A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 848/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 29 de novembro de 2016. 
 
 
Processo nº: 48500.006875/2013-33 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica Coronel Barros, com Registro Ativo e Aceite 
conferidos a Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas 
Ltda. e Cooperativa de Geração de Energia e 
Desenvolvimento Social Ltda., por meio, respectivamente, 
dos Despachos nº 24, de 7 de janeiro de 2014, e nº 1.243, 
de 29 de abril de 2015, localizada no município de Coronel 
Barros, no estado do Rio Grande do Sul. 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Coronel Barros, com 8.500 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.RS.033153-8.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos a Enebras 
Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda. e Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Social Ltda. (Enebras 
e Cooperativa de Geração), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 24, de 7 de janeiro de 2014, e nº 1.243, de 
29 de abril de 2015, localizada no rio Conceição, sub-bacia 75, na bacia hidrográfica do rio Uruguai, no município de 
Coronel Barros, no estado do Rio Grande do Sul. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 23 de outubro de 2013, o Despacho n° 3.622 aprovou a Revisão dos Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio Conceição, no trecho entre o canal de fuga da PCH Antas e a foz, no rio Ijuí, a qual identificou um 
aproveitamento hidrelétrico, a PCH Coronel Barros. 
 
3. 
Em 7 de janeiro de 2014, por meio do Despacho nº 24, foi conferido o Registro Ativo à Enebras e à 
Cooperativa de Geração, o qual foi Aceito em 29 de abril de 2015 por meio do Despacho nº 1.243. 
 
4. 
Em 31 de outubro de 2016, as interessadas protocolaram1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento.  
 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada por Enebras e Cooperativa de Geração para emissão do Despacho 
de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração 
da PCH Coronel Barros. 
 
                                                          
1 Por meio da correspondência nº 165/2016-PRJ/ENEBRAS, SIC 48513.026278/2016-00

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 848/2016–SCG/ANEEL, de 29/11/2016 
6. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado, 
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015: 
 
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o 
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não 
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA, 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas 
do empreendimento. 
 
7. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
8. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 3.622, de 23 de outubro de 2013. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Coronel Barros 
PCH CORONEL BARROS 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
28°23'48"S 
54°2'25"W 
28°24'30"S 
54°2'38"W 
NA Montante (m) 
254 
254 
NA Jusante (m) 
219 
218,99 
Queda Bruta (m) 
35 
35,01 
Área do Reservatório (km²) 
0,779 
0,3765 
Potência (kW) 
9.000 
8.500 
Energia Média (kWméd) 
4.980 
4.400 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
26,01 
23,76 
 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Rio Conceição 
ESTADO: 
RS 
SUB-
BACIA: 
75 
DESPACHO: 
3.622 
DATA: 
23/10/2013 
AUTOR: 
Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda. 
POTÊNCIA: 
9.000 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
1 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
CGH Antas (tornou-se CGH a partir da publicação da Lei nº 13.097, de 19/01/2015) 
 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo.
  PCH CORONEL BARROS      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do Barramento      28°23'48"S
54°2'25"W      28°24'30"S
54°2'38"W    
NA Montante (m)      254      254    
NA Jusante (m)      219      218,99    
Queda Bruta (m)      35      35,01    
Área do Reservatório (km²)      0,779      0,3765    
Potência (kW)      9.000      8.500    
Energia Média (kWméd)      4.980      4.400    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT      26,01      23,76    
NOME DO RIO:    Rio Conceição          ESTADO:        RS        SUB-
BACIA:      75
DESPACHO:    3.622          DATA:        23/10/2013              
AUTOR:    Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda.                                
POTÊNCIA:    9.000 kW          EIXOS
IDENTIFICADOS:        1              
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                    
Aproveitamento a      Coordenadas da Casa de      NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  Condição  
montante      Força      (m)        (m)        (kW)        
CGH Antas (tornou-se CGH a partir da publicação da Lei nº 13.097, de 19/01/2015)                                    
Aproveitamento a      Coordenadas do Limite      NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  Condição  
jusante      Máximo do Reservatório      (m)        (m)        (kW)        

