48524.012864/2016-00 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 919/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 19 de dezembro de 2016. 
 
 
Processo nº: 48500.004517/2010-43 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica Rio do Sul, com Registro Ativo e Aceite 
conferidos à empresa Rio do Sul Energética Ltda., por 
meio, respectivamente, dos Despachos nº 2.806, de 23 de 
setembro de 2010, e nº 2.899, de 12 de julho de 2011, 
localizada no município de Lontras, estado de Santa 
Catarina. 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Rio do Sul, com 10.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SC.035427-9.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos à Rio do Sul 
Energética Ltda. (Rio do Sul Energética ou Interessada), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 2.806, de 23 
de setembro de 2010, e nº 2.899, de 12 de julho de 2011, localizada no rio Itajaí Açu, sub-bacia 83, na bacia 
hidrográfica do Atlântico Sudeste, no município de Lontras, no estado de Santa Catarina. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 3 de fevereiro de 2010, o Despacho n° 248 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio 
Itajaí-Açu, no trecho entre a confluência dos seus formadores, os rios Itajaí do Oeste e Itajaí do Sul, e o reservatório 
da UHE Salto do Pilão (El. 319,0 m), onde foi identificado 1 aproveitamento hidrelétrico, a PCH Rio do Sul.  
 
3. 
Em 23 de setembro de 2010, por meio do Despacho nº 2.806, foi conferido o Registro Ativo à Rio do 
Sul Energética, o qual foi aceito em 12 de julho de 2011 por meio do Despacho nº 2.899. 
 
4. 
Em 19 de janeiro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento, complementado2 em 27 de outubro de 2016.  
 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada Rio do Sul Energética para emissão do Despacho de Registro de 
Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH Rio 
do Sul. 
 
6. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado, 
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015: 
                                                          
1 Por meio da correspondência nº 001-ITAJAI2016, de 15 de janeiro de 2016, protocolado sob nº 48513.001094/2016-00. 
2 Por meio da correspondência nº 001-ITAJAI2016, de 15 de janeiro de 2016, protocolado sob nº 48513.027505/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 919/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016 
 
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o 
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não 
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA, 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas 
do empreendimento. 
 
7. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
8. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 248, de 3 de fevereiro de 2010. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Rio do Sul 
PCH Rio do Sul 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
27°8'8,38"S 
49°31'53,93"W 
27°8'8,38"S 
49°31'53,93"W 
NA Montante (m) 
327,1 
327,1 
NA Jusante (m) 
319,1 
319,10 
Queda Bruta (m) 
8 
8 
Área do Reservatório (km²) 
0,04 
0,0986 
Potência (kW) 
10000 
10000 
Energia Média (kWméd) 
5530 
5134 
Vazão QMLT3 (m³/s) 
156,82 
119,76 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Rio Itajaí-Açu 
ESTADO: 
SC 
SUB-
BACIA: 
83 
DESPACHO: 
248/2010 
DATA: 
3/2/2010 
AUTOR: 
Sérgio Moisés Rodrigues Batista / Elizeu Riba 
POTÊNCIA: 
10.000 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
1 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
 Não existe eixo inventariado a montante 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Usina Hidrelétrica Salto 
Pilão 
27°7'0"S 
49°30'0"W 
319 
112,77 
191.890,00 
Em operação 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
                                                          
3 Vazão Média de Longo Termo.
  PCH Rio do Sul      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do Barramento      27°8'8,38"S
49°31'53,93"W      27°8'8,38"S
49°31'53,93"W    
NA Montante (m)      327,1      327,1    
NA Jusante (m)      319,1      319,10    
Queda Bruta (m)      8      8    
Área do Reservatório (km²)      0,04      0,0986    
Potência (kW)      10000      10000    
Energia Média (kWméd)      5530      5134    
Vazão Q 3 (m³/s)
MLT      156,82      119,76    
NOME DO RIO:    Rio Itajaí-Açu          ESTADO:        SC        SUB-
BACIA:      83
DESPACHO:    248/2010          DATA:        3/2/2010              
AUTOR:    Sérgio Moisés Rodrigues Batista / Elizeu Riba                                
POTÊNCIA:    10.000 kW          EIXOS
IDENTIFICADOS:        1              
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                    
Aproveitamento a      Coordenadas da Casa de      NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  Condição  
montante      Força      (m)        (m)        (kW)        
Não existe eixo inventariado a montante                                    
Aproveitamento a      Coordenadas do Limite      NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  Condição  
jusante      Máximo do Reservatório      (m)        (m)        (kW)        
Usina Hidrelétrica Salto
Pilão    27°7'0"S
49°30'0"W      319        112,77        191.890,00      Em operação    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 919/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016 
 
9. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
3 Energie Engenharia Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Sérgio Moises Rodrigues Batista 
3792742-7 
046730-3 
Responsável Geral do Projeto  
Cesar Luis Teixeira 
3946611-2 
081864-9 
Estudos cartográficos e topográficos 
Inácio Kotovicz 
4035835-9 
082870-5 
Estudos geotécnicos 
Sérgio Moises Rodrigues Batista 
5987412-6 
046730-3 
Estudos hidrológicos 
Sérgio Moises Rodrigues Batista 
5987412-6 
046730-3 
Estudos energéticos 
Sérgio Moises Rodrigues Batista 
5987412-6 
046730-3 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de Licença 
Não possui 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não possui 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
10. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico. 
 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
Não houve diferenças na queda e nos níveis operacionais em relação ao inventário.
Empresa Projetista:    3 Energie Engenharia Ltda.      
Responsável Técnico    Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Sérgio Moises Rodrigues Batista    3792742-7  046730-3    Responsável Geral do Projeto
Cesar Luis Teixeira
Inácio Kotovicz    3946611-2  081864-9    Estudos cartográficos e topográficos
    4035835-9  082870-5    Estudos geotécnicos
Sérgio Moises Rodrigues Batista    5987412-6  046730-3    Estudos hidrológicos
Sérgio Moises Rodrigues Batista    5987412-6  046730-3    Estudos energéticos
Sérgio Moises Rodrigues Batista    5987412-6  046730-3    Estruturas extravasoras
Tipo de Licença    Não possui
Número    
Órgão emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão remanescente    
Tipo de Licença    Não possui
Número    
Órgão Emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão de usos consuntivos    
Queda e níveis operacionais  Não houve diferenças na queda e nos níveis operacionais em relação ao inventário.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 919/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Rio do Sul 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
5.466,34 
NOME DO RIO DA USINA: 
Itajaí Açu 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
83300002 
Posto Rio do Sul 
Rio Itajaí-Açu 
5.160 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
83300200 
Posto Rio do Sul Novo 
Rio Itajaí-Açu 
5.160 
83520000 
Posto Warnow 
Rio Itajaí-Açu 
9.790 
83690000 
Indaial 
Rio Itajaí-Açu 
9.850 
83440000 
Ibirama 
Rio Itajaí do Norte 
3.330 
 
 
 
 
  
 
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
2.724,43 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Creager 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Concreto 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Sérgio Moises Rodrigues Batista 
046730-3 
Nº DA 
ART4 
5987412-6 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
83300002 
Posto Rio do Sul 
Rio Itajaí-Açu 
51.60 
 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 10.000 kW é igual à estimada no inventário. O projeto apresentado prevê 
4 turbinas de 2577,32 kW e 4 geradores de potência unitária nominal de 2.777,78 kVA, 
com 0,9 de fator de potência. 
 
11. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
12. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
                                                          
4 Anexo ao documento nº 48513.027505/2016-00.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  5.466,34  NOME DO RIO DA USINA:    Itajaí Açu  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
83300002  Posto Rio do Sul    Rio Itajaí-Açu    5.160
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
83300200  Posto Rio do Sul Novo    Rio Itajaí-Açu    5.160
83520000  Posto Warnow    Rio Itajaí-Açu    9.790
83690000  Indaial    Rio Itajaí-Açu    9.850
83440000  Ibirama    Rio Itajaí do Norte    3.330
          
