A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 647/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 14 de setembro de 2016. 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.001196/2015-30 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica PCH Jaspe, 
com Registro Ativo e Aceite conferidos à 
empresa Usina  Hidrelétrica JASP Ltda., por 
meio, respectivamente, dos Despachos nº 
749, de 24 de março de 2015, e nº1.976, de 
18 de junho de 2015, localizada nos 
municípios de São Miguel da Boa Vista e 
Romelândia, no estado de Santa Catarina. 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Jaspe, com 5.100 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o 
Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SC.032571-6.01, com Registro Ativo 
e Aceite conferidos à empresa Usina Hidrelétrica JASP Ltda. (JASP), por meio, respectivamente, dos 
Despachos nº 749, de 24 de março de 2015, e nº 1.976, de 18 de junho de 2015, localizada no rio 
Sargento, sub-bacia 74, na bacia hidrográfica do rio Uruguai, nos municípios de São Miguel da Boa 
Vista e Romelândia, no estado de Santa Catarina. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 24 de setembro de 2014, o Despacho n° 3.897 aprovou os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio Sargento, onde foram identificados 5 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais 
a PCH Jaspe. 
 
3. 
Em 24 de março de 2015, por meio do Despacho nº 749 foi conferido o Registro Ativo 
à empresa Usina Hidrelétrica JASP Ltda. o qual foi Aceito em 18 de junho de 2015 por meio do 
Despacho nº 1.976. 
 
4. 
Em 12 de janeiro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a 
esse empreendimento.  
 
 
III – DA ANÁLISE 
                                                          
1 Correspondência 3710-RSG-2G-RDPB-001-16, SICnet nº 48513.002207/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 647/2016–SCG/ANEEL, de 14/09/2016 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela empresa Usina Hidrelétrica JASP Ltda. para 
emissão do Despacho de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao 
processo de implantação e exploração da PCH Jaspe. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere 
na partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 3.897, de 24 de setembro de 2014. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Jaspe 
PCH Jaspe 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
26°41'1,03"S 
53°16'45,15"W 
26°41'1,03"S 
53°16'45,15"W 
NA Montante (m) 
336,2 
336,2 
NA Jusante (m) 
310,89 
310,7 
Queda Bruta (m) 
25,31 
25,5 
Área do Reservatório (km²) 
0,633 
0,634 
Potência (kW) 
4.320 
5.100 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
18,59 
18,82 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
rio Sargento 
ESTADO: 
SC 
SUB-
BACIA: 
74 
DESPACHO: 
3.897 
DATA: 
24/09/2014 
AUTOR: 
Rio Sargento Energia S.A. 
POTÊNCIA: 
16.740 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
5 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH ÁGATA 
26°39'53,36"S 
53°15'32,56"W 
357,25 
338,04 
2.780 
Disponível 
(inventariado) 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH GRANADA 
26°42'25,02"S 
53°18'44"W 
310,2 
291,57 
3.750 
DRS 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo.
PCH Jaspe      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do barramento    26°41'1,03"S
53°16'45,15"W      26°41'1,03"S
53°16'45,15"W    
NA Montante (m)    336,2      336,2    
NA Jusante (m)    310,89      310,7    
Queda Bruta (m)    25,31      25,5    
Área do Reservatório (km²)    0,633      0,634    
Potência (kW)    4.320      5.100    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT    18,59      18,82    
NOME DO RIO:  rio Sargento      ESTADO:        SC      SUB-
BACIA:    74
DESPACHO:  3.897      DATA:        24/09/2014          
AUTOR:  Rio Sargento Energia S.A.                        
POTÊNCIA:  16.740 kW      EIXOS
IDENTIFICADOS:        5          
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                          
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força    NA        NA      Potência
(kW)    Condição  
      Montante        Jusante            
      (m)        (m)            
PCH ÁGATA  26°39'53,36"S
53°15'32,56"W  357,25        338,04        2.780    Disponível
(inventariado)  
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório    NA        NA      Potência
(kW)    Condição  
      Montante        Jusante            
      (m)        (m)            
PCH GRANADA  26°42'25,02"S
53°18'44"W  310,2        291,57        3.750    DRS  
Coordenadas da Casa de
Força
Potência
(kW)
Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório
Potência
(kW)