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 848/2016–SCG/ANEEL, de 29/11/2016 
Não existe - Despacho nº 1.151, de 17/04/2015, registrou desistência na realização dos estudos de inventário do rio Ijuí, no 
trecho entre as cotas 154,67 e 217,84.  
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
9. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
ENEBRAS PROJETOS DE USINAS HIDRELÉTRICAS LTDA. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Daniel Zonta 
Debora Simon 
Francielle Nicaretta 
5362345-3 
5362521-4 
5362528-1 
097732-4-SC 
05428-7-SC 
103735-7-SC 
Responsável Geral do Projeto  
Daniel Zonta 
7847637 
097732-4-SC 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Eduardo Gabriel de Pauli Baptista 
7851543 
941450-SC 
Estudos geotécnicos 
Daniel Zonta 
Debora Simon 
Francielle Nicaretta 
5362268-3 
5362515-0 
5362491-6 
097732-4-SC 
05428-7-SC 
103735-7-SC 
Estudos hidrológicos 
Daniel Faller 
20150747405 
PR-96294/D 
Estudos energéticos 
Francielle Nicaretta 
5988147-0 
103735-7-SC 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentada. 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentada. A ANEEL fará a articulação com o órgão de recursos hídricos. 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
Empresa Projetista:  ENEBRAS PROJETOS DE USINAS HIDRELÉTRICAS LTDA.          
Responsável Técnico    Nº ART      Nº Registro  Responsabilidade
Daniel Zonta
Debora Simon
Francielle Nicaretta  5362345-3
5362521-4
5362528-1      097732-4-SC
05428-7-SC
103735-7-SC    Responsável Geral do Projeto
Daniel Zonta  7847637      097732-4-SC    Estudos cartográficos e
topográficos
Eduardo Gabriel de Pauli Baptista  7851543      941450-SC    Estudos geotécnicos
Daniel Zonta
Debora Simon
Francielle Nicaretta  5362268-3
5362515-0
5362491-6      097732-4-SC
05428-7-SC
103735-7-SC    Estudos hidrológicos
Daniel Faller  20150747405      PR-96294/D    Estudos energéticos
Francielle Nicaretta  5988147-0      103735-7-SC    Estruturas extravasoras
Tipo de licença    Não foi apresentada.
Número    
Órgão emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão remanescente    
Tipo de Licença    Não foi apresentada. A ANEEL fará a articulação com o órgão de recursos hídricos.
Número    
Órgão Emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão de usos consuntivos    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 848/2016–SCG/ANEEL, de 29/11/2016 
10. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico. 
 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é igual à do Inventário. 
 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Coronel Barros 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
947,1 
NOME DO RIO DA USINA: 
Conceição 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
75200000 
Conceição 
Conceição 
811 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
75205000 (estação 
base juntamente 
com a estação 
Conceição) 
Ponte Nova do Conceição 
Conceição 
970 
75295000 
Colônia Mousquer 
Ijuizinho 
2160 
75155000 
Passo Faxinal 
Ijuí 
1940 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
1.025,8 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
À gravidade 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
FRANCIELLE NICARETTA 
Nº DA ART 
5988147-0 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
75205000 
Ponte Nova do Conceição 
Conceição 
970 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 8.500 kW é 500 kW inferior à estimada no inventário. Segundo o 
empreendedor, a redução na potência está relacionada à adoção de uma hidrologia 
mais conservadora e a consideração de fatores não considerados nos estudos de 
inventário hidrelétrico tais como vazão de usos consuntivos, perdas elétricas e
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é igual à do Inventário.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  947,1  NOME DO RIO DA USINA:    Conceição  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
75200000  Conceição    Conceição    811
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
75205000 (estação
base juntamente
com a estação
Conceição)  Ponte Nova do Conceição    Conceição    970
75295000  Colônia Mousquer    Ijuizinho    2160
75155000  Passo Faxinal    Ijuí    1940
          
