Nota Técnica nº 176/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 18 de março de 2016. 
 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.006216/2014-88 
 
Assunto: Adequação do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica PCH Âmbar, com Registro 
Ativo e Aceite conferidos à Rio Sargento Energia S.A., 
por meio, respectivamente, dos Despachos nº 4.734, de 8 
de dezembro de 2014, e nº 1.678, de 22 de maio de 2015, 
localizada nos municípios de Romelândia e Flor do 
Sertão, no estado de Santa Catarina. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Âmbar, com 5.100 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SC.033613-0.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos à Rio 
Sargento Energia S.A., por meio, respectivamente, dos Despachos nº 4.734, de 8 de dezembro de 2014, e nº 1.678, 
de 22 de maio de 2015, localizada no rio Sargento, sub-bacia 74, na bacia hidrográfica do Rio Uruguai, nos 
municípios de Romelândia e Flor do Sertão, no estado de Santa Catarina. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 24 de setembro de 2014, o Despacho n° 3.897 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do 
rio Sargento, onde foram identificados 5 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Âmbar. 
 
3. 
Em 8 de dezembro de 2014, por meio do Despacho nº 4.734, foi conferido o Registro Ativo à Rio 
Sargento Energia S.A., o qual foi aceito em 22 de maio de 2015 por meio do Despacho nº 1.678. 
 
4. 
Em 15 de janeiro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento.  
 
III – DA ANÁLISE 
 
1 Por meio da correspondência 3710-RSG-2G-RDPB-002-16, Documento nº 48513.001020/2016-00. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

FL. 02 da Nota Técnica nº 176/2016–SCG/ANEEL, de 18/03/2016 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela Rio Sargento Energia S.A. para emissão do Despacho de 
Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração 
da PCH Âmbar. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição 
de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 3.897, de 24 de setembro de 2014. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Âmbar 
PCH Âmbar 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
26° 43' 19,97" S 
53° 20' 38,17" W 
26° 43' 19,97" S 
53° 20' 38,17" W 
NA Montante (m) 
290,20 
290,80 
NA Jusante (m) 
265,36 
265,41 
Queda Bruta (m) 
24,84 
25,39 
Área do Reservatório (km²) 
0,45 
0,4797 
Potência (kW) 
4.500 
5.100 
Vazão QMLT 2 (m³/s) 
19,64 
19,87 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
RIO Sargento 
ESTADO: 
SC 
SUB-BACIA: 
74 
DESPACHO: 
3.897 
DATA: 
24/09/2014 
AUTOR: 
Rio Sargento Energia S.A. 
POTÊNCIA: 
16.740 kW 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
5 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamentos 
Coordenadas 
NA Montante (m) 
NA Jusante (m) 
Potência (kW) 
Condição 
PCH Granada 
26° 42' 25,02" S 
53° 18' 44,26" W 
310,20 
291,35 
3.330 
PB Aceito 
Não foi identificado empreendimento à jusante no rio Sargento, conforme inventário aprovado por meio do Despacho nº 3.897/2014 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Estelar Engenheiros Associados 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Nelson Dornellas 
5396724-1 
CREA 019403-3 
Responsável Geral do Projeto  
2 Vazão Média de Longo Termo. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
  PCH Âmbar      Estudos de Inventário    Sumário Executivo  
Localização do barramento      26° 43' 19,97" S
53° 20' 38,17" W      26° 43' 19,97" S
53° 20' 38,17" W  
NA Montante (m)      290,20      290,80  
NA Jusante (m)      265,36      265,41  
Queda Bruta (m)      24,84      25,39  
Área do Reservatório (km²)      0,45      0,4797  
Potência (kW)      4.500      5.100  
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT      19,64      19,87  
NOME DO RIO:      RIO Sargento          ESTADO:        SC    SUB-BACIA:        74  
DESPACHO:      3.897          DATA:        24/09/2014              
AUTOR:      Rio Sargento Energia S.A.                                
POTÊNCIA:      16.740 kW          EIXOS IDENTIFICADOS:        5              
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                      
  Aproveitamentos      Coordenadas      NA Montante (m)        NA Jusante (m)    Potência (kW)        Condição    
PCH Granada      26° 42' 25,02" S
53° 18' 44,26" W      310,20        291,35      3.330      PB Aceito      
Não foi identificado empreendimento à jusante no rio Sargento, conforme inventário aprovado por meio do Despacho nº 3.897/2014                                      
  Empresa Projetista:    Estelar Engenheiros Associados            
  Responsável Técnico      Nº ART      Nº Registro    Responsabilidade
Nelson Dornellas      5396724-1      CREA 019403-3      Responsável Geral do Projeto

