5,87  6,31
1991  7,49  8,16  8,90  7,11  6,90  6,68  6,58  6,43  6,27  6,56  6,15  6,47
1992  6,54  7,23  7,30  7,09  6,11  5,85  5,90  5,88  6,07  5,87  6,21  6,79
1993  6,33  6,98  7,68  7,24  6,16  6,18  6,04  5,95  5,76  5,92  5,97  6,31
1994  7,73  7,67  7,20  7,06  6,65  6,62  6,31  6,21  6,20  6,32  6,29  6,93
1995  7,88  8,12  8,44  7,52  7,58  6,86  6,72  6,70  6,43  6,57  6,85  7,18
1996  7,28  7,15  9,12  7,78  6,68  6,51  6,50  6,48  6,36  6,18  6,88  6,35
1997  7,2  7,34  8,72  7,20  6,71  6,60  6,35  6,32  6,35  6,21  6,36  6,48
1998  7,52  7,52  8,22  7,19  6,33  6,28  6,24  6,31  6,08  6,34  6,69  6,79
1999  7,03  6,62  7,93  6,62  6,27  6,13  5,96  5,76  5,83  5,52  5,71  6,27
2000  5,82  6,71  7,84  6,49  5,52  5,66  5,74  5,62  5,61  5,61  5,87  5,56
2001  6,64  6,69  6,87  6,15  5,68  5,56  5,63  5,39  5,42  5,41  5,77  6,04
2002  6,12  6,74  6,69  6,48  6,18  5,57  5,70  5,63  5,58  5,56  5,42  6,11
2003  7,17  6,93  8,23  7,50  6,42  6,20  6,26  6,25  6,25  6,46  6,27  6,76
2004  7,34  7,96  6,94  6,87  6,40  6,15  6,19  5,91  5,80  5,85  6,06  6,17
2005  7,31  6,72  7,30  6,45  6,01  5,83  5,77  5,66  5,69  5,66  5,65  6,18
2006  6,38  7,73  7,68  7,19  6,23  6,08  6,19  6,05  6,06  6,42  6,08  6,64
2007  7,00  7,39  7,46  6,76  6,11  6,02  6,02  5,75  5,59  5,92  6,25  6,56
2008  7,73  7,54  8,74  7,91  6,58  6,63  6,63  6,57  6,34  6,38  6,29  6,63
2009  6,83  7,34  7,98  7,94  6,67  6,43  6,52  6,43  6,45  6,23  6,89  6,85
2010  8,31  9,13  8,57  7,11  6,97  6,80  6,73  6,49  6,23  6,33  6,39  5,99
2011  7,42  7,40  8,73  7,02  6,10  6,27  6,21  6,11  5,94  5,88  6,13  6,39
2012  6,93  7,85  8,47  7,22  7,05  6,70  6,46  6,37  6,37  6,24  6,77  6,82
2013  8,04  9,51  8,58  8,09  7,37  7,58  7,21  6,92  7,06  6,97  7,12  7,12
2014  7,36  8,35