          
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    1.025,8    TR (anos):    1.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira Livre          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    À gravidade          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    FRANCIELLE NICARETTA        Nº DA ART  5988147-0
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
75205000  Ponte Nova do Conceição    Conceição    970    
Estudos Energéticos  A potência de 8.500 kW é 500 kW inferior à estimada no inventário. Segundo o
empreendedor, a redução na potência está relacionada à adoção de uma hidrologia
mais conservadora e a consideração de fatores não considerados nos estudos de
inventário hidrelétrico tais como vazão de usos consuntivos, perdas elétricas e

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 848/2016–SCG/ANEEL, de 29/11/2016 
consumo interno. Além disso, também foram revistos os valores de indisponibilidades 
forçada e programada, rendimentos do conjunto turbina e gerador, entre outros. O 
projeto apresentado prevê 3 turbinas de 2.920 kW e 3 geradores de potência unitária 
nominal de 3.148,15 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
11. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
12. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH CORONEL BARROS 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
28°24'30"S 
54°2'38"W 
Coordenadas da casa de força 
28°22'4,53"S 
54°3'14,33"W 
Potência Instalada Total (kW) 
8.500 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência instalada por gerador (kVA) 
3.148,15 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,9 
Potência instalada por turbina (kW) 
2.920 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
4,94 
Rendimento nominal por turbina (%) 
92,5 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,0 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 
2,07 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
4,66 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
2,39 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
35,01 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,11% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
26 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
2,389 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,48 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
 
13. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH conforme solicitado por Enebras e Cooperativa de Geração, bem como o encaminhamento de 
documento à Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMA/RS, para fins da emissão da DRDH. O 
DRS-PCH também permite que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos 
competentes.
  consumo interno. Além disso, também foram revistos os valores de indisponibilidades
forçada e programada, rendimentos do conjunto turbina e gerador, entre outros. O
projeto apresentado prevê 3 turbinas de 2.920 kW e 3 geradores de potência unitária
nominal de 3.148,15 kVA, com 0,9 de fator de potência.
PCH CORONEL BARROS  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  28°24'30"S
54°2'38"W
Coordenadas da casa de força  28°22'4,53"S
54°3'14,33"W
Potência Instalada Total (kW)  8.500
Número de Unidades Geradoras  3
Potência instalada por gerador (kVA)  3.148,15
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,9
Potência instalada por turbina (kW)  2.920
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  4,94
Rendimento nominal por turbina (%)  92,5
Rendimento nominal por gerador (%)  97,0
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)  2,07
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  4,66
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  2,39
H : Queda bruta nominal (m)
b  35,01
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  0,11%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  26
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  2,389
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,48
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 848/2016–SCG/ANEEL, de 29/11/2016 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
14. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
15. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Coronel Barros sob a titularidade de Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda. e 
Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Social Ltda. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
16. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à SEMA/RS, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
 
SUZANE MUELBERT 
Analista Administrativa 
 
De acordo: 
 
 
 