FL. 03 da Nota Técnica nº 176/2016–SCG/ANEEL, de 18/03/2016 
Joaquim Antonio Duran Salomão 
20131118163 
CREA PR-19728/D 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Mauren Marques Domit 
5397346-4 
CREA 091815-3 
Estudos geotécnicos 
Rodrigo Kern 
5397517-9 
CREA 079175-9 
Estudos hidrológicos 
Paulo Roberto Senem 
5397492-7 
CREA 024063-6 
Estudos energéticos 
Paulo Roberto Senem 
5397492-7 
CREA 024063-6 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Licença Prévia Ambiental (LP) 
Número 
3.805/2015 (protocolo 48513.022258/2015-00) 
Órgão emissor 
FATMA – Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina 
Data de emissão 
23/06/2015 
Validade 
23/06/2018 
Vazão remanescente 
0,52 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentada 
Número 
- 
Órgão Emissor 
A ANEEL fará a articulação para a obtenção da Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica (DRDH) junto à Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS) de Santa Catarina. 
Data de emissão 
- 
Validade 
- 
Vazão de usos consuntivos 
- 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico. 
 
 
 
 
 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda apresentada no Sumário Executivo é ligeiramente superior, diferença 
justificada pela existência de uma queda remanescente entre a PCH Âmbar e a 
PCH Granada. 
 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Âmbar 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Joaquim Antonio Duran Salomão  20131118163  CREA PR-19728/D  Estudos cartográficos e
topográficos
Mauren Marques Domit  5397346-4  CREA 091815-3  Estudos geotécnicos
Rodrigo Kern  5397517-9  CREA 079175-9  Estudos hidrológicos
Paulo Roberto Senem  5397492-7  CREA 024063-6  Estudos energéticos
Paulo Roberto Senem  5397492-7  CREA 024063-6  Estruturas extravasoras
  Tipo de licença    Licença Prévia Ambiental (LP)
  Número    3.805/2015 (protocolo 48513.022258/2015-00)
  Órgão emissor    FATMA – Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina
  Data de emissão    23/06/2015
  Validade    23/06/2018
  Vazão remanescente    0,52
  Tipo de Licença    Não foi apresentada
  Número    -
Órgão Emissor  Órgão Emissor    A ANEEL fará a articulação para a obtenção da Declaração de Reserva de
Disponibilidade Hídrica (DRDH) junto à Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS) de Santa Catarina.
  Data de emissão    -
  Validade    -
  Vazão de usos consuntivos    -
Queda e níveis operacionais  A queda apresentada no Sumário Executivo é ligeiramente superior, diferença
justificada pela existência de uma queda remanescente entre a PCH Âmbar e a
PCH Granada.
METODOLOGIA
ADOTADA:    Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.  
      

