* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da 
Agência. 
\SCG\NT\144\ndsp20211748 
 
48524.004989/2021-00 
Nota Técnica nº 351/2021-SCG/ANEEL 
 
Em 21 de junho de 2021. 
 
 
 
 
Processo: 48500.006320/2006-64 
 
Assunto: Recurso Administrativo em face do 
Despacho nº 282, de 19 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 
I - DO OBJETIVO 
 
1. 
Analisar  Recurso Administrativo interposto pela Santa Rosa Energia e Participações 
S.A. em face do Despacho nº 282, de 19 de fevereiro de 2021, que decidiu por registrar a não 
compatibilidade do Sumário Executivo com os Estudos de Inventário Hidrelétrico e com o uso do 
potencial hidráulico da revisão do projeto básico da PCH Santa Rosa, com 9.999 kW de Potência 
Instalada, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de Geração ─ CEG 
PCH.PH.SC.034059-6.01, de titularidade da empresa Santa Rosa Energia e Participações S.A., inscrita 
no CNPJ sob o nº 10.750.301/0001-96, localizada no rio Chapecó, integrante da sub-bacia 73, na 
bacia hidrográfica do Rio Uruguai, cuja casa de força localiza-se no município de Vargeão, estado de 
Santa Catarina. 
 
II - DOS FATOS 
 
2. 
O Despacho nº 1.297, de 11 de maio de 2010, aprovou o projeto básico da PCH Santa 
Rosa. 
 
3. 
A PCH Santa Rosa foi autorizada por meio da Resolução Autorizativa nº 6.356, de 23 
de maio de 2017, à Santa Rosa Energia Participações S.A. 
 
4. 
Em 8 de agosto de 2017, foi emitida a Declaração de Utilidade Pública das áreas de 
terra necessárias à implantação da PCH Santa Rosa, por meio da Resolução Autorizativa nº 6.554. 
 
5. 
Em 18 de fevereiro de 2021, foi emitida a Nota Técnica nº 61/2021-SCG/ANEEL, que 
analisou a adequabilidade do Sumário Executivo com os Esstudos de Inventário Hidrelétrico e com 
o uso do potencial hidráulico da revisão do projeto básico da PCH Santa Rosa.  
 
6. 
Em 19 de fevereiro de 2021, foi emitido o Despacho nº 282, que não registrou a 
adequabilidade do Sumário Executivo com os Estudos de Inventário Hidrelétrico e com o uso do

Pág. 2 da Nota Técnica nº 351/2021-SCG/ANEEL, de 21/06/2021. 
 
potencial hidráulico da revisão do projeto básico da PCH Santa Rosa. 
 
7. 
Em 1º de março de 2021, a Santa Rosa Energia Participações S.A. interpôs Recurso 
Administrativo1 em face do Despacho nº 282, de 2021, no qual solicita a aprovação da “Consolidação 
do Projeto Básico e Sumário Executivo da PCH Santa Rosa e Eliminação dos Polígonos em 
Sobreposição das Áreas Objeto da Casa de Força e Canal Adutor da PCH Santa Rosa 
(PCH.PH.SC.034059-6.01), em Confrontação com o Pedido de DUP da PCH Barreiros 
(PCH.PH.SC.032598-8.01)”.  
 
8. 
A Nota Técnica nº 185/2021-SCG/ANEEL, de 31 de março de 2021, analisou o pedido 
de exclusão de parte das áreas declaradas de utilidade pública para a PCH Santa Rosa pela Resolução 
Autorizativa nº 6.554, de 8 de agosto de 2017, em favor da Santa Rosa Energia Participações S.A. 
 
9. 
A Resolução Autorizativa nº 9.893, de 4 de maio de 2021, alterou a DUP emitida por 
meio da Resolução Autorizativa nº 6.554, de 8 de agosto de 2017, em favor da Santa Rosa Energia 
Participações S.A. (Santa Rosa ou Interessada). 
 
III - DA ANÁLISE 
 
III.1 - Do Recurso Administrativo 
 
10. 
O Despacho nº 282, de 19 de fevereiro de 2021, foi publicado no DOU em 22 de 
fevereiro de 2021 e o Recurso Administrativo foi protocolizado na ANEEL em 1º de março de 2021. 
Diante disso, o recurso é tempestivo. 
 
11. 
A Nota Técnica nº 61/2021-SCG/ANEEL, que analisou o pedido de adequabilidade do 
Sumário Executivo com os Estudos de Inventário Hidrelétrico e com o uso do potencial hidráulico 
da revisão do projeto básico (DRS-PCH) da PCH Santa Rosa. 
 
12. 
Essa Nota Técnica recomendou a não emissão do DRS-PCH em favor da PCH Santa 
Rosa uma vez que foi constatado que a emissão da DUP da PCH Santa Rosa foi feita baseada em 
projeto que sequer havia sido apresentado à ANEEL, em descumprimento também ao que consta 
no inciso IV, do art. 10, da Resolução Normativa nº 846, de 11 de junho de 2019. 
 
13. 
Assim, apesar de tecnicamente ser possível a concepção do novo arranjo da PCH 
Santa Rosa, a sua adoção impacta em áreas que não pertenciam a sua autorização o que pode, 
inclusive, prejudicaria a viabilidade econômica e ambiental da PCH Barreiros, haja vista que a DUP 
relativa à parte das terras necessárias para a formação do seu reservatório e de áreas de proteção 
ambiental estava sobrestada pela ANEEL, exatamente por causa da sobreposição de áreas objeto 
de DUP já emitida 
 
14. 
Com vistas a solucionar os problemas a Santa Rosa Energia requereu a exclusão dos 
polígonos de 8 a 22, que se destinam a formação do barramento, da estrutura de adução, da casa 
 
1 Documento SicNet nº 48513.005261/2021-00

Pág. 3 da Nota Técnica nº 351/2021-SCG/ANEEL, de 21/06/2021. 
 
de força, da subestação, dos acessos, do canteiro de obras, das áreas inservíveis e do bota fora, que 
correspondem a uma área de 4,7153 ha (Quatro hectares, setenta e um ares e cinquenta e três 
centiares), de um total de 22 polígonos, que totalizam uma área de 190,5111 ha (Cento e noventa 
hectares, cinquenta e um ares e onze centiares). 
 