 
LUDIMILA LIMA DA SILVA 
Superintendente Adjunta de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 848/2016–SCG/ANEEL, de 29/11/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH CORONEL BARROS 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1942 
8,14 
4,76 
15,35 
6,90 
25,15 
30,88 
17,00 
28,84 
23,77 
31,66 
11,59 
7,70 
1943 
4,99 
4,29 
4,44 
4,26 
20,72 
32,34 
25,91 
15,31 
29,41 
17,57 
9,02 
9,47 
1944 
6,50 
5,00 
4,89 
4,23 
4,38 
18,69 
7,49 
5,62 
7,43 
11,93 
6,60 
3,61 
1945 
3,14 
2,59 
2,77 
2,02 
3,84 
2,93 
6,87 
15,65 
27,49 
10,02 
6,56 
13,96 
1946 
33,02 
20,16 
8,45 
6,49 
11,48 
20,05 
22,08 
13,51 
9,11 
25,12 
16,55 
29,86 
1947 
29,41 
14,18 
14,30 
17,79 
55,69 
51,97 
26,81 
17,23 
27,72 
16,55 
11,25 
28,28 
1948 
14,30 
25,35 
14,30 
40,80 
44,30 
38,32 
33,02 
21,96 
31,10 
40,57 
27,94 
10,63 
1949 
11,25 
5,44 
12,94 
10,27 
5,26 
19,03 
18,58 
18,02 
28,17 
33,13 
11,36 
7,28 
1950 
7,53 
8,57 
10,62 
7,60 
16,78 
30,88 
19,93 
39,22 
23,32 
52,19 
23,09 
15,87 
1951 
10,56 
8,31 
9,45 
4,60 
4,64 
5,84 
8,98 
3,21 
4,21 
44,64 
46,67 
12,72 
1952 
7,05 
10,76 
6,77 
5,59 
3,88 
31,44 
23,66 
8,32 
11,81 
23,09 
12,94 
8,99 
1953 
10,35 
9,04 
6,85 
6,43 
16,89 
32,79 
16,10 
17,34 
67,98 
74,41 
31,21 
10,26 
1954 
16,33 
14,18 
16,89 
13,84 
10,57 
29,41 
51,97 
27,49 
75,54 
94,94 
21,96 
24,90 
1955 
26,36 
9,73 
15,31 
32,79 
44,97 
63,70 
36,40 
21,51 
16,78 
55,46 
12,94 
7,35 
1956 
10,23 
10,16 
6,91 
45,42 
36,85 
11,93 
16,33 
26,59 
14,86 
13,73 
6,75 
5,68 
1957 
12,83 
7,27 
5,13 
3,83 
7,48 
10,44 
17,23 
14,30 
40,46 
29,52 
54,79 
21,51 
1958 
15,76 
8,77 
13,17 
7,31 
4,49 
4,76 
12,94 
43,17 
15,20 
44,52 
15,99 
62,34 
1959 
8,67 
27,94 
36,74 
38,54 
49,49 
48,13 
55,24 
32,91 
40,69 
52,98 
16,89 
15,76 
1960 
7,13 
8,71 
6,21 
6,81 
5,09 
9,17 
9,45 
15,08 
53,55 
39,11 
36,18 
7,90 
1961 
12,94 
10,39 
33,02 
43,73 
24,00 
69,56 
70,58 
33,69 
70,01 
89,41 
55,91 
31,78 
1962 
21,06 
8,88 
6,06 
9,05 
6,47 
5,44 
4,57 
5,86 
5,38 
4,31 
4,03 
4,11 
1963 
3,17 
5,51 
3,76 
4,45 
5,64 
14,52 
5,63 
19,48 
33,81 
37,08 
52,64 
37,30 
1964 
10,47 
8,78 
6,55 
22,53 
7,61 
6,52 
8,81 
27,83 
44,52 
22,98 
9,56 
6,75 
1965 
6,84 
21,96 
9,68 
20,61 
16,44 
6,92 
15,54 
36,85 
74,07 
54,56 
22,53 
39,00 
1966 
46,89 
22,53 
18,24 
18,47 
7,20 
32,91 
28,84 
34,26 
47,12 
56,25 
49,60 
37,76 
1967 
15,20 
15,54 
20,27 
6,56 
9,14 
10,37 
34,03 
46,78 
79,49 
28,51 
18,13 
11,81 
1968 
6,04 
7,98 
4,99 
5,49 
4,83 
6,59 
