Nota Técnica nº 125/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 15 de março de 2016. 
 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.005618/2014-65 
 
Assunto: Adequação do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica Rodeio, com Registro Ativo 
e Aceite conferidos à empresa Múltipla Participações 
Ltda., localizada em trecho do rio Benedito, no município 
de Rodeio, no estado de Santa Catarina. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Rodeio, com 9.750 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos 
de Geração (CEG) PCH.PH.SC.035530-5.01, com Registro Ativo conferido à empresa Múltipla Participações Ltda. 
(Múltipla), por meio do Despacho nº 4.435, de 13 de novembro de 2014, localizada em trecho do rio Benedito, sub-
bacia 83, bacia hidrográfica do rio Atlântico Sudeste, no município de Rodeio, no estado de Santa Catarina. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 30 de setembro de 2014, por meio do Despacho n° 4.006, foram aprovados os Estudos de 
Inventário Hidrelétrico do rio Benedito, onde foram identificados 4 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a 
PCH Rodeio. 
 
3. 
Em 13 de novembro de 2014, por meio do Despacho nº 4.435, foi conferido o Registro Ativo à 
empresa Múltipla Participações Ltda. 
 
4. 
Em 5 de janeiro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento.  
 
 
 
III – DA ANÁLISE 
 
1 Por meio da correspondência 3709-RDO-2G-RDPB-001-16, Documento nº 48513.000646/2016-00. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
DOCUMENTO: 48524.002292/2016-00

FL. 02 da Nota Técnica nº 125/2016–SCG/ANEEL, de 15/3/2016 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela empresa Múltipla Participações Ltda. para emissão do 
Despacho de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e 
exploração da PCH Rodeio. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 4.006, de 30 de setembro de 2014. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Rodeio 
PCH Rodeio 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
26°48'29"S 
49°21'15"W 
26°48'32,2"S 
49°21'12,33"W 
NA Montante (m) 
126,5 
126,5 
NA Jusante (m) 
66,94 
69,45 
Queda Bruta (m) 
59,56 
57,05 
Área do Reservatório (km²) 
0,0025 
0,0059 
Potência (kW) 
9.950 
9.750 
Vazão QMLT 2 (m³/s) 
19,46 
19,53 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Benedito 
ESTADO: 
SC 
SUB-BACIA: 
83 
DESPACHO: 
4.006, de 30 de setembro de 2014 DATA: 
30/09/2014 
AUTOR: 
CEESAM – Cooperativa de Geração de Energia Elétrica e Desenvolvimento Santa Maria 
POTÊNCIA: 
31.190 kW 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
4 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamentos 
Coordenadas 
NA Montante (m) 
NA Jusante (m) 
Potência (kW) 
Condição 
PCH Central 
26°47'0"S 
49°22'23"W 
151,55 
131,81 
2940 
Disponível 
(inventariado) 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
 
2 Vazão Média de Longo Termo. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\76\NT_127AF0203
PCH Rodeio      Estudos de Inventário      Sumário Executivo
Localização do barramento    26°48'29"S
49°21'15"W      26°48'32,2"S
49°21'12,33"W  
NA Montante (m)    126,5      126,5  
NA Jusante (m)    66,94      69,45  
Queda Bruta (m)    59,56      57,05  
Área do Reservatório (km²)    0,0025      0,0059  
Potência (kW)    9.950      9.750  
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT    19,46      19,53  
NOME DO RIO:    Benedito          ESTADO:        SC        SUB-BACIA:      83
DESPACHO:    4.006, de 30 de setembro de 2014          DATA:        30/09/2014              
AUTOR:    CEESAM – Cooperativa de Geração de Energia Elétrica e Desenvolvimento Santa Maria                                
POTÊNCIA:    31.190 kW          EIXOS IDENTIFICADOS:        4              
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                    
Aproveitamentos      Coordenadas      NA Montante (m)        NA Jusante (m)        Potência (kW)      Condição  
PCH Central    26°47'0"S
49°22'23"W      151,55        131,81        2940      Disponível
(inventariado)    