15. 
Com a exclusão de algumas das áreas declaradas de utilidade pública pela Resolução 
Autorizativa nº 6.554/2017, ficando restritas aos polígonos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que se destinam a 
formação do reservatório e das áreas de preservação permanente (APP), conforme análise 
constante na Nota Técnica nº 185/2021-SCG/ANEEL, não há mais interferência com o 
empreendimento PCH Barreiros. 
 
16. 
Portanto, o presente pedido de “Consolidação do Projeto Básico e Sumário Executivo 
da PCH Santa Rosa” pode ser acatado e ter o seu DRS-PCH emitido, levando-se em conta que a DUP 
retificada da PCH Santa Rosa não adentra em áreas que não pertencem à sua autorização. 
 
III.2 - Da análise da Consolidação do Projeto Básico e Sumário Executivo da PCH Santa Rosa 
 
17. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do 
Interessado, conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março 
de 2020: 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações 
e documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, 
administrativa e técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA), compreendendo, também, os aspectos de segurança 
relacionados à barragem e demais estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
18. 
A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.

Pág. 4 da Nota Técnica nº 351/2021-SCG/ANEEL, de 21/06/2021. 
 
 
Figura 1: Arranjo geral da PCH Santa Rosa 
 
19. 
O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da 
Casa de Força e do Reservatório da PCH Santa Rosa: 
 
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF2 
Barramento 
26°40'37,3" S 
52°5'48" W 
ABELARDO LUZ/SC e 
VARGEÃO/SC 
Casa de Força 
26°40'38,6" S 
52°5'55,4" W 
VARGEÃO/SC 
Limite máximo do 
Reservatório 
26°41'32,8" S 
52°3'20" W 
ABELARDO LUZ/SC, PASSOS 
MAIA/SC e VARGEÃO/SC 
 
20. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.2.1 - Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
21. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 214, de 19 de março de 2004. 
 
 
2 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção 
da barragem deste empreendimento.
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF2
Barramento  26°40'37,3" S
52°5'48" W  ABELARDO LUZ/SC e
VARGEÃO/SC
Casa de Força  26°40'38,6" S
52°5'55,4" W  VARGEÃO/SC
Limite máximo do
Reservatório  26°41'32,8" S
52°3'20" W  ABELARDO LUZ/SC, PASSOS
MAIA/SC e VARGEÃO/SC

Pág. 5 da Nota Técnica nº 351/2021-SCG/ANEEL, de 21/06/2021. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Santa Rosa 
PCH Santa Rosa 
Estudos de 
Inventário DSP 
214/2004 
Proj. Básico 
Aprovado DSP 
1.297/2010 
Sumário 
Executivo 
revisado 
Localização do Barramento 
26°40'44" S 
52°5'42" W 
26°40'33" S 
52°5'44" W 
26°40'37,3" S 
52°5'48" W 
Localização da Casa Força 
26°40'31,5" S 
52°5'55" W 
26°40'27" S 
52°5'52" W 
26°40'38,6" S 
52°5'55,4" W 
NA Montante (m) 
858,00 
858,00 
858,00 
NA Jusante (m) 
835,00 
829,96 
829,96 
Queda Bruta (m) 
23,00 
28,04 
28,04 
Área do Reservatório (km²) 
0,70 
1,41 
1,53 
Potência (kW) 
8.000 
10.000 
9.999 
Energia Média (kWméd) 
4.200,00 
4.680,00 
5.400,00 
Vazão QMLT3 (m³/s) 
32,7 
39,10 
42,12 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Chapecó 
ESTADO: 
SC 
SUB-BACIA: 
73 
DESPACHO: 
214 
DATA: 
19/03/2004 
AUTOR: 
IMOJEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 
POTÊNCIA: 
95.000,00 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
7 (sete) 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento 
a montante 
Coordenadas da Casa 
de Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH RONDINHA 
26°41'8" S 
52°2'54" W 
881,90 
858,00 
9.600 
DSP nº 
3.536/2013  
Aproveitamento 
a jusante 
Coordenadas do 
Limite Máximo do 
Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH BARREIROS 
26°40'28,03" S 
52°5'58,13" W 
829,96 
787,00 
22.140 
DRS-PCH nº 
3.065/2016 
 
III.2.2 - Aspectos de Gestão 
22. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
DESIGN HEAD ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 
 