10,62 
5,04 
9,78 
15,87 
23,43 
16,44 
1969 
31,33 
21,63 
9,29 
12,38 
13,17 
24,67 
10,96 
17,00 
8,23 
7,07 
21,96 
9,87 
1970 
14,07 
4,64 
9,96 
3,92 
20,39 
44,86 
32,12 
30,31 
15,42 
26,59 
12,72 
20,72 
1971 
14,52 
11,93 
48,92 
23,21 
20,50 
37,08 
33,69 
40,57 
19,48 
9,74 
6,05 
4,96 
1972 
5,35 
9,49 
4,78 
10,03 
14,18 
100,47 
43,51 
69,11 
56,59 
32,57 
33,24 
34,48 
1973 
27,72 
24,90 
15,42 
15,42 
42,61 
37,30 
61,67 
61,55 
54,67 
26,25 
12,49 
27,72 
1974 
26,81 
19,48 
10,56 
5,49 
9,81 
43,28 
13,39 
17,45 
9,45 
5,97 
6,23 
21,95 
1975 
14,65 
12,85 
24,37 
16,61 
15,95 
35,15 
18,79 
38,16 
53,82 
29,32 
28,78 
19,81 
1976 
32,30 
19,72 
17,64 
12,74 
11,63 
12,59 
15,80 
24,53 
21,29 
14,71 
18,63 
24,43 
1977 
33,30 
21,54 
13,36 
12,83 
10,68 
24,75 
39,09 
44,67 
30,66 
15,16 
27,63 
19,82 
1978 
9,52 
6,34 
5,75 
3,82 
3,66 
7,07 
22,87 
22,37 
14,57 
9,24 
32,93 
12,66 
1979 
6,29 
6,50 
6,25 
14,66 
14,63 
10,48 
19,49 
28,40 
30,44 
89,55 
34,76 
36,54 
1980 
13,69 
8,32 
7,88 
7,92 
19,81 
11,10 
12,62 
27,34 
23,11 
30,78 
44,74 
34,32 
1981 
20,81 
34,39 
12,80 
8,76 
6,53 
9,15 
5,95 
4,79 
19,97 
9,98 
9,14 
14,30 
1982 
6,95 
7,54 
5,28 
3,88 
4,81 
26,91 
35,57 
48,01 
49,42 
50,52 
102,49 
26,84 
1983 
15,93 
46,89 
40,30 
60,40 
113,27 
53,93 
105,64 
66,06 
30,67 
35,10 
26,84 
10,74
Série de vazões médias mensais informada para a PCH CORONEL BARROS                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1942  8,14  4,76  15,35  6,90  25,15  30,88  17,00  28,84  23,77  31,66  11,59  7,70
1943  4,99  4,29  4,44  4,26  20,72  32,34  25,91  15,31  29,41  17,57  9,02  9,47
1944  6,50  5,00  4,89  4,23  4,38  18,69  7,49  5,62  7,43  11,93  6,60  3,61
1945  3,14  2,59  2,77  2,02  3,84  2,93  6,87  15,65  27,49  10,02  6,56  13,96
1946  33,02  20,16  8,45  6,49  11,48  20,05  22,08  13,51  9,11  25,12  16,55  29,86
1947  29,41  14,18  14,30  17,79  55,69  51,97  26,81  17,23  27,72  16,55  11,25  28,28
1948  14,30  25,35  14,30  40,80  44,30  38,32  33,02  21,96  31,10  40,57  27,94  10,63
1949  11,25  5,44  12,94  10,27  5,26  19,03  18,58  18,02  28,17  33,13  11,36  7,28
1950  7,53  8,57  10,62  7,60  16,78  30,88  19,93  39,22  23,32  52,19  23,09  15,87
1951  10,56  8,31  9,45  4,60  4,64  5,84  8,98  3,21  4,21  44,64  46,67  12,72
1952  7,05  10,76  6,77  5,59  3,88  31,44  23,66  8,32  11,81  23,09  12,94  8,99
1953  10,35  9,04  6,85  6,43  16,89  32,79  16,10  17,34  67,98  74,41  31,21  10,26
