A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 478/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 15 de julho de 2016. 
 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.000353/2014-17 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica Foz do Corrente Baixo, com Registro Ativo e 
Aceite conferidos à empresa FR Incorporadora Ltda., por 
meio, respectivamente, dos Despachos nº 471, de 27 de 
fevereiro de 2014, e nº 1.914, de 11 de junho de 2015, c/c 
Despacho nº 1.528, de 7 de junho de 2016, localizada no 
município de Itarumã, no estado de Goiás. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Foz do Corrente Baixo, com 19.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.GO.033801-0.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos à empresa 
FR Incorporadora Ltda. (FR Incorporadora), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 471, de 27 de fevereiro de 
2014, e nº 1.914, de 11 de junho de 2015, c/c Despacho nº 1.528, de 7 de junho de 2016, localizada no rio Corrente, 
sub-bacia 60, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, no município de Itarumã, no estado de Goiás. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 13 de dezembro de 2013, o Despacho n° 4.248 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do 
rio Corrente, no trecho delimitado a montante pelo canal de fuga da UHE Olho D’Água e a jusante pelo remanso do 
reservatório da UHE Ilha Solteira, onde foram identificados 7 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH 
Foz do Corrente Baixo. 
 
3. 
Em 27 de fevereiro de 2014, por meio do Despacho nº 471, foi conferido o Registro Ativo à empresa 
J. Malucelli Energia S.A., o qual foi Aceito em 11 de junho de 2015 por meio do Despacho nº 1.914. 
 
4. 
Em 7 de junho de 2016, por meio do Despacho nº 1.528, a titularidade foi transferida para a empresa 
FR Incorporadora.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 478/2016–SCG/ANEEL, de 15/07/2016 
5. 
Em 28 de junho de 2016, a nova interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento, complementando2 as informações necessárias à instrução do presente processo em 15 de julho de 
2016. 
 
III – DA ANÁLISE 
 
6. 
Trata-se da solicitação formulada pela empresa FR Incorporadora para emissão do Despacho de 
Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da 
PCH Foz do Corrente Baixo. 
 
7. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
8. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 4.248, de 13/12/2013. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Foz do Corrente Baixo 
PCH Foz do Corrente Baixo 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
19°12'36"S 
50°56'0"W 
19°12'30"S 
50°55'58"W 
NA Montante (m) 
343,5 
343,5 
NA Jusante (m) 
328 
328,82 
Queda Bruta (m) 
15,5 
14,65 
Área do Reservatório (km²) 
12,56 
12,6 
Potência (kW) 
19.100 
19.000 
Vazão QMLT3 (m³/s) 
110,8 
122,36 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Corrente 
ESTADO: 
GO 
SUB-BACIA: 
60 
DESPACHO: 
4.248 
DATA: 
13/12/2013 
AUTOR: 
Minas PCH S.A. e Guerra Laje Engenheiros Associados Ltda. 
POTÊNCIA: 
124.200 kW 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
7 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamentos 
Coordenadas 
NA Montante (m) 
NA Jusante (m) 
Potência (kW) 
Condição 
Foz do Corrente I 
19°7'50"S 
51°4'13"W 
365 
343,5 
26.000 
PB Aceito 
UHE Ilha Solteira4 
19°12'52,44"S 
50°56'23,38"W 
328 
281,2 
3.444.000 
Em operação 
                                                          
1 Por meio da correspondência s/n, Doc SICNET 48513.016477/2016-00. 
2 Doc SICNET 48513.018438/2016-00 
3 Vazão Média de Longo Termo. 
4 Coordenadas informadas para UHE Ilha Solteira referem-se ao limite máximo do reservatório do aproveitamento a jusante, tal qual 
solicitado no Sumário Executivo
  PCH Foz do Corrente Baixo      Estudos de Inventário    Sumário Executivo  
Localização do barramento      19°12'36"S
50°56'0"W      19°12'30"S
50°55'58"W  
NA Montante (m)      343,5      343,5  
NA Jusante (m)      328      328,82  
Queda Bruta (m)      15,5      14,65  
Área do Reservatório (km²)      12,56      12,6  
Potência (kW)      19.100      19.000  
Vazão Q 3 (m³/s)
MLT      110,8      122,36  
NOME DO RIO:      Corrente          ESTADO:        GO    SUB-BACIA:        60  
DESPACHO:      4.248          DATA:        13/12/2013              
AUTOR:      Minas PCH S.A. e Guerra Laje Engenheiros Associados Ltda.                                
POTÊNCIA:      124.200 kW          EIXOS IDENTIFICADOS:        7              
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                      
  Aproveitamentos      Coordenadas      NA Montante (m)        NA Jusante (m)    Potência (kW)        Condição    
Foz do Corrente I      19°7'50"S
51°4'13"W      365        343,5      26.000      PB Aceito      
UHE Ilha Solteira4      19°12'52,44"S
50°56'23,38"W      328        281,2      3.444.000      Em operação      