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    2.724,43    TR (anos):    1.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Creager          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Concreto          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Sérgio Moises Rodrigues Batista
046730-3        Nº DA
ART4  5987412-6
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
83300002  Posto Rio do Sul    Rio Itajaí-Açu    51.60    
Estudos Energéticos  A potência de 10.000 kW é igual à estimada no inventário. O projeto apresentado prevê
4 turbinas de 2577,32 kW e 4 geradores de potência unitária nominal de 2.777,78 kVA,
com 0,9 de fator de potência.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 919/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Rio do Sul 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
27°8'8,38"S 
49°31'53,93"W 
Coordenadas da casa de força 
27°8'8,38"S 
49°31'53,93"W 
Potência Instalada Total (kW) 
10.000 
Número de Unidades Geradoras 
4 
Potência instalada por gerador (kVA) 
2777,78 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,9 
Potência instalada por turbina (kW) 
2577,32 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
7,76 
Rendimento nominal por turbina (%) 
92,00% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,00% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 
1,00% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
2,00% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,64 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
8 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,50% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
720 kW médio5 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
11,27 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
5 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
 
13. 
Destaca-se que a série de vazões utilizou somente dados consistidos disponibilizados pela ANA, 
referente ao posto Rio do Sul – código ANA 83300002 -, localizado próximo ao eixo da PCH Rio do Sul. Para o 
preenchimento das falhas da série de vazões, foram utilizados os postos Rio do Sul Novo – código 83300200 -, Indaial 
– código ANA 83690000 -, Ibirama – código ANA 83440000 –, e Warnow – código ANA 83520000. Devido à restrição 
dos períodos disponíveis das séries de vazões históricas disponibilizadas pela ANA, a série de vazões elaborada para 
a PCH Rio do Sul restringe-se ao período jan/1941 a dez/2005. 
 
14. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Rio do Sul às empresas Rio do Sul Energética Ltda. bem como o encaminhamento de 
documento ao Instituto das Águas do Paraná, para fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o 
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
15. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
                                                          
5 A empresa declarou 10Kwh como consumo interno, para fins dos dados de garantia física, tal valor foi convertido para kW médio.
PCH Rio do Sul  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  27°8'8,38"S
49°31'53,93"W
Coordenadas da casa de força  27°8'8,38"S
49°31'53,93"W
Potência Instalada Total (kW)  10.000
Número de Unidades Geradoras  4
Potência instalada por gerador (kVA)  2777,78
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,9
Potência instalada por turbina (kW)  2577,32
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  7,76
Rendimento nominal por turbina (%)  92,00%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,00%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)  1,00%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  2,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,64
H : Queda bruta nominal (m)
b  8
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  1,50%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  720 kW médio5
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  11,27
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  5
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 919/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016 
 
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
16. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Rio do Sul sob a titularidade da Rio do Sul Energética Ltda. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
17. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento ao Instituto de Águas do Paraná, para fins da emissão 
da DRDH. 
 
 
 
ANA CLÁUDIA CIRINO DOS SANTOS 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 919/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016 
ANEXO 
 