1954  16,33  14,18  16,89  13,84  10,57  29,41  51,97  27,49  75,54  94,94  21,96  24,90
1955  26,36  9,73  15,31  32,79  44,97  63,70  36,40  21,51  16,78  55,46  12,94  7,35
1956  10,23  10,16  6,91  45,42  36,85  11,93  16,33  26,59  14,86  13,73  6,75  5,68
1957  12,83  7,27  5,13  3,83  7,48  10,44  17,23  14,30  40,46  29,52  54,79  21,51
1958  15,76  8,77  13,17  7,31  4,49  4,76  12,94  43,17  15,20  44,52  15,99  62,34
1959  8,67  27,94  36,74  38,54  49,49  48,13  55,24  32,91  40,69  52,98  16,89  15,76
1960  7,13  8,71  6,21  6,81  5,09  9,17  9,45  15,08  53,55  39,11  36,18  7,90
1961  12,94  10,39  33,02  43,73  24,00  69,56  70,58  33,69  70,01  89,41  55,91  31,78
1962  21,06  8,88  6,06  9,05  6,47  5,44  4,57  5,86  5,38  4,31  4,03  4,11
1963  3,17  5,51  3,76  4,45  5,64  14,52  5,63  19,48  33,81  37,08  52,64  37,30
1964  10,47  8,78  6,55  22,53  7,61  6,52  8,81  27,83  44,52  22,98  9,56  6,75
1965  6,84  21,96  9,68  20,61  16,44  6,92  15,54  36,85  74,07  54,56  22,53  39,00
1966  46,89  22,53  18,24  18,47  7,20  32,91  28,84  34,26  47,12  56,25  49,60  37,76
1967  15,20  15,54  20,27  6,56  9,14  10,37  34,03  46,78  79,49  28,51  18,13  11,81
1968  6,04  7,98  4,99  5,49  4,83  6,59  10,62  5,04  9,78  15,87  23,43  16,44
1969  31,33  21,63  9,29  12,38  13,17  24,67  10,96  17,00  8,23  7,07  21,96  9,87
1970  14,07  4,64  9,96  3,92  20,39  44,86  32,12  30,31  15,42  26,59  12,72  20,72
1971  14,52  11,93  48,92  23,21  20,50  37,08  33,69  40,57  19,48  9,74  6,05  4,96
1972  5,35  9,49  4,78  10,03  14,18  100,47  43,51  69,11  56,59  32,57  33,24  34,48
1973  27,72  24,90  15,42  15,42  42,61  37,30  61,67  61,55  54,67  26,25  12,49  27,72
1974  26,81  19,48  10,56  5,49  9,81  43,28  13,39  17,45  9,45  5,97  6,23  21,95
1975  14,65  12,85  24,37  16,61  15,95  35,15  18,79  38,16  53,82  29,32  28,78  19,81
1976  32,30  19,72  17,64  12,74  11,63  12,59  15,80  24,53  21,29  14,71  18,63  24,43
1977  33,30  21,54  13,36  12,83  10,68  24,75  39,09  44,67  30,66  15,16  27,63  19,82
1978  9,52  6,34  5,75  3,82  3,66  7,07  22,87  22,37  14,57  9,24  32,93  12,66
1979  6,29  6,50  6,25  14,66  14,63  10,48  19,49  28,40  30,44  89,55  34,76  36,54
1980  13,69  8,32  7,88  7,92  19,81  11,10  12,62  27,34  23,11  30,78  44,74  34,32
1981  20,81  34,39  12,80  8,76  6,53  9,15  5,95  4,79  19,97  9,98  9,14  14,30
1982  6,95  7,54  5,28  3,88  4,81  26,91  35,57  48,01  49,42  50,52  102,49  26,84
1983  15,93  46,89  40,30  60,40  113,27  53,93  105,64  66,06  30,67  35,10  26,84  10,74