FL. 03 da Nota Técnica nº 125/2016–SCG/ANEEL, de 15/3/2016 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Estelar Engenheiros Associados Ltda 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Nelson Dornelas 
5679125-2 
019403-3-SC 
Responsável Geral do Projeto  
Sérgio Vicente Novak / 
Vagner Luiz Dos Santos 
20134957328 / 
5683190-0 
PR-15463/D / 059697-6-
SC 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Erik Wunder 
5679945-0 
074327-0-SC 
Estudos geotécnicos 
Rodrigo Kern 
5680055-9 
079175-9-SC 
Estudos hidrológicos 
Rodrigo Kern 
5680055-9 
079175-9-SC 
Estudos energéticos 
Rodrigo Kern 
5680055-9 
079175-9-SC 
Estruturas extravasoras 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 4, 5, 6 e 7, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico. 
 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\76\NT_127AF0203
Empresa Projetista:  Estelar Engenheiros Associados Ltda        
Responsável Técnico    Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Nelson Dornelas  5679125-2    019403-3-SC    Responsável Geral do Projeto
Sérgio Vicente Novak /
Vagner Luiz Dos Santos  20134957328 /
5683190-0    PR-15463/D / 059697-6-
SC    Estudos cartográficos e
topográficos
Erik Wunder  5679945-0    074327-0-SC    Estudos geotécnicos
Rodrigo Kern  5680055-9    079175-9-SC    Estudos hidrológicos
Rodrigo Kern  5680055-9    079175-9-SC    Estudos energéticos
Rodrigo Kern  5680055-9    079175-9-SC    Estruturas extravasoras

FL. 04 da Nota Técnica nº 125/2016–SCG/ANEEL, de 15/3/2016 
Tabela 4 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
O valor de queda bruta apontado no Sumário Executivo é inferior àquele referido nos estudos de 
inventário, a empresa justificou ter trazido as estruturas de canal de fuga e casa de força à 
montante a fim de diminuir o impacto social – realocação de famílias; benfeitorias e estradas – 
além de haver questão topográfica favorável na nova localidade. Além disso, o empreendedor 
menciona que tal modificação causou impacto pequeno ao projeto: diminuição de 4,2% da altura 
de queda bruta e diminuição de 200 kW de Potência Instalada. 
 
Tabela 5 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Rodeio 
METODOLOGIA ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem da PCH (km²): 
760 
NOME DO RIO DA USINA: 
Benedito 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
83660000 
Benedito Novo 
Benedito 
717 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
83680000 
Timbó 
Benedito 
1432 
83677000 
Timbó Novo 
Benedito 
1432 
83675000 
Arrozeira 
dos Cedros 
536 
  
 
Tabela 6 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
936,61 
TR (anos): 
1000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre + Controlado 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Concreto 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
RODRIGO KERN 
079175-9-SC 
Nº DA ART 
5680055-9 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
83660000 
Benedito Novo 
Benedito 
717 
Tabela 7 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos 
Energéticos 
A potência de 9.750 kW é aproximadamente igual à estimada no inventário. O projeto apresentado prevê 3 turbinas 
de 3.379 kW e 3 geradores de potência unitária nominal de 3.611 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
10. 
Conforme Tabela 6, percebe-se que o empreendedor adotou valor de cheia milenar para 
dimensionamento das estruturas extravasoras. A SCG apresentou questionamento3 sobre a opção do empreendedor 
em adotar valor de cheia abaixo do recomendado no Diretrizes para Estudos e Projetos de Pequenas Centrais 
3 Correspondência Eletrônica, de 7 de março de 2015, SIC 48513.002472/2016-00 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\76\NT_127AF0203
Queda e níveis operacionais  O valor de queda bruta apontado no Sumário Executivo é inferior àquele referido nos estudos de
inventário, a empresa justificou ter trazido as estruturas de canal de fuga e casa de força à
montante a fim de diminuir o impacto social – realocação de famílias; benfeitorias e estradas –
além de haver questão topográfica favorável na nova localidade. Além disso, o empreendedor
menciona que tal modificação causou impacto pequeno ao projeto: diminuição de 4,2% da altura
de queda bruta e diminuição de 200 kW de Potência Instalada.
METODOLOGIA ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem da PCH (km²):  760  NOME DO RIO DA USINA:    Benedito  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
83660000  Benedito Novo    Benedito    717
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
83680000  Timbó    Benedito    1432
83677000  Timbó Novo    Benedito    1432
83675000  Arrozeira    dos Cedros    536
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    936,61    TR (anos):    1000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira Livre + Controlado          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Concreto          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    RODRIGO KERN
079175-9-SC        Nº DA ART  5680055-9
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
83660000  Benedito Novo    Benedito    717    
Estudos
Energéticos  A potência de 9.750 kW é aproximadamente igual à estimada no inventário. O projeto apresentado prevê 3 turbinas
de 3.379 kW e 3 geradores de potência unitária nominal de 3.611 kVA, com 0,9 de fator de potência.