FL. 04 da Nota Técnica nº 176/2016–SCG/ANEEL, de 18/03/2016 
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
638 
NOME DO RIO DA USINA: 
Sargento 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
74320000 
PONTE DO SARGENTO 
SARGENTO 
609 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
73600000 
ABELARDO LUZ 
CHAPECÓ 
1.840 
74422000 
BANDEIRANTE 
DAS FLORES 
521 
74300000 
GUATAPARÁ DE BAIXO 
DAS ANTAS 
814 
73780000 
JARDINÓPOLIS 
TRÊS VOLTAS 
642 
73900000 
SAUDADES 
SAUDADES 
418 
  
 
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
1.561 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
SOLEIRA LIVRE 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
ENROCAMENTO C/ NÚCLEO DE ARGILA/CONCRETO 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Paulo Roberto Senem (CREA 024063-6) Nº DA ART 
5397492-73 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
74320000 
PONTE DO SARGENTO 
SARGENTO 
609 
 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 5.100 kW é superior à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 3 turbinas de 1.769 kW e 3 geradores de potência 
unitária nominal de 1.889 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
10. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no 
trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da 
Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença 
Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Âmbar 
Sumário Executivo 
3 Documento nº 48513.015755/2015-00 (Anexo 001) 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Área de Drenagem
da PCH (km²):    638  NOME DO RIO DA USINA:    Sargento    
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO    NOME    RIO    A.D. (km²):  
74320000    PONTE DO SARGENTO    SARGENTO    609  
              
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS              
CÓDIGO    NOME    RIO    A.D. (km²):  
73600000    ABELARDO LUZ    CHAPECÓ    1.840  
74422000    BANDEIRANTE    DAS FLORES    521  
74300000    GUATAPARÁ DE BAIXO    DAS ANTAS    814  
73780000    JARDINÓPOLIS    TRÊS VOLTAS    642  
73900000    SAUDADES    SAUDADES    418  
              
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):      1.561    TR (anos):    1.000    
TIPO DE VERTEDOURO:      SOLEIRA LIVRE            
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:      ENROCAMENTO C/ NÚCLEO DE ARGILA/CONCRETO            
NOME DO RESP. TÉCNICO:      Paulo Roberto Senem (CREA 024063-6)        Nº DA ART  5397492-73  
                  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA                  
CÓDIGO    NOME    RIO    A.D. (em km²):      
74320000    PONTE DO SARGENTO    SARGENTO    609      
Estudos Energéticos  A potência de 5.100 kW é superior à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 3 turbinas de 1.769 kW e 3 geradores de potência
unitária nominal de 1.889 kVA, com 0,9 de fator de potência.
PCH Âmbar  Sumário Executivo

FL. 05 da Nota Técnica nº 176/2016–SCG/ANEEL, de 18/03/2016 
Potência Instalada Total (kW) 
5.100 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência por gerador (kVA) / fator de potência 
1.889 / 0,9 
Potência por turbina (kW) / engolimento mínimo (m3/s) 
1.769 / 4,34 
Rendimento da turbina 
90,30% 
Rendimento do gerador 
96,10% 
Taxa equivalente de indisponibilidade forçada (%) 
1,28% 
Indisponibilidade programada (%) 
2,19% 
Perdas hidráulicas nominais (m) 
1,815 
Queda bruta nominal (m) 
25,39 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,53% 
Consumo Interno (kW médio) 
28 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
0,52 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0,16 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
12. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o processo seria 
sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade de emissão de algum ato 
referente à aprovação do projeto apresentado pela Rio Sargento Energia S.A. 
 
13. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse sentido. O 
Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI-PCH), etapa já 
cumprida pelo empreendedor. 
 
14. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, do Sumário 
Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Âmbar, nos termos da REN 343/2008, quanto 
o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
15. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e que o 
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, conforme excerto a 
seguir transcrito:  
 