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 848/2016–SCG/ANEEL, de 29/11/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH CORONEL BARROS 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1984 
25,69 
25,39 
10,04 
20,64 
57,58 
58,64 
55,49 
46,51 
42,92 
46,97 
26,33 
12,61 
1985 
7,94 
20,97 
13,43 
38,25 
56,99 
38,31 
44,87 
79,39 
58,48 
22,91 
15,40 
9,32 
1986 
6,10 
7,20 
15,27 
45,50 
36,33 
34,68 
45,90 
41,77 
24,06 
20,59 
85,41 
32,90 
1987 
32,27 
22,76 
11,83 
65,12 
52,84 
38,24 
77,21 
42,01 
32,52 
29,83 
23,64 
11,97 
1988 
11,01 
9,79 
5,91 
10,84 
10,41 
11,29 
8,51 
6,38 
53,40 
32,15 
26,39 
12,71 
1989 
14,11 
10,15 
8,90 
8,95 
7,25 
6,51 
25,05 
23,90 
91,46 
40,98 
20,18 
13,29 
1990 
16,82 
9,52 
10,53 
34,49 
35,18 
73,91 
36,23 
17,17 
44,86 
53,87 
42,67 
23,42 
1991 
10,49 
7,18 
5,66 
5,75 
4,47 
30,57 
16,95 
28,53 
12,77 
10,54 
6,27 
12,93 
1992 
10,52 
17,11 
24,32 
28,08 
90,93 
54,71 
34,38 
29,30 
32,71 
28,53 
23,62 
14,27 
1993 
12,79 
8,32 
16,27 
7,99 
25,24 
30,01 
42,13 
18,41 
14,17 
21,12 
47,69 
60,12 
1994 
18,86 
41,57 
17,64 
30,31 
36,84 
50,49 
66,29 
31,10 
34,97 
40,08 
39,50 
20,03 
1995 
26,41 
13,38 
12,55 
8,18 
7,09 
11,08 
16,76 
14,31 
10,58 
23,65 
8,12 
5,28 
1996 
18,95 
35,82 
13,53 
16,98 
7,68 
15,17 
21,71 
18,55 
16,14 
25,39 
19,66 
12,84 
1997 
7,89 
8,15 
5,76 
6,50 
6,30 
18,28 
11,84 
20,21 
14,29 
103,62 
88,96 
41,46 
1998 
35,20 
68,43 
33,00 
52,26 
49,73 
31,16 
35,44 
56,47 
53,25 
41,79 
19,21 
13,45 
1999 
12,53 
10,06 
7,53 
13,08 
15,50 
26,84 
43,60 
24,30 
31,39 
37,61 
21,74 
12,65 
2000 
11,33 
9,12 
12,53 
17,06 
14,24 
33,92 
32,31 
20,43 
18,90 
39,05 
24,97 
20,03 
2001 
46,20 
24,97 
18,20 
24,96 
37,51 
23,50 
24,28 
14,55 
17,53 
35,54 
18,08 
12,56 
2002 
11,76 
11,20 
9,05 
13,88 
28,65 
40,36 
40,48 
59,14 
69,12 
108,53 
65,40 
82,62 
2003 
42,02 
25,83 
23,07 
15,56 
18,40 
14,84 
26,83 
15,65 
14,26 
18,17 
22,51 
65,31 
2004 
26,97 
15,95 
9,73 
8,75 
9,80 
10,99 
17,19 
11,54 
13,85 
14,45 
29,68 
18,70 
2005 
12,78 
8,69 
7,31 
14,98 
54,59 
65,42 
35,64 
25,50 
28,95 
78,12 
32,41 
19,34 
2006 
13,51 
9,23 
13,13 
12,94 
9,90 
17,68 
21,64 
17,11 
20,20 
22,00 
34,80 
27,55 
2007 
21,07 
12,46 
10,22 
15,53 
29,16 
14,99 
25,81 
17,55 
46,82 
41,03 
37,68 
18,75 
2008 
12,80 
8,19 
7,13 
6,13 
6,57 
18,90 
14,99 
20,25 
13,98 
51,72 
42,00 
18,35 
2009 
12,83 
10,41 
7,47 
5,56 
7,05 
8,11 
15,36 
48,20 
61,29 
37,11 
73,95 
52,93 
2010 
46,98 
28,28 
14,93 
18,03 
23,99 
28,67 
40,97 
23,31 
40,23 
22,28 
13,49 
20,50 
2011 
14,32 
26,99 
12,99 
43,81 
36,75 
34,83 
47,35 
52,32 
22,07 
23,19 
17,62 
9,95 
2012 
8,25 
6,30 
5,87 
5,23 
4,72 
5,10 
12,50 
10,01 
17,95 
47,31 
25,34 
55,57 
2013 
41,52 
19,26 
24,76 
27,63 
22,37 