FL. 05 da Nota Técnica nº 125/2016–SCG/ANEEL, de 15/3/2016 
Hidrelétricas. Sobre esse tema, a interessada alega4 que a elevação do barramento adotada excede em 2,00 m o 
nível eventualmente ocasionado por uma cheia decamilenar, não havendo risco de a barragem galgar ou tombar. Em 
que pese essa alegação, deve ser ressaltado que o dimensionamento das estruturas extravasoras é de plena 
responsabilidade do projetista, no caso o engenheiro Rodrigo Kern, conforme discriminado na Tabela 3. 
 
11. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 5. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
12. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 7, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 7 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Rodeio 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
9.750 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
3.611 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
3.379 / 3,475 
Rendimento da turbina 
91,80% 
Rendimento do gerador 
96,30% 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
1,28% 
Indisponibilidade programada (%) 
2,19% 
Perdas hidráulicas nominais (m) 
3,135 
Queda bruta nominal (m) 
57,05 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,05% 
Consumo Interno (kW médio) 
26 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
1,68 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
-5 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
13. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o processo seria 
sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade de emissão de algum ato 
referente à aprovação do projeto apresentado pela empresa Múltipla Participações Ltda. 
 
4 Carta 3709-RDO-2G-RDPB-002-16, de 8 e março de 2016. 
5 Conforme DRDH, a ser emitida pela SDS/SC 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\76\NT_127AF0203
PCH Rodeio  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  9.750
Número de Unidades Geradoras  3
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  3.611 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  3.379 / 3,475
Rendimento da turbina  91,80%
Rendimento do gerador  96,30%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  1,28%
Indisponibilidade programada (%)  2,19%
Perdas hidráulicas nominais (m)  3,135
Queda bruta nominal (m)  57,05
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  1,05%
Consumo Interno (kW médio)  26
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  1,68
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  -5
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

FL. 06 da Nota Técnica nº 125/2016–SCG/ANEEL, de 15/3/2016 
14. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse sentido. O 
Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI-PCH), etapa já 
cumprida pelo empreendedor. 
 
15. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, do Sumário 
Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Rodeio, nos termos da REN 343/2008, quanto 
o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
 
16. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e que o 
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, conforme excerto a seguir 
transcrito:  
 
 [...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores do potencial 
hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso do potencial 
hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário 
Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos 
órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação dessas ações, quando couber, imediatamente 
após a publicação do DRI-PCH previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da ANEEL, caso o 
interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério 
da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]  
 
17. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Rodeio à empresa Múltipla Participações Ltda., bem como o encaminhamento de mensagem à 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável do Estado de Santa Catarina (SDS), para fins da 
emissão da DRDH. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
18. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\76\NT_127AF0203

FL. 07 da Nota Técnica nº 125/2016–SCG/ANEEL, de 15/3/2016 
 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
19. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Rodeio sob a titularidade da empresa Múltipla. 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
20. 
Emitir o DRS-PCH e notificar a SDS, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
ÁLVARO FAGUNDES MOREIRA 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração  
 