 
[...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores do potencial 
hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso do potencial 
hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro da Adequabilidade do 
Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos 
órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação dessas ações, quando couber, imediatamente 
após a publicação do DRI-PCH previsto no Capítulo I desta Resolução. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Número de Unidades Geradoras  3
Potência por gerador (kVA) / fator de potência  1.889 / 0,9
Potência por turbina (kW) / engolimento mínimo (m3/s)  1.769 / 4,34
Rendimento da turbina  90,30%
Rendimento do gerador  96,10%
Taxa equivalente de indisponibilidade forçada (%)  1,28%
Indisponibilidade programada (%)  2,19%
Perdas hidráulicas nominais (m)  1,815
Queda bruta nominal (m)  25,39
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  1,53%
Consumo Interno (kW médio)  28
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  0,52
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0,16
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

FL. 06 da Nota Técnica nº 176/2016–SCG/ANEEL, de 18/03/2016 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da ANEEL, caso o 
interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério 
da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]  
 
16. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o 
DRS-PCH referente à PCH Âmbar à Rio Sargento Energia S.A., bem como o encaminhamento de correspondência 
à SDS, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à PCH Âmbar sob a titularidade da Rio Sargento Energia S.A. 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

FL. 07 da Nota Técnica nº 176/2016–SCG/ANEEL, de 18/03/2016 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
19. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar correspondência à SDS, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
VINICIUS GROSSI DE OLIVEIRA 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração  
 
 
 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

FL. 08 da Nota Técnica nº 176/2016–SCG/ANEEL, de 18/03/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Âmbar 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1965 
 
 
 
 
 
 
 