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 478/2016–SCG/ANEEL, de 15/07/2016 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
9. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Prime Projetos e Consultoria Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Luciano Jorge Santos 
0720160034981 
10018/D-DF 
Responsável Geral do Projeto e 
estruturas extravasoras  
Paulo Ryan Gomes 
1020150070308 
17867/D-GO 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Edson Benjamim Barbosa Filho 
0720160034995 
5061115960/D-SP 
Estudos geotécnicos 
Joaquim Roriz da Silva 
0720150018802 
11377/D-DF 
Estudos hidrológicos 
Danilo Jorge Santos 
0720160035005 
10195/D-DF 
Estudos energéticos 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentada 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentada. A ANEEL fará articulação com o órgão de recursos 
hídricos 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
10. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico. 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é 85 cm inferior à identificada no Inventário. 
Segundo a empresa, a campanha de hidrometria realizada nas proximidades do 
canal de fuga da PCH permitiu a determinação, com a precisão requerida, dos
Empresa Projetista:  Prime Projetos e Consultoria Ltda.          
Responsável Técnico    Nº ART      Nº Registro  Responsabilidade
Luciano Jorge Santos  0720160034981      10018/D-DF    Responsável Geral do Projeto e
estruturas extravasoras
Paulo Ryan Gomes  1020150070308      17867/D-GO    Estudos cartográficos e
topográficos
Edson Benjamim Barbosa Filho  0720160034995      5061115960/D-SP    Estudos geotécnicos
Joaquim Roriz da Silva  0720150018802      11377/D-DF    Estudos hidrológicos
Danilo Jorge Santos  0720160035005      10195/D-DF    Estudos energéticos
  Tipo de licença    Não foi apresentada
  Número    
  Órgão emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão remanescente    
Tipo de Licença      Não foi apresentada. A ANEEL fará articulação com o órgão de recursos
hídricos
  Número    
  Órgão Emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão de usos consuntivos    
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é 85 cm inferior à identificada no Inventário.
Segundo a empresa, a campanha de hidrometria realizada nas proximidades do
canal de fuga da PCH permitiu a determinação, com a precisão requerida, dos

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 478/2016–SCG/ANEEL, de 15/07/2016 
níveis d’água a jusante do empreendimento, o que justifica a redução da ordem de 
5% na queda bruta. 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Foz do Corrente Baixo 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
7.274 
NOME DO RIO DA USINA: 
Corrente 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
60950000 
Canastra 
Corrente 
6.760 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
60940000 
Campo Alegre  
Corrente 
3.133 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
741 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Solo compactado 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Luciano Jorge Santos 
Nº DA ART 
0720160034981 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
60950000 
Canastra 
Corrente 
6.760 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 19.000 kW é 100 kW inferior à estimada no inventário. O 
projeto apresentado prevê 3 turbinas de 6.564 kW e 3 geradores de potência 
unitária nominal de 7.040 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
11. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
12. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia
  níveis d’água a jusante do empreendimento, o que justifica a redução da ordem de
5% na queda bruta.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  7.274  NOME DO RIO DA USINA:    Corrente  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
60950000  Canastra    Corrente    6.760
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
60940000  Campo Alegre    Corrente    3.133
          
          
          
          
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):      741    TR (anos):    1.000    
TIPO DE VERTEDOURO:      Soleira livre            
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:      Solo compactado            
NOME DO RESP. TÉCNICO:      Luciano Jorge Santos        Nº DA ART  0720160034981  
                  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA                  
CÓDIGO    NOME    RIO    A.D. (em km²):      
60950000    Canastra    Corrente    6.760      
Estudos Energéticos  A potência de 19.000 kW é 100 kW inferior à estimada no inventário. O
projeto apresentado prevê 3 turbinas de 6.564 kW e 3 geradores de potência
unitária nominal de 7.040 kVA, com 0,9 de fator de potência.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 478/2016–SCG/ANEEL, de 15/07/2016 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Foz do Corrente Baixo 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
19.000 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
7.040 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
6.564 / 15,26 
Rendimento da turbina (%) 
92 
Rendimento do gerador (%) 
96,5 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
1,2 
Indisponibilidade programada (%) 
1,8 
Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,35 
Queda bruta nominal (m) 
14,65 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
2,16% 
Consumo Interno (kW médio) 
60 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
0 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0,208 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
13. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o processo seria 
sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade de emissão de algum ato 
referente à aprovação do projeto apresentado pela empresa FR Incorporadora. 
 
14. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse sentido. O 
Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI-PCH), etapa já 
cumprida pelo empreendedor. 
 
15. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, do Sumário 
Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Foz do Corrente Baixo, nos termos da REN 
343/2008, quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
16. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e que o 
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, conforme excerto a seguir 
transcrito:  
 
 
 
 [...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores do potencial 
hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade.
PCH Foz do Corrente Baixo  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  19.000
Número de Unidades Geradoras  3
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  7.040 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  6.564 / 15,26
Rendimento da turbina (%)  92
Rendimento do gerador (%)  96,5
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  1,2
Indisponibilidade programada (%)  1,8
Perdas hidráulicas nominais (m)  0,35
Queda bruta nominal (m)  14,65
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  2,16%
Consumo Interno (kW médio)  60
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  0
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0,208
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 478/2016–SCG/ANEEL, de 15/07/2016 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso do potencial 
hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário 
Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos 
órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação dessas ações, quando couber, imediatamente 
após a publicação do DRI-PCH previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da ANEEL, caso o 
interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério 
da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]  
 
17. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Foz do Corrente Baixo à empresa FR Incorporadora, bem como o encaminhamento de 
documento à Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos - 
SECIMA/GO, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
18. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
19. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Foz do Corrente Baixo sob a titularidade da empresa FR Incorporadora Ltda.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 478/2016–SCG/ANEEL, de 15/07/2016 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
20. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à SECIMA/GO, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
 
SUZANE MUELBERT 
Analista Administrativa 
 
De acordo: 
 