 
 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\76\NT_127AF0203

FL. 08 da Nota Técnica nº 125/2016–SCG/ANEEL, de 15/3/2016 
ANEXO 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\76\NT_127AF0203

FL. 09 da Nota Técnica nº 125/2016–SCG/ANEEL, de 15/3/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Rodeio 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1931 
44,15 
16,13 
23,77 
14,32 
35,86 
28,32 
18,12 
14,31 
45,26 
19,23 
11,87 
22,93 
1932 
20,84 
34,50 
21,42 
22,15 
17,17 
8,56 
6,70 
10,23 
14,85 
25,75 
23,12 
25,94 
1933 
13,49 
24,56 
10,41 
13,24 
18,55 
9,08 
7,40 
8,01 
20,64 
29,54 
13,07 
11,22 
1934 
28,44 
40,80 
11,18 
16,21 
4,84 
1,56 
3,18 
2,42 
7,53 
13,41 
3,59 
7,92 
1935 
5,30 
5,44 
7,72 
4,47 
1,70 
4,48 
3,51 
9,19 
27,03 
51,52 
10,18 
11,81 
1936 
40,99 
8,26 
6,53 
5,58 
6,06 
16,38 
4,62 
38,16 
31,64 
18,79 
10,63 
8,45 
1937 
10,25 
21,42 
25,35 
33,04 
20,15 
9,17 
4,53 
12,00 
7,18 
29,43 
25,52 
8,46 
1938 
30,69 
20,52 
14,24 
26,32 
23,56 
29,67 
20,22 
9,40 
10,72 
10,41 
8,43 
11,79 
1939 
12,42 
10,29 
23,09 
15,22 
15,69 
11,58 
7,37 
4,57 
29,39 
18,87 
62,50 
45,21 
1940 
29,20 
15,94 
12,55 
19,58 
9,68 
5,77 
6,05 
17,77 
6,81 
14,44 
11,77 
15,24 
1941 
16,96 
19,78 
11,05 
8,33 
13,08 
16,99 
5,99 
11,78 
10,67 
14,05 
21,96 
20,35 
1942 
12,82 
54,27 
27,16 
30,21 
19,91 
24,36 
18,81 
17,82 
15,14 
11,12 
15,54 
15,31 
1943 
9,57 
17,86 
8,59 
9,84 
13,89 
32,98 
23,07 
38,98 
23,40 
22,72 
14,29 
8,88 
1944 
19,90 
19,10 
28,09 
10,81 
6,41 
4,56 
3,27 
8,42 
8,54 
6,90 
21,03 
13,50 
1945 
8,23 
39,65 
12,20 
11,56 
5,07 
4,86 
15,98 
5,44 
17,18 
30,62 
13,78 
19,35 
1946 
37,24 
84,66 
55,27 
18,39 
10,62 
29,48 
22,12 
18,32 
9,89 
20,55 
8,62 
15,38 
1947 
20,70 
46,85 
23,08 
8,01 
13,20 
12,74 
19,53 
21,30 
43,81 
52,97 
27,63 
27,25 
1948 
39,50 
47,35 
36,96 
21,13 
32,02 
8,78 
8,62 
26,93 
11,67 
9,74 
13,32 
5,13 
1949 
10,18 
5,05 
15,13 
21,51 
5,86 
16,05 
5,66 
12,03 
15,36 
9,29 
10,18 
8,84 
1950 
20,84 
18,96 
42,83 
13,46 
11,17 
10,78 
4,66 
5,52 
8,50 
22,33 
7,74 
12,65 
1951 
14,98 
35,61 
21,44 
6,61 
3,53 
3,06 
5,19 
2,09 
3,71 
31,09 
17,64 
10,56 
1952 
9,86 
10,83 
8,45 
3,75 
2,71 
10,20 
6,85 
3,95 
15,94 
21,93 
25,52 
12,88 
1953 
23,05 
19,87 
15,91 
10,90 
10,97 
6,05 
5,74 
5,60 
9,74 
32,65 
36,72 
18,04 
1954 
17,71 
23,79 
32,47 
30,33 
43,18 
22,43 
21,22 
10,28 
17,95 
44,68 
10,19 
7,18 
1955 