31,10 
40,23 
50,61 
14,86 
49,63 
1966 
17,01 
46,77 
13,02 
7,43 
3,18 
15,28 
9,53 
15,16 
28,04 
46,25 
7,85 
10,90 
1967 
9,86 
12,22 
21,74 
5,58 
2,65 
2,95 
5,77 
22,99 
14,12 
11,41 
13,76 
6,38 
1968 
2,69 
3,03 
6,87 
11,07 
4,95 
3,49 
4,97 
2,12 
3,88 
10,68 
7,09 
18,24 
1969 
64,04 
8,85 
11,75 
15,36 
16,01 
27,82 
9,50 
5,05 
13,89 
77,35 
41,20 
3,34 
1970 
3,50 
2,69 
2,80 
2,24 
6,47 
19,28 
25,60 
6,67 
22,20 
40,00 
8,52 
25,27 
1971 
25,54 
8,73 
13,75 
32,11 
34,01 
34,93 
24,24 
24,69 
5,83 
11,66 
3,08 
1,80 
1972 
5,04 
7,19 
18,14 
24,55 
3,00 
44,97 
15,50 
64,17 
51,05 
16,99 
22,54 
12,87 
1973 
32,60 
20,79 
7,98 
7,97 
35,84 
28,44 
23,87 
46,92 
42,34 
24,07 
12,02 
5,39 
1974 
17,41 
5,40 
6,96 
15,92 
15,55 
26,30 
6,33 
11,02 
14,59 
9,87 
29,68 
13,27 
1975 
23,20 
20,38 
10,25 
6,93 
5,50 
15,46 
7,87 
24,82 
31,60 
53,59 
14,96 
30,52 
1976 
23,73 
9,85 
3,09 
7,63 
23,37 
18,72 
12,17 
24,43 
10,72 
29,25 
20,21 
9,45 
1977 
9,03 
15,90 
6,87 
4,27 
1,80 
16,04 
5,72 
12,91 
11,31 
17,66 
24,31 
18,76 
1978 
5,55 
2,02 
1,54 
0,98 
0,93 
1,90 
18,04 
9,82 
12,01 
5,03 
10,91 
5,89 
1979 
4,66 
6,30 
12,18 
12,26 
73,25 
11,29 
13,73 
30,61 
17,94 
67,57 
23,91 
25,40 
1980 
11,84 
5,63 
19,62 
4,69 
12,53 
6,99 
6,59 
15,85 
9,33 
17,65 
10,13 
7,68 
1981 
5,30 
9,48 
8,67 
24,11 
5,23 
9,81 
2,84 
2,30 
5,90 
19,16 
23,58 
33,77 
1982 
6,33 
7,92 
4,89 
1,72 
4,94 
30,01 
43,61 
11,68 
8,83 
34,41 
77,05 
19,31 
1983 
8,13 
25,41 
44,83 
35,88 
111,75 
45,29 
146,93 
22,96 
42,04 
20,10 
11,61 
6,62 
1984 
9,46 
9,01 
6,87 
5,76 
10,65 
27,70 
11,59 
42,54 
20,33 
10,60 
31,45 
5,53 
1985 
2,99 
23,39 
6,44 
16,52 
12,98 
7,22 
14,14 
11,98 
12,41 
8,96 
18,52 
1,85 
1986 
3,19 
12,90 
13,05 
40,17 
50,19 
15,19 
6,85 
21,04 
26,64 
21,14 
13,04 
11,72 
1987 
12,24 
20,82 
1,68 
24,12 
69,70 
24,89 
19,40 
9,20 
2,47 
27,47 
23,78 
9,84 
1988 
4,70 
3,33 
1,64 
17,80 
71,80 
19,68 
5,85 
1,39 
0,45 
10,53 
9,99 
2,61 
1989 
23,09 
25,73 
6,96 
9,75 
16,21 
11,72 
14,12 
22,34 
67,95 
26,94 
8,70 
7,70 
1990 
46,29 
8,77 
2,02 
68,68 
72,50 
83,74 
17,28 
34,96 
42,01 
52,57 
13,41 
16,63 
1991 
7,44 
3,53 
0,58 
7,46 
3,22 
49,97 
13,52 
7,13 
4,56 
16,56 
5,30 
15,66 
1992 
8,61 
25,92 
39,73 
14,25 
63,00 
47,23 
49,55 
21,25 
28,42 
25,38 
30,28 
16,08 
1993 
11,58 
19,74 
8,77 
11,05 
23,71 
34,85 
23,37 
6,89 
19,18 
40,19 
16,96 
19,90 
1994 
1,34 
24,21 
19,53 
7,76 
30,60 
35,76 
42,55 
6,14 
17,85 
27,39 
45,15 
8,24 
1995 
36,28 
9,71 
18,54 
24,73 
4,02 
8,85 
8,80 
7,04 
34,64 
30,94 
5,69 
1,07 
1996 
13,13 
29,11 
22,79 
11,96 
2,10 
33,48 
22,13 
10,09 
29,86 
78,53 
14,71 
36,09 
1997 
9,22 
51,62 
9,59 
2,27 
7,33 
39,56 
31,82 
29,93 
20,74 
104,76 
59,50 
10,13 
1998 
8,90 
80,09 
36,51 
90,58 
23,90 
7,75 
14,49 
57,53 
46,33 
68,52 
10,13 
10,76 
1999 
20,09 
20,32 
3,54 
12,50 
3,36 
23,53 
27,53 
3,14 
4,45 
20,79 
3,31 
2,96 
2000 
6,71 
6,23 
3,83 
5,37 
17,18 
9,69 
20,15 
14,78 
39,69 
43,10 
12,88 
5,01 
2001 
9,93 
40,43 
27,53 
25,96 
25,88 
23,79 
17,79 
5,94 
11,82 
53,80 
14,29 
4,03 
2002 
4,95 
4,37 
2,22 
0,88 
32,57 
40,26 
8,24 
19,71 
39,39 
60,89 
40,99 
35,48 
2003 
9,60 
27,03 
19,27 
5,91 
4,47 
7,10 
6,30 
2,56 
5,25 
20,50 
35,20 
86,85 
2004 
17,52 
6,51 
2,94 
6,55 
23,03 
10,16 
21,27 
4,09 
9,08 
35,71 
39,39 