3 Vazão Média de Longo Termo.
Estudos de
Inventário DSP
214/2004  Proj. Básico
Aprovado DSP
1.297/2010
26°40'44" S
52°5'42" W  26°40'33" S
52°5'44" W
26°40'31,5" S
52°5'55" W  26°40'27" S
52°5'52" W
858,00  858,00
835,00  829,96
23,00  28,04
0,70  1,41
8.000  10.000
4.200,00  4.680,00
32,7  39,10
NOME DO RIO:  Chapecó  ESTADO:    SC      SUB-BACIA:    73
DESPACHO:  214  DATA:    19/03/2004          
AUTOR:  IMOJEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.                
POTÊNCIA:  95.000,00  EIXOS
IDENTIFICADOS:      7 (sete)        
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                  
Aproveitamento
a montante  Coordenadas da Casa
de Força  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)      Potência
(kW)    Condição  
PCH RONDINHA  26°41'8" S
52°2'54" W  881,90  858,00      9.600    DSP nº
3.536/2013  
Aproveitamento
a jusante  Coordenadas do
Limite Máximo do
Reservatório  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)      Potência
(kW)    Condição  
PCH BARREIROS  26°40'28,03" S
52°5'58,13" W  829,96  787,00      22.140    DRS-PCH nº
3.065/2016  
Empresa Projetista:  DESIGN HEAD ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Pág. 6 da Nota Técnica nº 351/2021-SCG/ANEEL, de 21/06/2021. 
 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
ALBERTO DE ANDRADE PINTO 
1720202789890 
25341/D PR 
Responsável Geral do Projeto 
SÉRGIO VICENTE NOVAK 
6304838-7 
022911-0-SC 
Estudos cartográficos e topográficos 
EDUARDO GABRIEL DE PAULI 
BAPTISTA 
6364657-9 
094145-0 SC 
Estudos geotécnicos 
EDUARDO JEFFERSON MAYER 
20180323320 
104081/D PR 
Estudos hidrológicos 
LUIZ DINIZ DE OLIVEIRA NETO 
1720202788800 
184119/D PR 
Estudos energéticos 
LUIZ DINIZ DE OLIVEIRA NETO 
1720202788800 
184119/D PR 
Estruturas extravasoras 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
LICENÇA PRÉVIA. 
Número 
1096/2017 
Órgão emissor 
FATMA - SC 
Data de emissão 
23 de fevereiro de 2017 
Validade 
23 de fevereiro de 2020 
Vazão remanescente 
2,82 
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
DRDH 
Número 
090 de 10/04/2017 
Órgão Emissor 
SDS 
Data de emissão 
10 de abril de 2017 
Validade 
10 de abril de 2020 
Vazão de usos consuntivos 
3,61 
 
III.2.3 - Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
23. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso 
ótimo do potencial hidráulico. 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis 
operacionais  
A queda do Sumário Executivo é superior à que é apresentada no inventário, 
cerca de 5,04m, com a alteração do nível operacional de jusante. No entanto, não 
há interferência com qualquer outro aproveitamento aprovado no estudo de 
inventário. As diferenças apresentadas são inerentes ao aperfeiçoamento do 
arranjo a partir de melhores informações locacionais identificadas na etapa de 
projeto básico. 
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Santa Rosa 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de 
Drenagem da 
PCH (km²): 
1.202,00 
NOME DO RIO DA USINA: 
CHAPECÓ
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
ALBERTO DE ANDRADE PINTO  1720202789890  25341/D PR  Responsável Geral do Projeto
SÉRGIO VICENTE NOVAK  6304838-7  022911-0-SC  Estudos cartográficos e topográficos
EDUARDO GABRIEL DE PAULI
BAPTISTA  6364657-9  094145-0 SC  Estudos geotécnicos
EDUARDO JEFFERSON MAYER  20180323320  104081/D PR  Estudos hidrológicos
LUIZ DINIZ DE OLIVEIRA NETO  1720202788800  184119/D PR  Estudos energéticos
LUIZ DINIZ DE OLIVEIRA NETO  1720202788800  184119/D PR  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  LICENÇA PRÉVIA.
Número  1096/2017
Órgão emissor  FATMA - SC
Data de emissão  23 de fevereiro de 2017
Validade  23 de fevereiro de 2020
Vazão remanescente  2,82
Tipo de Licença  DRDH
Número  090 de 10/04/2017
Órgão Emissor  SDS
Data de emissão  10 de abril de 2017
Validade  10 de abril de 2020
Vazão de usos consuntivos  3,61
Queda e níveis
operacionais  A queda do Sumário Executivo é superior à que é apresentada no inventário,
cerca de 5,04m, com a alteração do nível operacional de jusante. No entanto, não
há interferência com qualquer outro aproveitamento aprovado no estudo de
inventário. As diferenças apresentadas são inerentes ao aperfeiçoamento do
arranjo a partir de melhores informações locacionais identificadas na etapa de
projeto básico.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.    
      
Área de
Drenagem da
PCH (km²):  1.202,00  NOME DO RIO DA USINA:  CHAPECÓ
      

Pág. 7 da Nota Técnica nº 351/2021-SCG/ANEEL, de 21/06/2021. 
 
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
73600000 
ABELARDO LUZ 
CHAPECÓ 
1.850,00 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
73960000 
BARRA DO CHAPECÓ AUX. 
CHAPECÓ 
8.267,00 
73770000 
PORTO FAE NOVO 
CHAPECÓ 
5.880,00 
73690001 
CORONEL PASSOS MAIA 
CHAPECOZINHO 
721,00 
73581000 
PONTE CONSTANSO DE MARCO 
CHAPECOZINHO 
1.110,00 
73700000 
CHAPECOZINHO 
CHAPECOZINHO 
1.351,00 
 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
1.823,00 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
CONTROLADO C/ COMPORTAS BASCULANTES 
TIPO DE ESTRUTURA DA 
BARRAGEM: 
CONCRETO ARMADO 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
LUIZ DINIZ DE OLIVEIRA NETO 
184119/D PR 
Nº DA ART 
1720202788800 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
73600000 
ABELARDO LUZ 
CHAPECÓ 
1.850,00 
 
24. 
A Interessada informa que iniciou os estudos tomando por base a alternativa de 
arranjo constante no estudo de revisão do inventário. Posteriormente, devido às condições 
topográficas reais encontradas após a realização de levantamento com a precisão recomendada 
pelas Diretrizes da ANEEL, uma alternativa, com posicionamento diferente do eixo do barramento, 
foi analisada e adotada. 
 
25. 
Também argumenta que o eixo de barramento se deslocou 86 m a montante em 
relação ao posicionamento original já aprovado e que a posição considerada segura para a Casa de 
Força foi encontrada 200 metros a jusante da posição original proposta, respeitando o futuro 
reservatório da PCH Barreiros na elevação 829,96 m.  
 