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 647/2016–SCG/ANEEL, de 14/09/2016 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
ESTELAR ENGENHEIROS ASSOCIADOS 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Nelson Dornelas 
5452503-8 
019403-3 
Responsável Geral do Projeto 
Joaquim Antonio Duran Salomao 
20131118163 
PR-19728/D 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Mauren Marques Domit 
5452658-4 
091815-3 
Estudos geotécnicos 
Rodrigo Kern 
5452669-0 
079175-9 
Estudos hidrológicos 
Paulo Roberto Renem 
5452631-2 
024063-6 
Estudos energéticos 
Paulo Roberto Renem 
5452631-2 
024063-6 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
LAP 
Número 
3810/2015 
Órgão emissor 
FATMA 
Data de emissão 
25/06/2015 
Validade 
25/06/2018 
Vazão remanescente 
0,49 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentada 
Número 
 
Órgão Emissor 
A ANEEL fará a articulação para a obtenção da Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica (DRDH) junto à Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS) de Santa Catarina. 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados 
indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem 
ao uso ótimo do potencial hidráulico. 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda bruta descrita no Sumário Executivo é superior à estimada no inventário, enquanto 
o nível operacional de montante é igual e houve alteração do nível jusante sem contudo 
interferir nos aproveitamentos adjacentes..
  Empresa Projetista:  ESTELAR ENGENHEIROS ASSOCIADOS    
  Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Nelson Dornelas    5452503-8  019403-3  Responsável Geral do Projeto
Joaquim Antonio Duran Salomao    20131118163  PR-19728/D  Estudos cartográficos e
topográficos
Mauren Marques Domit    5452658-4  091815-3  Estudos geotécnicos
Rodrigo Kern    5452669-0  079175-9  Estudos hidrológicos
Paulo Roberto Renem    5452631-2  024063-6  Estudos energéticos
Paulo Roberto Renem    5452631-2  024063-6  Estruturas extravasoras
  Tipo de licença    LAP
  Número    3810/2015
  Órgão emissor    FATMA
  Data de emissão    25/06/2015
  Validade    25/06/2018
  Vazão remanescente    0,49
  Tipo de Licença    Não foi apresentada
  Número    
Órgão Emissor  Órgão Emissor    A ANEEL fará a articulação para a obtenção da Declaração de Reserva de
Disponibilidade Hídrica (DRDH) junto à Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS) de Santa Catarina.
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão de usos consuntivos    
Queda e níveis operacionais  A queda bruta descrita no Sumário Executivo é superior à estimada no inventário, enquanto
o nível operacional de montante é igual e houve alteração do nível jusante sem contudo
interferir nos aproveitamentos adjacentes..

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 647/2016–SCG/ANEEL, de 14/09/2016 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Jaspe 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
604 
NOME DO RIO DA USINA: 
Sargento 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
74320000 
Ponte do Sargento 
Sargento 
609 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
73600000 
Abelardo Luz 
Chapecó 
1840 
74422000 
Bandeirante 
rio das Flores 
521 
74300000 
Guatapará de Baixo 
rio das Antas 
814 
73780000 
Jardinópolis 
rio Três Voltas 
642 
73900000 
Saudades 
Saudades 
418 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
1485 
TR (anos): 
1000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Terra/concreto 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Paulo Roberto Senem 
024063-6 
Nº DA ART 
5452631-2 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
74320000 
Ponte do Sargento 
Sargento 
609 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 5.100 kW é superior à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 3 turbinas de 1.769 kW e 3 geradores de potência unitária 
nominal de 1.889 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
10. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são 
de responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para 
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a 
apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), 
desde que compatíveis com estes.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  604  NOME DO RIO DA USINA:    Sargento  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
74320000  Ponte do Sargento    Sargento    609
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
73600000  Abelardo Luz    Chapecó    1840
74422000  Bandeirante    rio das Flores    521
74300000  Guatapará de Baixo    rio das Antas    814
73780000  Jardinópolis    rio Três Voltas    642
73900000  Saudades    Saudades    418
          
  1485  TR (anos):  1000  
  Soleira livre      
  Terra/concreto      
  Paulo Roberto Senem
024063-6    Nº DA ART  5452631-2
        