7,13 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Âmbar                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1965                31,10  40,23  50,61  14,86  49,63
1966  17,01  46,77  13,02  7,43  3,18  15,28  9,53  15,16  28,04  46,25  7,85  10,90
1967  9,86  12,22  21,74  5,58  2,65  2,95  5,77  22,99  14,12  11,41  13,76  6,38
1968  2,69  3,03  6,87  11,07  4,95  3,49  4,97  2,12  3,88  10,68  7,09  18,24
1969  64,04  8,85  11,75  15,36  16,01  27,82  9,50  5,05  13,89  77,35  41,20  3,34
1970  3,50  2,69  2,80  2,24  6,47  19,28  25,60  6,67  22,20  40,00  8,52  25,27
1971  25,54  8,73  13,75  32,11  34,01  34,93  24,24  24,69  5,83  11,66  3,08  1,80
1972  5,04  7,19  18,14  24,55  3,00  44,97  15,50  64,17  51,05  16,99  22,54  12,87
1973  32,60  20,79  7,98  7,97  35,84  28,44  23,87  46,92  42,34  24,07  12,02  5,39
1974  17,41  5,40  6,96  15,92  15,55  26,30  6,33  11,02  14,59  9,87  29,68  13,27
1975  23,20  20,38  10,25  6,93  5,50  15,46  7,87  24,82  31,60  53,59  14,96  30,52
1976  23,73  9,85  3,09  7,63  23,37  18,72  12,17  24,43  10,72  29,25  20,21  9,45
1977  9,03  15,90  6,87  4,27  1,80  16,04  5,72  12,91  11,31  17,66  24,31  18,76
1978  5,55  2,02  1,54  0,98  0,93  1,90  18,04  9,82  12,01  5,03  10,91  5,89
1979  4,66  6,30  12,18  12,26  73,25  11,29  13,73  30,61  17,94  67,57  23,91  25,40
1980  11,84  5,63  19,62  4,69  12,53  6,99  6,59  15,85  9,33  17,65  10,13  7,68
1981  5,30  9,48  8,67  24,11  5,23  9,81  2,84  2,30  5,90  19,16  23,58  33,77
1982  6,33  7,92  4,89  1,72  4,94  30,01  43,61  11,68  8,83  34,41  77,05  19,31
1983  8,13  25,41  44,83  35,88  111,75  45,29  146,93  22,96  42,04  20,10  11,61  6,62
1984  9,46  9,01  6,87  5,76  10,65  27,70  11,59  42,54  20,33  10,60  31,45  5,53
1985  2,99  23,39  6,44  16,52  12,98  7,22  14,14  11,98  12,41  8,96  18,52  1,85
1986  3,19  12,90  13,05  40,17  50,19  15,19  6,85  21,04  26,64  21,14  13,04  11,72
1987  12,24  20,82  1,68  24,12  69,70  24,89  19,40  9,20  2,47  27,47  23,78  9,84
1988  4,70  3,33  1,64  17,80  71,80  19,68  5,85  1,39  0,45  10,53  9,99  2,61
1989  23,09  25,73  6,96  9,75  16,21  11,72  14,12  22,34  67,95  26,94  8,70  7,70
1990  46,29  8,77  2,02  68,68  72,50  83,74  17,28  34,96  42,01  52,57  13,41  16,63
1991  7,44  3,53  0,58  7,46  3,22  49,97  13,52  7,13  4,56  16,56  5,30  15,66
1992  8,61  25,92  39,73  14,25  63,00  47,23  49,55  21,25  28,42  25,38  30,28  16,08
1993  11,58  19,74  8,77  11,05  23,71  34,85  23,37  6,89  19,18  40,19  16,96  19,90
1994  1,34  24,21  19,53  7,76  30,60  35,76  42,55  6,14  17,85  27,39  45,15  8,24
1995  36,28  9,71  18,54  24,73  4,02  8,85  8,80  7,04  34,64  30,94  5,69  1,07
1996  13,13  29,11  22,79  11,96  2,10  33,48  22,13  10,09  29,86  78,53  14,71  36,09
1997  9,22  51,62  9,59  2,27  7,33  39,56  31,82  29,93  20,74  104,76  59,50  10,13
1998  8,90  80,09  36,51  90,58  23,90  7,75  14,49  57,53  46,33  68,52  10,13  10,76
1999  20,09  20,32  3,54  12,50  3,36  23,53  27,53  3,14  4,45  20,79  3,31  2,96
2000  6,71  6,23  3,83  5,37  17,18  9,69  20,15  14,78  39,69  43,10  12,88  5,01
2001  9,93  40,43  27,53  25,96  25,88  23,79  17,79  5,94  11,82  53,80  14,29  4,03
2002  4,95  4,37  2,22  0,88  32,57  40,26  8,24  19,71  39,39  60,89  40,99  35,48
2003  9,60  27,03  19,27  5,91  4,47  7,10  6,30  2,56  5,25  20,50  35,20  86,85
2004  17,52  6,51  2,94  6,55  23,03  10,16  21,27  4,09  9,08  35,71  39,39  7,13