26. 
Segundo alega, buscou-se com isso posicionamento mais adequado e seguro do 
ponto de vista de geologia e geotecnia para apoio das estruturas de barragem, circuito hidráulico e 
casa de força. 
 
27. 
Observa-se que tanto o eixo do barramento quanto a casa de força, nesta revisão, 
estão propostos em pontos diferentes do que foi aprovado nos estudos de inventário4 e ao 
estabelecido na aprovação do projeto básico5. 
 
 
4 Despacho nº 214, de 19 de março de 2004 
5 Despacho nº 1.297, de 11 de maio de 2010.
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA      
CÓDIGO  NOME  RIO  A.D. (km²):
73600000  ABELARDO LUZ  CHAPECÓ  1.850,00
      
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS      
CÓDIGO  NOME  RIO  A.D. (km²):
73960000  BARRA DO CHAPECÓ AUX.  CHAPECÓ  8.267,00
73770000  PORTO FAE NOVO  CHAPECÓ  5.880,00
73690001  CORONEL PASSOS MAIA  CHAPECOZINHO  721,00
73581000  PONTE CONSTANSO DE MARCO  CHAPECOZINHO  1.110,00
73700000  CHAPECOZINHO  CHAPECOZINHO  1.351,00
      
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    1.823,00    TR (anos):    1.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    CONTROLADO C/ COMPORTAS BASCULANTES          
TIPO DE ESTRUTURA DA
BARRAGEM:    CONCRETO ARMADO          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    LUIZ DINIZ DE OLIVEIRA NETO
184119/D PR        Nº DA ART  1720202788800
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
73600000  ABELARDO LUZ    CHAPECÓ    1.850,00    

Pág. 8 da Nota Técnica nº 351/2021-SCG/ANEEL, de 21/06/2021. 
 
28. 
A Figura 2 apresenta imagem extraída do Google Earth com os pontos de maior 
relevância no empreendimento, considerando o que está aprovado e o que está sendo proposto 
pela Interessada. 
 
29. 
A Tabela 2 apresenta o histórico de alteração de parâmetros do empreendimento 
PCH Santa Rosa desde a aprovação dos estudos de inventário do rio Chapecó. 
 
Tabela 2 – Histórico de alteração de parâmetros da PCH Santa Rosa 
PCH Santa Rosa 
Estudos de 
Inventário DSP 
214/2004 
Proj. Básico 
Aprovado DSP 
1.297/2010 
Sumário 
Executivo 
revisado 
Localização do Barramento 
26°40'44" S 
52°5'42" W6 
26°40'33" S 
52°5'44" W7 
26°40'37,3" S 
52°5'48" W8 
Localização da Casa Força 
26°40'31,5" S 
52°5'55" W 
26°40'27" S 
52°5'52" W 
26°40'38,6" S 
52°5'55,4" W 
NA Montante (m) 
858,00 
858,00 
858,00 
NA Jusante (m) 
835,00 
829,96 
829,96 
Queda Bruta (m) 
23,00 
28,04 
28,04 
Área do Reservatório (km²) 
0,70 
1,41 
1,53 
Potência (kW) 
8.000 
10.000 
9.999 
Energia Média (kWméd) 
4.200,00 
4.680,00 
5.400,00 
Vazão QMLT9 (m³/s) 
32,7 
39,10 
42,12 
Rendimento nominal por turbina 
(%) 
- 
90,2 
92,4 
Rendimento nominal por gerador 
(%) 
- 
97,0 
96,5 
TEIF: Taxa equivalente de 
indisponibilidade forçada da usina 
(%) 
- 
0,82 
1,00 
IP: Indisponibilidade programada 
da usina (%) 
- 
1,92 
1,00 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
- 
0,98 
0,35 
Perdascon: Perdas elétricas até o 
ponto de conexão (%) 
- 
1,55 
2,5 
Cint: Consumo Interno do 
aproveitamento (kW médio) 
- 
100 
75 
 
 
6 SAD69 
7 SAD69 
8 SIRGAS2000 
9 Vazão Média de Longo Termo.
Estudos de
Inventário DSP
214/2004  Proj. Básico
Aprovado DSP
1.297/2010
26°40'44" S
52°5'42" W6  26°40'33" S
52°5'44" W7
26°40'31,5" S
52°5'55" W  26°40'27" S
52°5'52" W
858,00  858,00
835,00  829,96
23,00  28,04
0,70  1,41
8.000  10.000
4.200,00  4.680,00
32,7  39,10
-  90,2
-  97,0
-  0,82
-  1,92
-  0,98
-  1,55
-  100

Pág. 9 da Nota Técnica nº 351/2021-SCG/ANEEL, de 21/06/2021. 
 
 
Figura 2 – Principais pontos de impacto no empreendimento PCH Santa Rosa 
 
30. 
No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 9.999 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,54 são compatíveis aos 
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC de 0,52.  
 
No entanto, há que salientar que o fator de capacidade adotado nessa etapa é 
ligeiramente superior ao que foi adotado no estudo de inventário. Além disso, 
houve aumento da queda do aproveitamento, o que também traz impactos na 
sua produção energética. 
 
A seleção da melhor alternativa, portanto, é verificada através da comparação 
entre vantagens e desvantagens entre as alternativas, levando em consideração 
a produção energética, o custo total instalado, o menor impacto geral, as 
limitações locacionais e construtivas para cada arranjo. 
 
Foi adotado um TEIF e IP de 1,00%, apresentando como justificativa o fato de ser 
o valor especificado pelo fabricante dos equipamentos. 
 