Série informada de vazões médias mensais para a PCH Rio do Sul 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1941 
86,44 
145,13 
101,01 
45,78 
80,63 
114,43 
48,97 
133,32 
76,65 
95,54 
138,29 
87,09 
1942 
40,89 
131,36 
87,29 
93,75 
74,05 
74,79 
65,47 
71,93 
69,39 
59,32 
30,19 
37,29 
1943 
33,69 
54,24 
26,80 
22,35 
60,17 
194,92 
116,53 
275,44 
143,01 
90,05 
67,59 
40,36 
1944 
113,35 
43,12 
104,98 
34,96 
22,99 
26,70 
26,27 
21,19 
29,87 
31,15 
52,23 
20,66 
1945 
14,09 
64,52 
32,20 
25,74 
15,68 
22,03 
34,11 
25,95 
57,63 
68,54 
28,39 
31,99 
1946 
85,81 
227,76 
169,50 
60,49 
61,87 
141,96 
190,69 
113,35 
69,71 
108,06 
53,71 
63,77 
1947 
60,81 
137,72 
81,47 
30,09 
35,17 
55,19 
64,09 
99,58 
246,83 
220,35 
97,36 
84,86 
1948 
69,07 
128,18 
117,59 
99,16 
238,36 
58,79 
119,71 
290,27 
57,84 
55,62 
68,65 
26,91 
1949 
37,82 
21,93 
38,98 
71,30 
33,48 
92,48 
40,26 
86,55 
103,08 
63,03 
31,57 
31,68 
1950 
96,83 
81,47 
113,35 
36,65 
50,21 
38,03 
38,56 
108,06 
75,96 
203,40 
44,49 
62,82 
1951 
122,89 
247,89 
144,07 
42,16 
25,85 
27,54 
41,21 
19,49 
26,38 
193,86 
88,88 
50,53 
1952 
73,73 
54,98 
26,70 
26,80 
15,57 
59,26 
95,98 
36,02 
150,43 
203,40 
150,43 
53,50 
1953 
70,45 
114,41 
57,42 
30,72 
26,91 
24,37 
27,76 
28,18 
75,96 
134,54 
181,15 
76,27 
1954 
72,78 
66,85 
116,53 
75,11 
177,97 
188,57 
247,89 
67,80 
251,07 
399,26 
62,73 
42,01 
1955 
37,58 
50,61 
60,25 
71,08 
125,01 
109,11 
258,49 
112,29 
139,84 
52,65 
49,37 
76,38 
1956 
144,07 
154,67 
56,36 
111,23 
131,36 
58,48 
53,07 
91,95 
230,94 
136,66 
65,47 
56,46 
1957 
60,28 
57,52 
74,26 
79,56 
72,25 
54,88 
221,41 
536,04 
453,41 
191,75 
86,97 
48,73 
1958 
44,49 
71,83 
211,87 
53,18 
35,28 
99,79 
51,80 
119,71 
220,35 
165,26 
145,13 
123,95 
1959 
62,18 
109,11 
51,38 
86,23 
75,85 
42,16 
31,15 
59,01 
177,97 
59,64 
29,34 
33,05 
1960 
32,10 
79,77 
89,94 
67,16 
33,90 
30,19 
19,49 
155,73 
98,63 
138,78 
168,44 
86,55 
1961 
70,66 
125,01 
161,02 
78,39 
42,69 
48,94 
51,80 
25,42 
351,71 
348,53 
342,18 
170,56 
1962 
71,30 
70,55 
89,41 
40,68 
96,61 
60,38 
79,66 
43,65 
161,02 
105,62 
85,28 
55,40 
1963 
224,59 
412,09 
144,07 
113,35 
41,85 
26,48 
32,31 
32,96 
131,33 
289,40 
216,83 
115,42 
1964 
47,47 
71,68 
52,15 
64,72 
89,08 
52,94 
57,27 
77,15 
98,52 
102,00 
63,23 
56,27 
1965 
60,25 
35,50 
51,25 
60,25 
122,38 
54,14 
113,93 
169,61 
103,99 
112,29 
92,91 
193,86 
1966 
176,91 
498,96 
154,67 
93,75 
66,74 
137,72 
73,20 
75,74 
224,59 
132,42 
94,60 
138,78 
1967 
98,73 
207,64 
131,36 
59,11 
44,39 
79,98 
78,82 
82,00 
268,02 
166,32 
130,30 
115,47 
1968 
38,98 
27,86 
28,07 
24,90 
16,00 
22,03 
28,81 
16,63 
67,38 
61,55 
103,08 
66,95 
1969 
145,13 
253,19 
136,66 
244,71 
50,11 
146,19 
132,42 
81,25 
68,33 
48,31 
105,94 
41,42 
1970 
77,33 
78,92 
72,35 
44,18 
53,50 
164,20 
129,24 
93,22 
110,17 
98,94 
39,62 
145,13 
1971 
273,32 
163,14 
270,14 
191,75 
229,88 
282,85 
187,51 
92,38 
102,97 
97,04 
29,87 
22,03 
1972 
51,80 
253,19 
96,93 
72,78 
30,19 
114,41 
89,58 
348,53 
301,92 
207,64 
122,89 
121,83 
1973 
123,95 
139,84 
74,58 
82,74 
121,83 
175,86 
272,26 
376,08 
310,39 
102,97 
80,83 
63,24 
1974 
131,36 
155,73 
158,91 
52,76 
36,97 
60,81 
88,03 
44,28 
126,06 
62,93 
65,15 
31,89 
1975 
67,06 
48,41 
135,60 
45,66 
52,86 
72,88 
41,63 
154,67 
468,24 
329,46 
97,14 
329,46 
1976 
188,57 
70,24 
165,26 
49,47 
136,66 
203,40 
87,40 
255,31 
130,30 
96,30 
68,96 
275,44 
1977 
298,74 
270,14 
133,48 
92,80 
49,05 
33,69 
41,32 
270,14 
95,03 
302,98 
230,94 
83,05 
1978 
86,02 
64,73 
88,14 
29,03 
21,51 
27,33 
58,27 
38,35 
122,89 
50,21 
114,41 
172,68 
1979 
53,92 
32,20 
42,06 
49,15 
181,15 
66,32 
65,05 
72,88 
78,50 
377,14 
189,63 
182,21 
1980 
109,11 
54,88 
195,98 
63,67 
66,53 
58,37 
170,56 
332,64 
269,08 
159,96 