18,87 
20,84 
24,73 
23,75 
20,21 
18,19 
15,85
Série de vazões médias mensais informada para a PCH CORONEL BARROS                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1984  25,69  25,39  10,04  20,64  57,58  58,64  55,49  46,51  42,92  46,97  26,33  12,61
1985  7,94  20,97  13,43  38,25  56,99  38,31  44,87  79,39  58,48  22,91  15,40  9,32
1986  6,10  7,20  15,27  45,50  36,33  34,68  45,90  41,77  24,06  20,59  85,41  32,90
1987  32,27  22,76  11,83  65,12  52,84  38,24  77,21  42,01  32,52  29,83  23,64  11,97
1988  11,01  9,79  5,91  10,84  10,41  11,29  8,51  6,38  53,40  32,15  26,39  12,71
1989  14,11  10,15  8,90  8,95  7,25  6,51  25,05  23,90  91,46  40,98  20,18  13,29
1990  16,82  9,52  10,53  34,49  35,18  73,91  36,23  17,17  44,86  53,87  42,67  23,42
1991  10,49  7,18  5,66  5,75  4,47  30,57  16,95  28,53  12,77  10,54  6,27  12,93
1992  10,52  17,11  24,32  28,08  90,93  54,71  34,38  29,30  32,71  28,53  23,62  14,27
1993  12,79  8,32  16,27  7,99  25,24  30,01  42,13  18,41  14,17  21,12  47,69  60,12
1994  18,86  41,57  17,64  30,31  36,84  50,49  66,29  31,10  34,97  40,08  39,50  20,03
1995  26,41  13,38  12,55  8,18  7,09  11,08  16,76  14,31  10,58  23,65  8,12  5,28
1996  18,95  35,82  13,53  16,98  7,68  15,17  21,71  18,55  16,14  25,39  19,66  12,84
1997  7,89  8,15  5,76  6,50  6,30  18,28  11,84  20,21  14,29  103,62  88,96  41,46
1998  35,20  68,43  33,00  52,26  49,73  31,16  35,44  56,47  53,25  41,79  19,21  13,45
1999  12,53  10,06  7,53  13,08  15,50  26,84  43,60  24,30  31,39  37,61  21,74  12,65
2000  11,33  9,12  12,53  17,06  14,24  33,92  32,31  20,43  18,90  39,05  24,97  20,03
2001  46,20  24,97  18,20  24,96  37,51  23,50  24,28  14,55  17,53  35,54  18,08  12,56
2002  11,76  11,20  9,05  13,88  28,65  40,36  40,48  59,14  69,12  108,53  65,40  82,62
2003  42,02  25,83  23,07  15,56  18,40  14,84  26,83  15,65  14,26  18,17  22,51  65,31
2004  26,97  15,95  9,73  8,75  9,80  10,99  17,19  11,54  13,85  14,45  29,68  18,70
2005  12,78  8,69  7,31  14,98  54,59  65,42  35,64  25,50  28,95  78,12  32,41  19,34
2006  13,51  9,23  13,13  12,94  9,90  17,68  21,64  17,11  20,20  22,00  34,80  27,55
2007  21,07  12,46  10,22  15,53  29,16  14,99  25,81  17,55  46,82  41,03  37,68  18,75
2008  12,80  8,19  7,13  6,13  6,57  18,90  14,99  20,25  13,98  51,72  42,00  18,35
2009  12,83  10,41  7,47  5,56  7,05  8,11  15,36  48,20  61,29  37,11  73,95  52,93
2010  46,98  28,28  14,93  18,03  23,99  28,67  40,97  23,31  40,23  22,28  13,49  20,50
2011  14,32  26,99  12,99  43,81  36,75  34,83  47,35  52,32  22,07  23,19  17,62  9,95
2012  8,25  6,30  5,87  5,23  4,72  5,10  12,50  10,01  17,95  47,31  25,34  55,57
2013  41,52  19,26  24,76  27,63  22,37  18,87  20,84  24,73  23,75  20,21  18,19  15,85