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 4.999,50 kW e 2 geradores de 
potência unitária nominal de 5.570,00 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
III.2.4 - Parâmetros de Garantia Física
Estudos Energéticos  A potência de 9.999 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,54 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC de 0,52.
No entanto, há que salientar que o fator de capacidade adotado nessa etapa é
ligeiramente superior ao que foi adotado no estudo de inventário. Além disso,
houve aumento da queda do aproveitamento, o que também traz impactos na
sua produção energética.
A seleção da melhor alternativa, portanto, é verificada através da comparação
entre vantagens e desvantagens entre as alternativas, levando em consideração
a produção energética, o custo total instalado, o menor impacto geral, as
limitações locacionais e construtivas para cada arranjo.
Foi adotado um TEIF e IP de 1,00%, apresentando como justificativa o fato de ser
o valor especificado pelo fabricante dos equipamentos.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 4.999,50 kW e 2 geradores de
potência unitária nominal de 5.570,00 kVA, com 0,9 de fator de potência.

Pág. 10 da Nota Técnica nº 351/2021-SCG/ANEEL, de 21/06/2021. 
 
31. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são 
de responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) 
para cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, 
após a apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica 
(DRDH), válidase após publicação de Despacho homologando-os. 
 
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH Santa Rosa 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
26°40'37,3" S 
52°5'48" W 
Coordenadas da casa de força 
26°40'38,6" S 
52°5'55,4" W 
NA Montante (m) 
858,00 
NA Jusante (m) 
829,96 
Potência Instalada Total (kW) 
9.999 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
5.570,00; 5.570,00 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
4.999,50; 4.999,50 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
8,16; 8,16 
Rendimento nominal por turbina (%) 
92,4%; 92,4% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
96,5%; 96,5% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da 
usina (%) 
1,00% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
1,00% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,3456 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
28,04 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
2,49% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
75 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
2,82 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
3,61 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
32. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser 
emitido o DRS-PCH referente à PCH Santa Rosa conforme solicitado por Santa Rosa Energia e 
Participações S.A. 
 
33. 
Destaca-se que, quando da implantação do empreendimento, caso alguma estrutura 
adentre área que não faça parte de sua Outorga, o empreendedor só poderá adotar esta solução 
com estrita autorização do detentor da área da outra Outorga e da DUP afetadas. 
 
IV - DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
34. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 
2020.
PCH Santa Rosa  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  26°40'37,3" S
52°5'48" W
Coordenadas da casa de força  26°40'38,6" S
52°5'55,4" W
NA Montante (m)  858,00
NA Jusante (m)  829,96
Potência Instalada Total (kW)  9.999
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  5.570,00; 5.570,00
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW)  4.999,50; 4.999,50
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  8,16; 8,16
Rendimento nominal por turbina (%)  92,4%; 92,4%
Rendimento nominal por gerador (%)  96,5%; 96,5%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
usina (%)  1,00%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  1,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,3456
H : Queda bruta nominal (m)
b  28,04
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  2,49%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  75
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  2,82
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  3,61
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

Pág. 11 da Nota Técnica nº 351/2021-SCG/ANEEL, de 21/06/2021. 
 
V - DA CONCLUSÃO 
 
35. 
Considerando a emissão da Resolução Autorizativa nº 9.893, de 4 de maio de 2021, 
que alterou a DUP emitida por meio da Resolução Autorizativa nº 6.554, de 8 de agosto de 2017, 
em favor da Santa Rosa Energia Participações S.A., as restrições identificadas por meio da Nota 
Técnica nº 61/2021-SCG/ANEEL, de 18 de fevereiro de 2021, foram superadas. 
 
36. 
Em face do exposto, a SCG decide conhecer do Recurso Administrativo interposto 
contra o Despacho nº 282, de 19 de fevereiro de 2021, e no mérito dar-lhe provimento, de modo a 
emitir Despacho com vista a conceder o DRS-PCH referente às alterações no projeto básico feita 
pela PCH Santa Rosa sob a titularidade de Santa Rosa Energia e Participações S.A.  
 
VI - DA RECOMENDAÇÃO 
 
37. 
Dado o exposto, recomenda-se: 
 
a) conhecer do Recurso Administrativo interposto pela Santa Rosa Energia e 
Participações S.A. em face do Despacho nº 282, de 19 de fevereiro de 2021, e, no 
mérito, dar-lhe provimento; e 
 
b) emitir o DRS relativo às alterações do projeto básico da PCH Santa Rosa. 
 
 
 
(Assinado digitalmente) 
DENESMAR GOMES PIMENTA 
Especialista em Regulação 
(Assinado digitalmente) 
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO 
Analista Administrativo 
 
 
De acordo: 
 
 
(Assinado digitalmente) 
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

Pág. 12 da Nota Técnica nº 351/2021-SCG/ANEEL, de 21/06/2021. 
 