NOME  RIO  A.D. (em km²):
Ponte do Sargento  Sargento  609

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 647/2016–SCG/ANEEL, de 14/09/2016 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Jaspe 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
5.100 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
1.889 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
1.769 / 4,32 
Rendimento da turbina 
90,30% 
Rendimento do gerador 
96,10% 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
1,28% 
Indisponibilidade programada (%) 
2,19% 
Perdas hidráulicas nominais (m) 
1,62 
Queda bruta nominal (m) 
25,5 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
2,35% 
Consumo Interno (kW médio) 
28 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
0,49 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0,15 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
12. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o 
processo seria sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade 
de emissão de algum ato referente à aprovação do projeto apresentado pela empresa JASP. 
 
13. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse 
sentido. O Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI-PCH), etapa já cumprida pelo empreendedor. 
 
14. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, 
do Sumário Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Jaspe, nos termos 
da REN 343/2008, quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
 
15. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e 
que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, 
conforme excerto a seguir transcrito:  
 
 
 
 [...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores 
do potencial hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso 
do potencial hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro 
da Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...]
PCH Jaspe  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  5.100
Número de Unidades Geradoras  3
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  1.889 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  1.769 / 4,32
Rendimento da turbina  90,30%
Rendimento do gerador  96,10%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  1,28%
Indisponibilidade programada (%)  2,19%
Perdas hidráulicas nominais (m)  1,62
Queda bruta nominal (m)  25,5
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  2,35%
Consumo Interno (kW médio)  28
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  0,49
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0,15
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 647/2016–SCG/ANEEL, de 14/09/2016 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração 
de Reserva de Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento 
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação 
dessas ações, quando couber, imediatamente após a publicação do DRI-PCH 
previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da 
ANEEL, caso o interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis 
por até 3 (três) anos, a critério da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]  
 
16. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser 
emitido o DRS-PCH referente à PCH Jaspe à empresa JASP, bem como o encaminhamento de 
documento a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável do Estado de Santa 
Catarina (SDS), para fins da emissão da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por 
meio da emissão do DRS-PCH referente à PCH Jaspe sob a titularidade da empresa JASP.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 647/2016–SCG/ANEEL, de 14/09/2016 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
19. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à SDS, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
CYNTHIA MENDONÇA MOREIRA 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 647/2016–SCG/ANEEL, de 14/09/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Jaspe 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1965 
 
 
 
 
 
 
 
