AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 
RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 5.649, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2016 
 
 
Alteração 
de 
Potência 
Instalada 
da 
Central 
Geradora Eólica Goiabeira, outorgada por meio da 
Portaria n° 431, de 17 de julho de 2012, à Energia 
dos Ventos I S.A., localizada no município de 
Aracati, estado do Ceará. 
 
 
Texto Original 
 
Voto 
 
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA –ANEEL, no uso de suas 
atribuições regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria e tendo em vista o disposto nos art. 3º-
A e 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, no art. 1º do Decreto nº 4.932, de 23 de dezembro 
de 2003, com a redação dada pelo Decreto nº 4.970, de 30 de janeiro de 2004, com base na Lei nº 
9.074, de 7 de julho de 1995, e nos arts. 23 a 29 do Decreto nº 2.003, de 10 de setembro de 1996, nas 
Resoluções Normativas nº 389 e nº 391, ambas de 15 de dezembro de 2009 e no que consta do 
Processo nº 48500.006722/2011-24, resolve: 
 
Art. 1º Alterar de 19.200 kW para 23.100 kW a capacidade instalada da EOL Goiabeira, 
cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) EOL.CV.CE.030920-6.01, 
outorgada por meio da Portaria nº 431, de 17 de julho de 2012, à empresa Energia dos Ventos I S.A., 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.321.064/0001-61, com sede na Avenida Rio Branco, nº 53, 3º andar, 
sala 302, parte, Centro, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 
 
§ 1º A central geradora passará a ser constituída por 11 (onze) unidades geradoras de 2.100 
kW, cujo posicionamento georreferenciado está indicado em anexo. 
 
§ 2º Nos termos do artigo 15 da Resolução Normativa nº 583/2013, a central geradora terá 
Potência Instalada de 23.100 kW e Potência Líquida de 22.176 kW. 
 
Art. 2º Alterar o sistema de transmissão de interesse restrito da EOL Goiabeira, que passará 
a ser constituído de uma subestação coletora denominada SE Pitombeira, 138/34,5 kV, contendo dois 
transformadores trifásicos 138/34,5 kV, 75 MVA cada um deles, em compartilhamento comas centrais 
geradoras eólicas Ventos de Horizonte, Ubatuba, Pitombeira, Goiabeira e Santa Catarina e por uma linha 
de transmissão no nível de tensão de 138 kV, circuito duplo, com aproximadamente 30,0 km de 
extensão, para a subestação ICG Acarati III. O ponto de conexão dos empreendimentos será o 
barramento de 138 kV da SE ICG Aracati III, sob a responsabilidade da Companhia Hidro Elétrica do São 
Francisco - CHESF.

Art. 3º Alterar para 1º de janeiro de 2016 a data de entrada em operação comercial da EOL 
Goiabeira. 
 
Art. 4° Esta Resolução Autorizativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 
ROMEU DONIZETE RUFINO 
 
(Alterado o sistema de transmissão de interesse restrito da EOL, pelo DSP SCG/ANEEL 3.323 de 
11.10.2017)

ANEXO 
 
 
EOL Goiabeira  
Posição dos Aerogeradores (SIRGAS 2000 – Zona 24 S) 
Aerogeradores 
E (m) 
N (m) 
Altura do Eixo 
do Rotor (m) 
Diâmetro do 
Rotor (m) 
GO-01 
642310 
9493354 
120 
110 
GO-02 
642259 
9493056 
120 
110 
GO-03 
642209 
9492759 
120 
110 
GO-04 
642158 
9492461 
120 
110 
GO-05 
642108 
9492163 
120 
110 
GO-06 
642057 
9491865 
120 
110 
GO-07 
643579 
9492832 
120 
110 
GO-08 
643739 
9492482 
120 
110 
GO-09 
643709 
9492068 
120 
110 
GO-10 
643680 
9491654 
120 
110 
GO-11 
643650 
9491240 
120 
110
EOL Goiabeira
Posição dos Aerogeradores (SIRGAS 2000 – Zona 24 S)          
Aerogeradores  E (m)  N (m)  Altura do Eixo    Diâmetro do
Rotor (m)
      do Rotor (m)    
GO-01  642310  9493354  120    110
GO-02  642259  9493056  120    110
GO-03  642209  9492759  120    110
GO-04  642158  9492461  120    110
GO-05  642108  9492163  120    110
GO-06  642057  9491865  120    110
GO-07  643579  9492832  120    110
GO-08  643739  9492482  120    110
GO-09  643709  9492068  120    110
GO-10  643680  9491654  120    110
GO-11  643650  9491240  120    110