FL. 09 da Nota Técnica nº 176/2016–SCG/ANEEL, de 18/03/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Âmbar 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2005 
7,53 
0,64 
0,57 
13,06 
29,72 
64,54 
16,25 
7,07 
37,70 
67,58 
9,33 
2,73 
2006 
9,77 
2,78 
9,39 
9,25 
1,77 
1,99 
2,04 
7,38 
11,44 
19,41 
20,86 
14,73 
2007 
10,22 
13,20 
13,50 
38,39 
65,60 
7,14 
20,91 
5,02 
5,66 
36,97 
56,21 
10,12 
2008 
4,96 
2,22 
3,21 
35,44 
16,00 
19,79 
5,62 
9,19 
11,81 
60,48 
32,22 
2,79 
2009 
8,63 
2,83 
3,16 
0,90 
17,29 
18,19 
23,76 
31,41 
58,98 
49,59 
18,64 
18,61 
2010 
22,12 
4,84 
16,42 
49,50 
50,03 
13,85 
24,78 
9,19 
4,54 
21,03 
7,29 
55,85 
2011 
18,14 
28,84 
16,46 
20,85 
5,12 
35,36 
49,27 
35,67 
44,82 
22,70 
13,59 
3,36 
2012 
2,23 
0,78 
1,09 
10,54 
6,35 
22,65 
16,51 
8,57 
2,37 
27,56 
13,38 
39,01 
2013 
48,49 
11,83 
63,23 
30,29 
16,33 
47,49 
16,46 
23,81 
22,74 
23,90 
10,98 
27,96 
2014 
12,13 
1,76 
15,51 
24,24 
32,75 
68,93 
 
 
 
 
 
 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Âmbar                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2005  7,53  0,64  0,57  13,06  29,72  64,54  16,25  7,07  37,70  67,58  9,33  2,73
2006  9,77  2,78  9,39  9,25  1,77  1,99  2,04  7,38  11,44  19,41  20,86  14,73
2007  10,22  13,20  13,50  38,39  65,60  7,14  20,91  5,02  5,66  36,97  56,21  10,12
2008  4,96  2,22  3,21  35,44  16,00  19,79  5,62  9,19  11,81  60,48  32,22  2,79
2009  8,63  2,83  3,16  0,90  17,29  18,19  23,76  31,41  58,98  49,59  18,64  18,61
2010  22,12  4,84  16,42  49,50  50,03  13,85  24,78  9,19  4,54  21,03  7,29  55,85
2011  18,14  28,84  16,46  20,85  5,12  35,36  49,27  35,67  44,82  22,70  13,59  3,36
2012  2,23  0,78  1,09  10,54  6,35  22,65  16,51  8,57  2,37  27,56  13,38  39,01
2013  48,49  11,83  63,23  30,29  16,33  47,49  16,46  23,81  22,74  23,90  10,98  27,96
2014  12,13  1,76  15,51  24,24  32,75  68,93