ANEXO 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH SANTA ROSA 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1953 
16,89 
24,19 
14,14 
14,24 
14,88 
20,33 
25,54 
20,94 
58,79 
72,66 
49,89 
29,03 
1954 
30,07 
21,74 
34,14 
28,99 
54,21 
115,57 
91,62 
47,74 
114,01 
131,90 
24,17 
22,08 
1955 
16,15 
12,14 
17,34 
45,57 
63,19 
92,86 
83,13 
40,73 
24,44 
14,81 
8,37 
7,38 
1956 
19,50 
16,06 
6,67 
37,32 
44,04 
22,32 
28,93 
23,65 
76,21 
35,07 
6,37 
10,45 
1957 
8,38 
23,93 
15,84 
9,15 
9,42 
28,58 
84,61 
172,53 
104,60 
24,77 
14,24 
12,38 
1958 
8,63 
6,19 
30,35 
13,66 
5,81 
17,12 
12,83 
35,94 
74,61 
45,86 
41,76 
59,47 
1959 
32,43 
21,62 
11,84 
18,91 
24,23 
22,28 
15,89 
25,94 
31,06 
20,25 
14,43 
10,53 
1960 
7,03 
9,28 
5,86 
6,45 
9,68 
21,00 
10,32 
52,58 
45,07 
65,26 
47,75 
16,97 
1961 
12,91 
15,85 
97,56 
31,41 
38,09 
22,96 
10,74 
7,93 
86,33 
91,94 
50,51 
22,54 
1962 
14,67 
34,20 
18,40 
10,61 
37,23 
25,65 
25,78 
16,75 
48,17 
52,22 
28,79 
13,20 
1963 
18,39 
31,31 
38,95 
20,98 
20,26 
11,32 
8,17 
9,20 
18,22 
76,90 
83,70 
31,64 
1964 
12,90 
20,10 
16,85 
27,01 
42,43 
17,00 
25,40 
42,94 
33,28 
19,81 
17,01 
11,46 
1965 
9,53 
11,20 
6,96 
9,87 
41,46 
28,37 
66,35 
55,75 
70,36 
78,01 
55,20 
81,00 
1966 
60,56 
107,88 
53,89 
27,94 
15,24 
39,91 
44,48 
35,07 
68,60 
84,04 
49,14 
63,30 
1967 
33,60 
38,08 
44,66 
18,07 
16,43 
16,89 
20,27 
49,34 
49,87 
30,15 
34,44 
31,82 
1968 
11,80 
6,59 
6,27 
11,21 
12,57 
12,37 
19,38 
10,47 
11,00 
19,46 
31,37 
23,21 
1969 
53,36 
32,13 
27,58 
47,49 
44,44 
77,54 
44,99 
26,91 
39,30 
47,92 
47,34 
18,82 
1970 
24,71 
21,11 
20,03 
15,08 
27,52 
56,74 
66,83 
26,23 
33,14 
47,00 
17,44 
91,38 
1971 
84,93 
38,11 
36,91 
70,85 
66,62 
96,21 
77,79 
35,36 
26,30 
35,40 
11,10 
10,27 
1972 
20,95 
30,10 
31,34 
30,62 
13,68 
60,87 
30,33 
118,94 
116,84 
55,68 
25,66 
27,54 
1973 
42,83 
70,42 
45,21 
21,46 
66,55 
74,46 
54,94 
94,39 
88,72 
63,12 
47,45 
21,78 
1974 
33,48 
33,73 
28,24 
24,41 
28,58 
48,06 
27,32 
18,96 
43,33 
19,13 
34,39 
22,77 
1975 
38,77 
38,18 
20,95 
13,03 
11,07 
24,60 
26,27 
37,51 
70,48 
89,71 
46,68 
66,96 
1976 
45,91 
27,94 
17,54 
17,16 
34,72 
51,57 
29,26 
43,26 
33,93 
35,64 
49,57 
18,05 
1977 
15,57 
17,67 
39,59 
21,55 
9,47 
25,82 
22,49 
43,94 
30,76 
47,10 
47,16 
20,15 
1978 
9,42 
5,95 
7,07 
3,13 
3,06 
6,66 
40,02 
18,45 
29,55 
15,27 
35,93 
23,70 
1979 
11,07 
5,14 
9,65 
27,97 
117,21 
34,40 
36,09 
39,97 
32,55 
118,09 
67,68 
34,66 
1980 
26,79 
18,60 
39,48 
16,92 
26,86 
15,56 
42,38 
55,18 
51,53 
28,02 
35,79 
47,65 
1981 
32,84 
34,80 
22,68 
18,65 
17,39 
25,29 
13,36 
11,96 
15,09 
27,17 
47,23 
66,49 
1982 
19,94 
25,20 
17,52 
8,27 
10,93 
61,10 
112,82 
42,56 
26,71 
85,38 
185,00 
51,00 
1983 
46,15 
50,91 
108,53 
65,36 
171,80 
96,74 
294,04 
68,27 
58,27 
51,18 
49,56 
19,51 
1984 
20,24 
24,98 
17,82 
25,12 
30,30 
70,02 
26,32 
87,47 
49,52 
34,00 
35,95 
17,32 
1985 
11,82 
33,70 
16,38 
26,63 
21,57 
13,26 
20,32 
13,75 
29,54 
22,29 
30,32 
11,68 
1986 
14,12 
33,37 
17,50 
37,22 
40,32 
38,01 
15,53 
20,32 
35,08 
41,59 
23,00 
16,92 
1987 
25,43 
30,51 
11,29 
18,34 
145,83 
57,10 
33,38 
33,58 
23,52 
52,29 
25,50 
13,12 
1988 
11,02 
11,12 
7,38 
18,63 
122,89 
69,45 
27,52 
12,68 
11,39 
33,33 
20,14 
17,48 
1989 
38,54 
65,55 
38,10 
33,35 
46,96 
24,71 
43,52 
43,46 
133,78 
64,39 
34,38 
21,21 
1990 
77,04 
38,00 
29,08 
76,56 
68,84 
179,04 
61,59 
73,62 
82,26 
74,44 
57,71 
59,48 
1991 
33,27 
40,00 
23,06 
25,70 
23,69 
78,08 
48,98 
56,60 
31,74 
64,47 
45,09 
40,61 
1992 
40,07 
46,64 
53,50 
47,78 
144,27 
99,74 
121,09 
85,00 
69,94 
60,96 
58,07 
36,07 
1993 
43,06 
34,96 
28,51 
24,00 
67,56 
59,36 
44,89 
31,35 
47,80 
92,59 
29,13 
30,53 
1994 
14,41 
41,37 
24,15 
25,48 
54,01 
74,26 
85,22 
33,21 
33,31 
54,47 
88,77 
59,45 
1995 
94,72 
36,55 
29,20 
35,96 
22,94 
58,24 
40,60 
20,97 
38,38 
57,68 
20,46 
13,51 
1996 
23,48 
53,00 
51,13 
36,80 
13,40 
45,05 
71,95 
48,66 
75,83 