29,45 
38,09 
47,91 
14,07 
46,99 
1966 
16,10 
44,27 
12,33 
7,03 
3,01 
14,46 
9,02 
14,35 
26,54 
43,78 
7,43 
10,32 
1967 
9,33 
11,57 
20,58 
5,29 
2,51 
2,79 
5,46 
21,77 
13,37 
10,80 
13,02 
6,04 
1968 
2,55 
2,87 
6,50 
10,48 
4,69 
3,30 
4,71 
2,01 
3,68 
10,11 
6,71 
17,27 
1969 
60,63 
8,38 
11,12 
14,55 
15,16 
26,34 
8,99 
4,78 
13,15 
73,23 
39,00 
3,16 
1970 
3,31 
2,55 
2,65 
2,12 
6,12 
18,26 
24,24 
6,31 
21,02 
37,87 
8,06 
23,92 
1971 
24,18 
8,26 
13,02 
30,40 
32,20 
33,07 
22,95 
23,37 
5,52 
11,04 
2,92 
1,71 
1972 
4,78 
6,81 
17,18 
23,25 
2,84 
42,57 
14,67 
60,75 
48,33 
16,08 
21,34 
12,19 
1973 
30,87 
19,69 
7,55 
7,54 
33,93 
26,93 
22,60 
44,42 
40,08 
22,79 
11,38 
5,11 
1974 
16,49 
5,11 
6,59 
15,07 
14,72 
24,90 
5,99 
10,43 
13,81 
9,34 
28,10 
12,56 
1975 
21,96 
19,29 
9,71 
6,56 
5,21 
14,64 
7,45 
23,50 
29,92 
50,74 
14,16 
28,89 
1976 
22,47 
9,32 
2,92 
7,22 
22,12 
17,72 
11,52 
23,12 
10,15 
27,69 
19,13 
8,94 
1977 
8,54 
15,05 
6,50 
4,05 
1,70 
15,18 
5,42 
12,22 
10,71 
16,72 
23,02 
17,76 
1978 
5,25 
1,92 
1,46 
0,93 
0,88 
1,80 
17,08 
9,30 
11,37 
4,76 
10,33 
5,57 
1979 
4,42 
5,96 
11,53 
11,61 
69,35 
10,69 
13,00 
28,98 
16,98 
63,97 
22,64 
24,05 
1980 
11,21 
5,33 
18,58 
4,44 
11,87 
6,62 
6,24 
15,01 
8,83 
16,71 
9,59 
7,27 
1981 
5,01 
8,97 
8,21 
22,83 
4,95 
9,29 
2,69 
2,18 
5,59 
18,14 
22,32 
31,97 
1982 
5,99 
7,50 
4,63 
1,63 
4,68 
28,41 
41,29 
11,06 
8,36 
32,58 
72,95 
18,28 
1983 
7,70 
24,05 
42,44 
33,97 105,80 42,88 139,10 21,73 
39,80 
19,03 
10,99 
6,27 
1984 
8,96 
8,53 
6,50 
5,45 
10,08 
26,22 
10,97 
40,27 
19,24 
10,03 
29,78 
5,24 
1985 
2,83 
22,14 
6,09 
15,64 
12,28 
6,84 
13,39 
11,34 
11,75 
8,48 
17,54 
1,76 
1986 
3,02 
12,21 
12,35 
38,03 
47,51 
14,38 
6,48 
19,92 
25,22 
20,01 
12,35 
11,10 
1987 
11,59 
19,71 
1,59 
22,84 
65,99 
23,57 
18,36 
8,71 
2,34 
26,00 
22,51 
9,31 
1988 
4,44 
3,16 
1,55 
16,85 
67,98 
18,63 
5,53 
1,31 
0,42 
9,97 
9,46 
2,47 
1989 
21,86 
24,36 
6,59 
9,23 
15,34 
11,09 
13,37 
21,15 
64,33 
25,51 
8,24 
7,29 
1990 
43,83 
8,30 
1,91 
65,02 
68,63 
79,27 
16,36 
33,10 
39,77 
49,77 
12,70 
15,75 
1991 
7,04 
3,34 
0,55 
7,06 
3,05 
47,31 
12,80 
6,75 
4,32 
15,68 
5,02 
14,83 
1992 
8,16 
24,53 
37,62 
13,49 
59,64 
44,71 
46,91 
20,12 
26,90 
24,02 
28,67 
15,22 
1993 
10,96 
18,69 
8,30 
10,46 
22,45 
33,00 
22,13 
6,52 
18,16 
38,05 
16,06 
18,84 
1994 
1,27 
22,92 
18,49 
7,35 
28,97 
33,85 
40,29 
5,81 
16,90 
25,93 
42,75 
7,80 
1995 
34,35 
9,20 
17,55 
23,41 
3,81 
8,38 
8,33 
6,67 
32,79 
29,29 
5,39 
1,01 
1996 
12,43 
27,56 
21,58 
11,32 
1,99 
31,70 
20,95 
9,55 
28,27 
74,35 
13,92 
34,17 
1997 
8,72 
48,87 
9,08 
2,15 
6,93 
37,45 
30,13 
28,33 
19,63 
99,18 
56,33 
9,59 
1998 
8,42 
75,82 
34,56 
85,76 
22,63 
7,33 
13,71 
54,47 
43,87 
64,87 
9,59 
10,18 
1999 
19,02 
19,23 
3,35 
11,84 
3,18 
22,28 
26,07 
2,97 
4,22 
19,68 
3,13 
2,80 
2000 
6,35 
5,90 
3,62 
5,08 
16,26 
9,18 
19,07 
13,99 
37,57 
40,80 
12,20 
4,75 
2001 
9,40 
38,28 
26,06 
24,58 
24,51 
22,53 
16,84 
5,63 
11,19 
50,93 
13,53 
3,82 
2002 
4,69 
4,13 
2,10 
0,83 
30,83 
38,12 
7,80 
18,66 
37,29 
57,65 
38,80 
33,59 
2003 
9,09 
25,59 
18,25 
5,60 
4,23 
6,72 
5,96 
2,42 
4,97 
19,41 
33,32 
82,22 
2004 
16,58 
6,16 
2,79 
6,20 
21,80 
9,62 
20,14 
3,87 
8,59 
33,81 
37,29 
6,75