 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 478/2016–SCG/ANEEL, de 15/07/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Foz do Corrente Baixo 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1973 
96,37 
99,07 
89,89 
92,48 
76,48 
65,14 
59,51 
53,58 
51,10 
75,19 
81,92 
91,02 
1974 
117,88 
106,86 
158,95 
136,26 
109,24 
91,08 
76,16 
73,36 
68,29 
82,60 
69,72 
107,92 
1975 
132,27 
116,81 
123,30 
124,38 
93,90 
75,21 
78,02 
70,58 
66,93 
78,93 
103,53 
99,37 
1976 
99,11 
154,65 
156,81 
122,23 
104,61 
94,78 
77,70 
75,54 
80,51 
79,21 
100,94 
124,39 
1977 
154,65 
177,35 
130,87 
129,79 
104,18 
101,80 
84,73 
74,69 
93,93 
90,49 
114,03 
124,08 
1978 
190,32 
124,39 
153,58 
116,83 
110,34 
107,64 
90,46 
79,55 
93,82 
88,57 
115,73 
141,74 
1979 
215,19 
175,20 
148,18 
121,16 
107,76 
91,22 
90,57 
87,34 
107,87 
87,55 
98,89 
140,21 
1980 
174,14 
164,41 
139,56 
130,91 
100,22 
93,41 
85,85 
77,85 
82,93 
81,53 
93,63 
117,95 
1981 
144,97 
116,87 
123,36 
101,85 
91,04 
84,88 
77,43 
76,06 
70,46 
81,59 
107,37 
131,84 
1982 
144,98 
150,38 
229,29 
170,92 
126,61 
116,88 
99,70 
95,92 
98,08 
107,80 
109,32 
143,91 
1983 
187,14 
195,79 
179,58 
150,40 
116,90 
110,41 
99,28 
88,48 
94,42 
111,50 
123,39 
151,49 
1984 
157,98 
143,93 
139,61 
148,26 
138,54 
100,71 
92,92 
101,25 
103,31 
99,98 
101,36 
133,40 
1985 
147,18 
172,05 
217,44 
164,48 
118,01 
105,80 
103,63 
95,75 
87,44 
88,14 
91,14 
83,36 
1986 
128,68 
148,16 
159,07 
135,30 
118,00 
93,36 
88,17 
96,40 
91,43 
82,80 
83,77 
125,79 
1987 
149,31 
225,00 
197,98 
151,51 
135,31 
109,36 
94,23 
92,40 
92,52 
107,78 
104,18 
126,69 
1988 
151,52 
201,24 
239,07 
195,84 
146,13 
122,35 
110,89 
103,36 
92,79 
96,30 
110,18 
121,38 
1989 
178,06 
201,25 
207,74 
166,67 
145,06 
122,36 
112,63 
105,82 
109,39 
92,53 
139,12 
198,02 
1990 
159,11 
139,66 
136,42 
116,97 
127,78 
106,38 
101,29 
100,44 
110,49 
132,75 
123,46 
121,30 
1991 
142,92 
188,32 
204,53 
175,36 
140,79 
125,64 
114,84 
108,57 
106,63 
120,89 
110,49 
121,77 
1992 
164,52 
129,93 
141,81 
138,56 
118,03 
103,75 
97,80 
92,93 
119,09 
119,09 
134,22 
139,63 
1993 
124,50 
155,84 
151,53 
149,37 
107,98 
111,54 
92,84 
91,01 
102,80 
100,73 
93,62 
125,85 
1994 
159,09 
147,20 
155,84 
149,36 
107,22 
104,94 
94,99 
90,35 
83,66 
82,71 
112,51 
113,86 
1995 
117,98 
207,72 
156,93 
139,64 
124,52 
104,41 
96,51 
88,73 
86,26 
93,80 
98,91 
101,84 
1996 
147,27 
161,23 
200,14 
145,03 
113,69 
103,19 
98,76 
89,05 
107,96 
93,46 
116,88 
159,06 
1997 
200,13 
157,98 
139,61 
129,89 
125,56 
138,53 
107,19 
95,95 
94,54 
101,35 
129,35 
177,45 
1998 
139,62 
194,75 
189,35 
188,27 
120,20 
119,11 
105,92 
109,38 
100,84 
116,94 
122,35 
151,53 
1999 
193,68 
153,69 
178,55 
139,66 
114,82 
105,39 
96,74 
92,00 
92,89 
90,12 
102,87 
105,80 
2000 
160,15 
190,43 
204,48 
146,13 
122,37 
104,83 
98,34 
98,24 
112,06 
97,32 
103,19 
161,52 
2001 
137,46 
151,51 
147,19 
126,67 
114,78 
106,99 
91,75 
83,10 
88,08 
91,42 
105,54 
147,43 
2002 
175,29 
203,40 
187,19 
133,17 
119,13 
102,68 
100,30 
95,56 
95,35 
86,39 
100,08 
115,97 
2003 
140,29 
174,23 
165,58 
181,81 
111,58 
106,58 
93,72 
92,45 
85,49 
92,97 
103,51 
131,66 
2004 
140,03 
153,17 
139,64 
151,55 
123,46 
104,09 
94,90 
82,58 
73,62 
97,95 
130,99 
127,05 
2005 
221,11 
153,69 
168,82 
131,00 
113,73 
107,22 
93,17 
84,44 
84,75 
87,85 
113,68 
176,07 
2006 
169,88 
172,04 
195,82 
172,05 
96,74 
103,39 
99,62 
82,92 
100,51 
115,93 
147,72 
139,61 
2007 
241,21 
195,82 
163,40 
123,42 
124,54 
107,97 
101,37 
97,59 
94,04 
103,38 
109,36 
120,31 
2008 
187,99 
253,11 
229,33 
214,21 
141,86 
120,25 
108,28 
99,20 
88,92 
108,26 
113,67 
129,88 
2009 
130,96 
174,20 
178,52 
161,24 
107,24 
107,42 
96,28 
87,41 
114,76 
114,75 
134,21 
180,68 
2010 
203,38 
202,30 
197,98 
167,73 
128,86 
116,93 
73,58 
84,29 
81,92 
100,85 
106,68 
133,55 
2011 
142,30 
127,72 
241,21 
159,09 
124,54 
123,42 
103,31 
94,01 
98,44 
107,40 
103,62 
101,75 
2012 
116,91 
114,75 
110,43 
107,64 
102,93 
106,45 
95,85 
99,74 
89,27 
81,22 
90,91 
129,94 
2013 
123,90 
168,59 
149,30 
124,40 