124,99 
44,49 
46,33
Série de vazões médias mensais informada para a PCH SANTA ROSA                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1953  16,89  24,19  14,14  14,24  14,88  20,33  25,54  20,94  58,79  72,66  49,89  29,03
1954  30,07  21,74  34,14  28,99  54,21  115,57  91,62  47,74  114,01  131,90  24,17  22,08
1955  16,15  12,14  17,34  45,57  63,19  92,86  83,13  40,73  24,44  14,81  8,37  7,38
1956  19,50  16,06  6,67  37,32  44,04  22,32  28,93  23,65  76,21  35,07  6,37  10,45
1957  8,38  23,93  15,84  9,15  9,42  28,58  84,61  172,53  104,60  24,77  14,24  12,38
1958  8,63  6,19  30,35  13,66  5,81  17,12  12,83  35,94  74,61  45,86  41,76  59,47
1959  32,43  21,62  11,84  18,91  24,23  22,28  15,89  25,94  31,06  20,25  14,43  10,53
1960  7,03  9,28  5,86  6,45  9,68  21,00  10,32  52,58  45,07  65,26  47,75  16,97
1961  12,91  15,85  97,56  31,41  38,09  22,96  10,74  7,93  86,33  91,94  50,51  22,54
1962  14,67  34,20  18,40  10,61  37,23  25,65  25,78  16,75  48,17  52,22  28,79  13,20
1963  18,39  31,31  38,95  20,98  20,26  11,32  8,17  9,20  18,22  76,90  83,70  31,64
1964  12,90  20,10  16,85  27,01  42,43  17,00  25,40  42,94  33,28  19,81  17,01  11,46
1965  9,53  11,20  6,96  9,87  41,46  28,37  66,35  55,75  70,36  78,01  55,20  81,00
1966  60,56  107,88  53,89  27,94  15,24  39,91  44,48  35,07  68,60  84,04  49,14  63,30
1967  33,60  38,08  44,66  18,07  16,43  16,89  20,27  49,34  49,87  30,15  34,44  31,82
1968  11,80  6,59  6,27  11,21  12,57  12,37  19,38  10,47  11,00  19,46  31,37  23,21
1969  53,36  32,13  27,58  47,49  44,44  77,54  44,99  26,91  39,30  47,92  47,34  18,82
1970  24,71  21,11  20,03  15,08  27,52  56,74  66,83  26,23  33,14  47,00  17,44  91,38
1971  84,93  38,11  36,91  70,85  66,62  96,21  77,79  35,36  26,30  35,40  11,10  10,27
1972  20,95  30,10  31,34  30,62  13,68  60,87  30,33  118,94  116,84  55,68  25,66  27,54
1973  42,83  70,42  45,21  21,46  66,55  74,46  54,94  94,39  88,72  63,12  47,45  21,78
1974  33,48  33,73  28,24  24,41  28,58  48,06  27,32  18,96  43,33  19,13  34,39  22,77
1975  38,77  38,18  20,95  13,03  11,07  24,60  26,27  37,51  70,48  89,71  46,68  66,96
1976  45,91  27,94  17,54  17,16  34,72  51,57  29,26  43,26  33,93  35,64  49,57  18,05
1977  15,57  17,67  39,59  21,55  9,47  25,82  22,49  43,94  30,76  47,10  47,16  20,15
1978  9,42  5,95  7,07  3,13  3,06  6,66  40,02  18,45  29,55  15,27  35,93  23,70
1979  11,07  5,14  9,65  27,97  117,21  34,40  36,09  39,97  32,55  118,09  67,68  34,66
1980  26,79  18,60  39,48  16,92  26,86  15,56  42,38  55,18  51,53  28,02  35,79  47,65
1981  32,84  34,80  22,68  18,65  17,39  25,29  13,36  11,96  15,09  27,17  47,23  66,49
1982  19,94  25,20  17,52  8,27  10,93  61,10  112,82  42,56  26,71  85,38  185,00  51,00
1983  46,15  50,91  108,53  65,36  171,80  96,74  294,04  68,27  58,27  51,18  49,56  19,51
1984  20,24  24,98  17,82  25,12  30,30  70,02  26,32  87,47  49,52  34,00  35,95  17,32
1985  11,82  33,70  16,38  26,63  21,57  13,26  20,32  13,75  29,54  22,29  30,32  11,68
1986  14,12  33,37  17,50  37,22  40,32  38,01  15,53  20,32  35,08  41,59  23,00  16,92
1987  25,43  30,51  11,29  18,34  145,83  57,10  33,38  33,58  23,52  52,29  25,50  13,12
1988  11,02  11,12  7,38  18,63  122,89  69,45  27,52  12,68  11,39  33,33  20,14  17,48
1989  38,54  65,55  38,10  33,35  46,96  24,71  43,52  43,46  133,78  64,39  34,38  21,21
1990  77,04  38,00  29,08  76,56  68,84  179,04  61,59  73,62  82,26  74,44  57,71  59,48
1991  33,27  40,00  23,06  25,70  23,69  78,08  48,98  56,60  31,74  64,47  45,09  40,61
1992  40,07  46,64  53,50  47,78  144,27  99,74  121,09  85,00  69,94  60,96  58,07  36,07
1993  43,06  34,96  28,51  24,00  67,56  59,36  44,89  31,35  47,80  92,59  29,13  30,53
1994  14,41  41,37  24,15  25,48  54,01  74,26  85,22  33,21  33,31  54,47  88,77  59,45
1995  94,72  36,55  29,20  35,96  22,94  58,24  40,60  20,97  38,38  57,68  20,46  13,51
1996  23,48  53,00  51,13  36,80  13,40  45,05  71,95  48,66  75,83  124,99  44,49  46,33