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Jaspe                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1965                29,45  38,09  47,91  14,07  46,99
1966  16,10  44,27  12,33  7,03  3,01  14,46  9,02  14,35  26,54  43,78  7,43  10,32
1967  9,33  11,57  20,58  5,29  2,51  2,79  5,46  21,77  13,37  10,80  13,02  6,04
1968  2,55  2,87  6,50  10,48  4,69  3,30  4,71  2,01  3,68  10,11  6,71  17,27
1969  60,63  8,38  11,12  14,55  15,16  26,34  8,99  4,78  13,15  73,23  39,00  3,16
1970  3,31  2,55  2,65  2,12  6,12  18,26  24,24  6,31  21,02  37,87  8,06  23,92
1971  24,18  8,26  13,02  30,40  32,20  33,07  22,95  23,37  5,52  11,04  2,92  1,71
1972  4,78  6,81  17,18  23,25  2,84  42,57  14,67  60,75  48,33  16,08  21,34  12,19
1973  30,87  19,69  7,55  7,54  33,93  26,93  22,60  44,42  40,08  22,79  11,38  5,11
1974  16,49  5,11  6,59  15,07  14,72  24,90  5,99  10,43  13,81  9,34  28,10  12,56
1975  21,96  19,29  9,71  6,56  5,21  14,64  7,45  23,50  29,92  50,74  14,16  28,89
1976  22,47  9,32  2,92  7,22  22,12  17,72  11,52  23,12  10,15  27,69  19,13  8,94
1977  8,54  15,05  6,50  4,05  1,70  15,18  5,42  12,22  10,71  16,72  23,02  17,76
1978  5,25  1,92  1,46  0,93  0,88  1,80  17,08  9,30  11,37  4,76  10,33  5,57
1979  4,42  5,96  11,53  11,61  69,35  10,69  13,00  28,98  16,98  63,97  22,64  24,05
1980  11,21  5,33  18,58  4,44  11,87  6,62  6,24  15,01  8,83  16,71  9,59  7,27
1981  5,01  8,97  8,21  22,83  4,95  9,29  2,69  2,18  5,59  18,14  22,32  31,97
1982  5,99  7,50  4,63  1,63  4,68  28,41  41,29  11,06  8,36  32,58  72,95  18,28
1983  7,70  24,05  42,44  33,97  105,80  42,88  139,10  21,73  39,80  19,03  10,99  6,27
1984  8,96  8,53  6,50  5,45  10,08  26,22  10,97  40,27  19,24  10,03  29,78  5,24
1985  2,83  22,14  6,09  15,64  12,28  6,84  13,39  11,34  11,75  8,48  17,54  1,76
1986  3,02  12,21  12,35  38,03  47,51  14,38  6,48  19,92  25,22  20,01  12,35  11,10
1987  11,59  19,71  1,59  22,84  65,99  23,57  18,36  8,71  2,34  26,00  22,51  9,31
1988  4,44  3,16  1,55  16,85  67,98  18,63  5,53  1,31  0,42  9,97  9,46  2,47
1989  21,86  24,36  6,59  9,23  15,34  11,09  13,37  21,15  64,33  25,51  8,24  7,29
1990  43,83  8,30  1,91  65,02  68,63  79,27  16,36  33,10  39,77  49,77  12,70  15,75
1991  7,04  3,34  0,55  7,06  3,05  47,31  12,80  6,75  4,32  15,68  5,02  14,83
1992  8,16  24,53  37,62  13,49  59,64  44,71  46,91  20,12  26,90  24,02  28,67  15,22
1993  10,96  18,69  8,30  10,46  22,45  33,00  22,13  6,52  18,16  38,05  16,06  18,84
1994  1,27  22,92  18,49  7,35  28,97  33,85  40,29  5,81  16,90  25,93  42,75  7,80
1995  34,35  9,20  17,55  23,41  3,81  8,38  8,33  6,67  32,79  29,29  5,39  1,01
1996  12,43  27,56  21,58  11,32  1,99  31,70  20,95  9,55  28,27  74,35  13,92  34,17
1997  8,72  48,87  9,08  2,15  6,93  37,45  30,13  28,33  19,63  99,18  56,33  9,59
1998  8,42  75,82  34,56  85,76  22,63  7,33  13,71  54,47  43,87  64,87  9,59  10,18
1999  19,02  19,23  3,35  11,84  3,18  22,28  26,07  2,97  4,22  19,68  3,13  2,80
2000  6,35  5,90  3,62  5,08  16,26  9,18  19,07  13,99  37,57  40,80  12,20  4,75
2001  9,40  38,28  26,06  24,58  24,51  22,53  16,84  5,63  11,19  50,93  13,53  3,82
2002  4,69  4,13  2,10  0,83  30,83  38,12  7,80  18,66  37,29  57,65  38,80  33,59
2003  9,09  25,59  18,25  5,60  4,23  6,72  5,96  2,42  4,97  19,41  33,32  82,22
2004  16,58  6,16  2,79  6,20  21,80  9,62  20,14  3,87  8,59  33,81  37,29  6,75