95,19 
95,13 
98,01 
87,17 
79,66 
88,44 
85,23 
91,56
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Foz do Corrente Baixo                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1973  96,37  99,07  89,89  92,48  76,48  65,14  59,51  53,58  51,10  75,19  81,92  91,02
1974  117,88  106,86  158,95  136,26  109,24  91,08  76,16  73,36  68,29  82,60  69,72  107,92
1975  132,27  116,81  123,30  124,38  93,90  75,21  78,02  70,58  66,93  78,93  103,53  99,37
1976  99,11  154,65  156,81  122,23  104,61  94,78  77,70  75,54  80,51  79,21  100,94  124,39
1977  154,65  177,35  130,87  129,79  104,18  101,80  84,73  74,69  93,93  90,49  114,03  124,08
1978  190,32  124,39  153,58  116,83  110,34  107,64  90,46  79,55  93,82  88,57  115,73  141,74
1979  215,19  175,20  148,18  121,16  107,76  91,22  90,57  87,34  107,87  87,55  98,89  140,21
1980  174,14  164,41  139,56  130,91  100,22  93,41  85,85  77,85  82,93  81,53  93,63  117,95
1981  144,97  116,87  123,36  101,85  91,04  84,88  77,43  76,06  70,46  81,59  107,37  131,84
1982  144,98  150,38  229,29  170,92  126,61  116,88  99,70  95,92  98,08  107,80  109,32  143,91
1983  187,14  195,79  179,58  150,40  116,90  110,41  99,28  88,48  94,42  111,50  123,39  151,49
1984  157,98  143,93  139,61  148,26  138,54  100,71  92,92  101,25  103,31  99,98  101,36  133,40
1985  147,18  172,05  217,44  164,48  118,01  105,80  103,63  95,75  87,44  88,14  91,14  83,36
1986  128,68  148,16  159,07  135,30  118,00  93,36  88,17  96,40  91,43  82,80  83,77  125,79
1987  149,31  225,00  197,98  151,51  135,31  109,36  94,23  92,40  92,52  107,78  104,18  126,69
1988  151,52  201,24  239,07  195,84  146,13  122,35  110,89  103,36  92,79  96,30  110,18  121,38
1989  178,06  201,25  207,74  166,67  145,06  122,36  112,63  105,82  109,39  92,53  139,12  198,02
1990  159,11  139,66  136,42  116,97  127,78  106,38  101,29  100,44  110,49  132,75  123,46  121,30
1991  142,92  188,32  204,53  175,36  140,79  125,64  114,84  108,57  106,63  120,89  110,49  121,77
1992  164,52  129,93  141,81  138,56  118,03  103,75  97,80  92,93  119,09  119,09  134,22  139,63
1993  124,50  155,84  151,53  149,37  107,98  111,54  92,84  91,01  102,80  100,73  93,62  125,85
1994  159,09  147,20  155,84  149,36  107,22  104,94  94,99  90,35  83,66  82,71  112,51  113,86
1995  117,98  207,72  156,93  139,64  124,52  104,41  96,51  88,73  86,26  93,80  98,91  101,84
1996  147,27  161,23  200,14  145,03  113,69  103,19  98,76  89,05  107,96  93,46  116,88  159,06
1997  200,13  157,98  139,61  129,89  125,56  138,53  107,19  95,95  94,54  101,35  129,35  177,45
1998  139,62  194,75  189,35  188,27  120,20  119,11  105,92  109,38  100,84  116,94  122,35  151,53
1999  193,68  153,69  178,55  139,66  114,82  105,39  96,74  92,00  92,89  90,12  102,87  105,80
2000  160,15  190,43  204,48  146,13  122,37  104,83  98,34  98,24  112,06  97,32  103,19  161,52
2001  137,46  151,51  147,19  126,67  114,78  106,99  91,75  83,10  88,08  91,42  105,54  147,43
2002  175,29  203,40  187,19  133,17  119,13  102,68  100,30  95,56  95,35  86,39  100,08  115,97
2003  140,29  174,23  165,58  181,81  111,58  106,58  93,72  92,45  85,49  92,97  103,51  131,66
2004  140,03  153,17  139,64  151,55  123,46  104,09  94,90  82,58  73,62  97,95  130,99  127,05
2005  221,11  153,69  168,82  131,00  113,73  107,22  93,17  84,44  84,75  87,85  113,68  176,07
2006  169,88  172,04  195,82  172,05  96,74  103,39  99,62  82,92  100,51  115,93  147,72  139,61
2007  241,21  195,82  163,40  123,42  124,54  107,97  101,37  97,59  94,04  103,38  109,36  120,31
2008  187,99  253,11  229,33  214,21  141,86  120,25  108,28  99,20  88,92  108,26  113,67  129,88
2009  130,96  174,20  178,52  161,24  107,24  107,42  96,28  87,41  114,76  114,75  134,21  180,68
2010  203,38  202,30  197,98  167,73  128,86  116,93  73,58  84,29  81,92  100,85  106,68  133,55
2011  142,30  127,72  241,21  159,09  124,54  123,42  103,31  94,01  98,44  107,40  103,62  101,75
2012  116,91  114,75  110,43  107,64  102,93  106,45  95,85  99,74  89,27  81,22  90,91  129,94
2013  123,90  168,59  149,30  124,40  95,19  95,13  98,01  87,17  79,66  88,44  85,23  91,56