133,48 
332,64
Série informada de vazões médias mensais para a PCH Rio do Sul                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1941  86,44  145,13  101,01  45,78  80,63  114,43  48,97  133,32  76,65  95,54  138,29  87,09
1942  40,89  131,36  87,29  93,75  74,05  74,79  65,47  71,93  69,39  59,32  30,19  37,29
1943  33,69  54,24  26,80  22,35  60,17  194,92  116,53  275,44  143,01  90,05  67,59  40,36
1944  113,35  43,12  104,98  34,96  22,99  26,70  26,27  21,19  29,87  31,15  52,23  20,66
1945  14,09  64,52  32,20  25,74  15,68  22,03  34,11  25,95  57,63  68,54  28,39  31,99
1946  85,81  227,76  169,50  60,49  61,87  141,96  190,69  113,35  69,71  108,06  53,71  63,77
1947  60,81  137,72  81,47  30,09  35,17  55,19  64,09  99,58  246,83  220,35  97,36  84,86
1948  69,07  128,18  117,59  99,16  238,36  58,79  119,71  290,27  57,84  55,62  68,65  26,91
1949  37,82  21,93  38,98  71,30  33,48  92,48  40,26  86,55  103,08  63,03  31,57  31,68
1950  96,83  81,47  113,35  36,65  50,21  38,03  38,56  108,06  75,96  203,40  44,49  62,82
1951  122,89  247,89  144,07  42,16  25,85  27,54  41,21  19,49  26,38  193,86  88,88  50,53
1952  73,73  54,98  26,70  26,80  15,57  59,26  95,98  36,02  150,43  203,40  150,43  53,50
1953  70,45  114,41  57,42  30,72  26,91  24,37  27,76  28,18  75,96  134,54  181,15  76,27
1954  72,78  66,85  116,53  75,11  177,97  188,57  247,89  67,80  251,07  399,26  62,73  42,01
1955  37,58  50,61  60,25  71,08  125,01  109,11  258,49  112,29  139,84  52,65  49,37  76,38
1956  144,07  154,67  56,36  111,23  131,36  58,48  53,07  91,95  230,94  136,66  65,47  56,46
1957  60,28  57,52  74,26  79,56  72,25  54,88  221,41  536,04  453,41  191,75  86,97  48,73
1958  44,49  71,83  211,87  53,18  35,28  99,79  51,80  119,71  220,35  165,26  145,13  123,95
1959  62,18  109,11  51,38  86,23  75,85  42,16  31,15  59,01  177,97  59,64  29,34  33,05
1960  32,10  79,77  89,94  67,16  33,90  30,19  19,49  155,73  98,63  138,78  168,44  86,55
1961  70,66  125,01  161,02  78,39  42,69  48,94  51,80  25,42  351,71  348,53  342,18  170,56
1962  71,30  70,55  89,41  40,68  96,61  60,38  79,66  43,65  161,02  105,62  85,28  55,40
1963  224,59  412,09  144,07  113,35  41,85  26,48  32,31  32,96  131,33  289,40  216,83  115,42
1964  47,47  71,68  52,15  64,72  89,08  52,94  57,27  77,15  98,52  102,00  63,23  56,27
1965  60,25  35,50  51,25  60,25  122,38  54,14  113,93  169,61  103,99  112,29  92,91  193,86
1966  176,91  498,96  154,67  93,75  66,74  137,72  73,20  75,74  224,59  132,42  94,60  138,78
1967  98,73  207,64  131,36  59,11  44,39  79,98  78,82  82,00  268,02  166,32  130,30  115,47
1968  38,98  27,86  28,07  24,90  16,00  22,03  28,81  16,63  67,38  61,55  103,08  66,95
1969  145,13  253,19  136,66  244,71  50,11  146,19  132,42  81,25  68,33  48,31  105,94  41,42
1970  77,33  78,92  72,35  44,18  53,50  164,20  129,24  93,22  110,17  98,94  39,62  145,13
1971  273,32  163,14  270,14  191,75  229,88  282,85  187,51  92,38  102,97  97,04  29,87  22,03
1972  51,80  253,19  96,93  72,78  30,19  114,41  89,58  348,53  301,92  207,64  122,89  121,83
1973  123,95  139,84  74,58  82,74  121,83  175,86  272,26  376,08  310,39  102,97  80,83  63,24
1974  131,36  155,73  158,91  52,76  36,97  60,81  88,03  44,28  126,06  62,93  65,15  31,89
1975  67,06  48,41  135,60  45,66  52,86  72,88  41,63  154,67  468,24  329,46  97,14  329,46
1976  188,57  70,24  165,26  49,47  136,66  203,40  87,40  255,31  130,30  96,30  68,96  275,44
1977  298,74  270,14  133,48  92,80  49,05  33,69  41,32  270,14  95,03  302,98  230,94  83,05
1978  86,02  64,73  88,14  29,03  21,51  27,33  58,27  38,35  122,89  50,21  114,41  172,68
1979  53,92  32,20  42,06  49,15  181,15  66,32  65,05  72,88  78,50  377,14  189,63  182,21
1980  109,11  54,88  195,98  63,67  66,53  58,37  170,56  332,64  269,08  159,96  133,48  332,64