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 09 da Nota Técnica nº 647/2016–SCG/ANEEL, de 14/09/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Jaspe 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2005 
7,13 
0,61 
0,54 
12,37 
28,14 
61,10 
15,38 
6,69 
35,69 
63,98 
8,83 
2,58 
2006 
9,25 
2,63 
8,89 
8,75 
1,68 
1,89 
1,93 
6,98 
10,83 
18,38 
19,75 
13,94 
2007 
9,67 
12,49 
12,78 
36,35 
62,11 
6,76 
19,80 
4,75 
5,36 
35,00 
53,22 
9,58 
2008 
4,69 
2,10 
3,04 
33,55 
15,15 
18,74 
5,32 
8,70 
11,18 
57,26 
30,50 
2,64 
2009 
8,17 
2,68 
2,99 
0,85 
16,37 
17,22 
22,49 
29,73 
55,84 
46,95 
17,65 
17,62 
2010 
20,94 
4,58 
15,55 
46,86 
47,37 
13,12 
23,46 
8,70 
4,30 
19,91 
6,90 
52,88 
2011 
17,17 
27,30 
15,58 
19,74 
4,85 
33,48 
46,65 
33,77 
42,43 
21,49 
12,87 
3,18 
2012 
2,11 
0,73 
1,04 
9,98 
6,01 
21,45 
15,63 
8,11 
2,24 
26,10 
12,67 
36,93 
2013 
45,91 
11,20 
59,86 
28,68 
15,46 
44,96 
15,58 
22,54 
21,53 
22,63 
10,39 
26,47 
2014 
11,48 
1,67 
14,68 
22,95 
31,00 
65,25
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Jaspe                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2005  7,13  0,61  0,54  12,37  28,14  61,10  15,38  6,69  35,69  63,98  8,83  2,58
2006  9,25  2,63  8,89  8,75  1,68  1,89  1,93  6,98  10,83  18,38  19,75  13,94
2007  9,67  12,49  12,78  36,35  62,11  6,76  19,80  4,75  5,36  35,00  53,22  9,58
2008  4,69  2,10  3,04  33,55  15,15  18,74  5,32  8,70  11,18  57,26  30,50  2,64
2009  8,17  2,68  2,99  0,85  16,37  17,22  22,49  29,73  55,84  46,95  17,65  17,62
2010  20,94  4,58  15,55  46,86  47,37  13,12  23,46  8,70  4,30  19,91  6,90  52,88
2011  17,17  27,30  15,58  19,74  4,85  33,48  46,65  33,77  42,43  21,49  12,87  3,18
2012  2,11  0,73  1,04  9,98  6,01  21,45  15,63  8,11  2,24  26,10  12,67  36,93
2013  45,91  11,20  59,86  28,68  15,46  44,96  15,58  22,54  21,53  22,63  10,39  26,47
2014  11,48  1,67  14,68  22,95  31,00  65,25