Pág. 13 da Nota Técnica nº 351/2021-SCG/ANEEL, de 21/06/2021. 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH SANTA ROSA 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1997 
29,68 
105,25 
45,32 
19,93 
28,04 
76,31 
72,59 
88,96 
38,87 
164,40 
158,82 
37,76 
1998 
63,87 
98,74 
72,58 
168,16 
78,85 
30,57 
59,02 
139,13 
101,27 
85,21 
28,44 
22,93 
1999 
25,81 
30,48 
16,38 
34,68 
14,96 
42,38 
64,22 
14,37 
18,90 
93,96 
20,91 
13,92 
2000 
30,60 
29,12 
25,81 
17,65 
31,03 
22,05 
47,92 
30,39 
119,81 
119,77 
34,48 
20,59 
2001 
38,98 
81,85 
43,00 
59,11 
49,90 
53,89 
52,30 
28,26 
23,81 
106,27 
26,18 
28,10 
2002 
12,80 
12,55 
12,49 
9,14 
33,57 
36,79 
22,43 
52,33 
58,20 
99,75 
81,41 
63,71 
2003 
34,16 
32,47 
40,46 
21,16 
12,62 
26,27 
20,15 
11,18 
9,30 
21,22 
57,49 
107,57 
2004 
39,06 
17,45 
9,66 
12,83 
33,49 
33,00 
58,48 
19,67 
24,70 
68,42 
72,91 
26,92 
2005 
37,42 
16,03 
8,94 
28,78 
60,28 
94,25 
33,16 
24,00 
103,12 
113,35 
41,15 
14,49 
2006 
14,50 
15,42 
25,77 
31,14 
43,94 
51,23 
49,20 
44,11 
30,38 
26,78 
36,06 
34,69 
2007 
32,36 
23,05 
36,96 
82,86 
136,29 
31,48 
47,56 
21,14 
29,65 
65,99 
97,65 
37,45 
2008 
27,80 
12,84 
9,79 
33,39 
37,63 
39,56 
26,13 
34,52 
32,78 
86,46 
97,20 
23,97 
2009 
24,04 
21,65 
18,03 
9,17 
17,73 
31,17 
58,83 
86,28 
102,10 
97,52 
47,10 
48,94 
2010 
47,64 
35,41 
45,51 
119,48 
92,43 
49,07 
41,17 
37,87 
14,08 
18,44 
17,27 
111,02 
2011 
55,87 
77,01 
52,07 
49,23 
18,75 
58,00 
91,79 
94,90 
105,55 
31,31 
29,09 
17,94 
2012 
17,73 
18,92 
16,76 
20,23 
22,92 
42,95 
32,14 
34,02 
11,85 
30,90 
32,20 
21,97 
2013 
50,57 
28,52 
73,11 
38,29 
30,25 
101,46 
54,06 
63,90 
76,35 
52,66 
26,84 
29,51 
2014 
37,95 
15,65 
36,18 
25,57 
76,87 
162,18 
68,72 
24,31 
63,99 
88,24 
31,41 
26,50 
2015 
68,62 
40,20 
28,30 
22,25 
39,44 
87,95 
113,22 
30,73 
46,42 
118,87 
81,15 
95,81 
2016 
39,61 
46,79 
56,48 
33,52 
57,76 
38,89 
27,12 
52,99 
35,37 
37,53 
23,68 
32,13 
2017 
51,06 
23,20 
32,68 
22,38 
37,41 
84,06 
24,79
Série de vazões médias mensais informada para a PCH SANTA ROSA                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1997  29,68  105,25  45,32  19,93  28,04  76,31  72,59  88,96  38,87  164,40  158,82  37,76
1998  63,87  98,74  72,58  168,16  78,85  30,57  59,02  139,13  101,27  85,21  28,44  22,93
1999  25,81  30,48  16,38  34,68  14,96  42,38  64,22  14,37  18,90  93,96  20,91  13,92
2000  30,60  29,12  25,81  17,65  31,03  22,05  47,92  30,39  119,81  119,77  34,48  20,59
2001  38,98  81,85  43,00  59,11  49,90  53,89  52,30  28,26  23,81  106,27  26,18  28,10
2002  12,80  12,55  12,49  9,14  33,57  36,79  22,43  52,33  58,20  99,75  81,41  63,71
2003  34,16  32,47  40,46  21,16  12,62  26,27  20,15  11,18  9,30  21,22  57,49  107,57
2004  39,06  17,45  9,66  12,83  33,49  33,00  58,48  19,67  24,70  68,42  72,91  26,92
2005  37,42  16,03  8,94  28,78  60,28  94,25  33,16  24,00  103,12  113,35  41,15  14,49
2006  14,50  15,42  25,77  31,14  43,94  51,23  49,20  44,11  30,38  26,78  36,06  34,69
2007  32,36  23,05  36,96  82,86  136,29  31,48  47,56  21,14  29,65  65,99  97,65  37,45
2008  27,80  12,84  9,79  33,39  37,63  39,56  26,13  34,52  32,78  86,46  97,20  23,97
2009  24,04  21,65  18,03  9,17  17,73  31,17  58,83  86,28  102,10  97,52  47,10  48,94
2010  47,64  35,41  45,51  119,48  92,43  49,07  41,17  37,87  14,08  18,44  17,27  111,02
2011  55,87  77,01  52,07  49,23  18,75  58,00  91,79  94,90  105,55  31,31  29,09  17,94
2012  17,73  18,92  16,76  20,23  22,92  42,95  32,14  34,02  11,85  30,90  32,20  21,97
2013  50,57  28,52  73,11  38,29  30,25  101,46  54,06  63,90  76,35  52,66  26,84  29,51
2014  37,95  15,65  36,18  25,57  76,87  162,18  68,72  24,31  63,99  88,24  31,41  26,50
2015  68,62  40,20  28,30  22,25  39,44  87,95  113,22  30,73  46,42  118,87  81,15  95,81
2016  39,61  46,79  56,48  33,52  57,76  38,89  27,12  52,99  35,37  37,53  23,68  32,13
2017  51,06  23,20  32,68  22,38  37,41  84,06  24,79