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 919/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016 
Série informada de vazões médias mensais para a PCH Rio do Sul 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1981 
185,39 
117,59 
48,63 
43,01 
33,16 
32,84 
45,87 
35,70 
74,26 
72,46 
63,88 
101,59 
1982 
45,55 
201,28 
104,77 
56,99 
43,22 
93,65 
131,36 
104,24 
61,02 
176,91 
375,02 
148,31 
1983 
202,34 
191,75 
247,89 
139,84 
359,13 
357,01 1108,11 
399,33 
228,82 
143,01 
129,24 
186,45 
1984 
117,59 
80,51 
114,07 
92,38 
116,53 
218,23 
188,57 
537,10 
168,44 
190,69 
190,69 
105,72 
1985 
61,55 
236,24 
103,39 
117,59 
61,97 
35,81 
63,14 
29,66 
50,96 
54,13 
95,66 
16,21 
1986 
23,52 
88,35 
52,44 
44,39 
32,52 
50,53 
29,87 
43,22 
74,16 
133,48 
205,52 
208,70 
1987 
246,83 
206,58 
60,49 
59,11 
247,89 
134,54 
119,71 
147,25 
88,56 
273,32 
71,30 
50,85 
1988 
61,44 
82,00 
72,67 
77,97 
237,30 
134,54 
61,76 
33,26 
83,58 
85,49 
41,21 
28,92 
1989 
180,09 
176,91 
104,77 
114,41 
210,81 
43,75 
59,96 
69,49 
266,96 
88,99 
51,38 
48,73 
1990 
364,42 
206,58 
141,96 
153,61 
100,43 
361,24 
241,54 
181,15 
212,93 
351,71 
261,66 
91,85 
1991 
81,47 
54,56 
50,74 
30,19 
29,45 
98,20 
84,43 
155,73 
48,84 
144,07 
161,02 
123,95 
1992 
117,59 
163,14 
122,89 
59,22 
193,86 
298,74 
382,43 
268,02 
154,67 
81,57 
107,00 
85,28 
1993 
151,49 
281,79 
146,19 
95,24 
99,37 
109,11 
188,57 
73,73 
194,92 
254,25 
87,61 
127,12 
1994 
61,55 
266,96 
143,01 
150,43 
209,75 
204,46 
270,14 
109,11 
54,03 
116,53 
185,39 
71,40 
1995 
382,48 
243,05 
132,08 
58,59 
44,53 
76,70 
96,19 
77,02 
126,06 
197,04 
79,66 
52,23 
1996 
157,85 
166,32 
179,03 
126,06 
38,98 
88,99 
145,13 
126,06 
224,59 
206,58 
79,24 
122,89 
1997 
189,63 
423,75 
145,13 
42,27 
38,56 
54,45 
128,18 
155,73 
101,91 
369,72 
380,31 
131,36 
1998 
203,41 
284,93 
298,35 
290,27 
220,35 
122,89 
189,63 
352,77 
411,03 
279,67 
118,65 
105,94 
1999 
93,97 
149,37 
87,50 
98,31 
46,08 
76,70 
253,19 
63,03 
74,05 
205,52 
87,82 
56,99 
2000 
139,84 
149,37 
122,89 
64,41 
47,88 
55,62 
110,17 
72,78 
305,10 
296,62 
100,13 
158,22 
2001 
202,34 
310,39 
148,31 
143,01 
234,12 
169,50 
149,37 
87,61 
170,56 
373,96 
107,00 
165,26 
2002 
125,01 
95,77 
78,61 
143,01 
82,52 
97,36 
85,39 
255,31 
200,22 
243,65 
290,27 
297,68 
2003 
79,88 
103,08 
137,72 
53,07 
43,33 
77,15 
59,85 
33,58 
40,79 
89,94 
89,20 
195,98 
2004 
67,16 
47,57 
30,51 
52,23 
84,43 
68,20 
163,14 
54,78 
138,79 
232,73 
132,82 
125,37 
2005 
106,48 
50,90 
38,68 
67,71 
179,05 
108,96 
104,49 
95,04 
440,02 
274,49 
168,12 
69,69
Série informada de vazões médias mensais para a PCH Rio do Sul                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1981  185,39  117,59  48,63  43,01  33,16  32,84  45,87  35,70  74,26  72,46  63,88  101,59
1982  45,55  201,28  104,77  56,99  43,22  93,65  131,36  104,24  61,02  176,91  375,02  148,31
1983  202,34  191,75  247,89  139,84  359,13  357,01  1108,11  399,33  228,82  143,01  129,24  186,45
1984  117,59  80,51  114,07  92,38  116,53  218,23  188,57  537,10  168,44  190,69  190,69  105,72
1985  61,55  236,24  103,39  117,59  61,97  35,81  63,14  29,66  50,96  54,13  95,66  16,21
1986  23,52  88,35  52,44  44,39  32,52  50,53  29,87  43,22  74,16  133,48  205,52  208,70
1987  246,83  206,58  60,49  59,11  247,89  134,54  119,71  147,25  88,56  273,32  71,30  50,85
1988  61,44  82,00  72,67  77,97  237,30  134,54  61,76  33,26  83,58  85,49  41,21  28,92
1989  180,09  176,91  104,77  114,41  210,81  43,75  59,96  69,49  266,96  88,99  51,38  48,73
1990  364,42  206,58  141,96  153,61  100,43  361,24  241,54  181,15  212,93  351,71  261,66  91,85
1991  81,47  54,56  50,74  30,19  29,45  98,20  84,43  155,73  48,84  144,07  161,02  123,95
1992  117,59  163,14  122,89  59,22  193,86  298,74  382,43  268,02  154,67  81,57  107,00  85,28
1993  151,49  281,79  146,19  95,24  99,37  109,11  188,57  73,73  194,92  254,25  87,61  127,12
1994  61,55  266,96  143,01  150,43  209,75  204,46  270,14  109,11  54,03  116,53  185,39  71,40
1995  382,48  243,05  132,08  58,59  44,53  76,70  96,19  77,02  126,06  197,04  79,66  52,23
1996  157,85  166,32  179,03  126,06  38,98  88,99  145,13  126,06  224,59  206,58  79,24  122,89
1997  189,63  423,75  145,13  42,27  38,56  54,45  128,18  155,73  101,91  369,72  380,31  131,36
1998  203,41  284,93  298,35  290,27  220,35  122,89  189,63  352,77  411,03  279,67  118,65  105,94
1999  93,97  149,37  87,50  98,31  46,08  76,70  253,19  63,03  74,05  205,52  87,82  56,99
2000  139,84  149,37  122,89  64,41  47,88  55,62  110,17  72,78  305,10  296,62  100,13  158,22
2001  202,34  310,39  148,31  143,01  234,12  169,50  149,37  87,61  170,56  373,96  107,00  165,26
2002  125,01  95,77  78,61  143,01  82,52  97,36  85,39  255,31  200,22  243,65  290,27  297,68
2003  79,88  103,08  137,72  53,07  43,33  77,15  59,85  33,58  40,79  89,94  89,20  195,98
2004  67,16  47,57  30,51  52,23  84,43  68,20  163,14  54,78  138,79  232,73  132,82  125,37
2005  106,48  50,90  38,68  67,71  179,05  108,96  104,49  95,04  440,02  274,49  168,12  69,69