8,81 
8,08 
12,10 
13,66 
29,63 
17,81 
33,76 
13,04 
25,67 
7,60 
8,69 
12,35 
1956 
25,35 
19,67 
10,00 
18,42 
29,58 
13,56 
11,40 
13,70 
20,54 
20,80 
9,98 
6,23 
1957 
16,11 
16,39 
19,96 
20,91 
30,39 
21,11 
55,76 
62,07 
67,42 
25,29 
20,75 
24,18 
1958 
13,44 
46,25 
62,97 
21,02 
16,65 
24,53 
8,18 
15,47 
25,41 
18,01 
25,53 
32,47 
1959 
34,75 
30,57 
14,07 
20,81 
14,63 
6,43 
4,46 
11,71 
27,60 
12,33 
7,66 
5,48 
1960 
18,31 
30,24 
24,53 
17,55 
9,84 
6,49 
4,27 
38,93 
14,33 
21,23 
40,54 
21,40 
1961 
19,06 
33,83 
32,43 
11,04 
11,51 
13,32 
7,76 
4,11 
49,37 
39,24 
56,60 
18,47 
1962 
10,68 
14,26 
21,12 
8,64 
9,97 
7,35 
8,97 
5,77 
23,47 
21,09 
15,63 
11,19 
1963 
22,06 
40,56 
41,95 
14,82 
5,95 
3,91 
4,78 
4,25 
24,02 
37,49 
39,49 
22,91 
1964 
7,71 
14,89 
13,88 
12,82 
17,41 
11,46 
12,04 
10,77 
21,33 
18,67 
9,83 
12,25 
1965 
23,39 
9,87 
9,31 
11,96 
35,88 
15,10 
23,31 
18,21 
20,63 
24,32 
24,35 
46,20 
1966 
35,62 
65,98 
28,23 
41,41 
17,66 
23,67 
14,34 
8,36 
24,78 
34,70 
22,76 
19,21 
1967 
18,26 
56,66 
28,64 
10,68 
6,99 
12,53 
15,99 
5,32 
17,50 
12,53 
25,89 
25,46 
1968 
16,08 
10,38 
8,90 
9,81 
3,75 
4,64 
3,15 
3,08 
14,28 
19,87 
10,56 
8,18 
1969 
17,14 
26,26 
20,85 
45,48 
16,27 
48,83 
25,64 
13,66 
12,43 
13,91 
33,25 
10,63 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\76\NT_127AF0203
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Rodeio                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1931  44,15  16,13  23,77  14,32  35,86  28,32  18,12  14,31  45,26  19,23  11,87  22,93
1932  20,84  34,50  21,42  22,15  17,17  8,56  6,70  10,23  14,85  25,75  23,12  25,94
1933  13,49  24,56  10,41  13,24  18,55  9,08  7,40  8,01  20,64  29,54  13,07  11,22
1934  28,44  40,80  11,18  16,21  4,84  1,56  3,18  2,42  7,53  13,41  3,59  7,92
1935  5,30  5,44  7,72  4,47  1,70  4,48  3,51  9,19  27,03  51,52  10,18  11,81
1936  40,99  8,26  6,53  5,58  6,06  16,38  4,62  38,16  31,64  18,79  10,63  8,45
1937  10,25  21,42  25,35  33,04  20,15  9,17  4,53  12,00  7,18  29,43  25,52  8,46
1938  30,69  20,52  14,24  26,32  23,56  29,67  20,22  9,40  10,72  10,41  8,43  11,79
1939  12,42  10,29  23,09  15,22  15,69  11,58  7,37  4,57  29,39  18,87  62,50  45,21
1940  29,20  15,94  12,55  19,58  9,68  5,77  6,05  17,77  6,81  14,44  11,77  15,24
1941  16,96  19,78  11,05  8,33  13,08  16,99  5,99  11,78  10,67  14,05  21,96  20,35
1942  12,82  54,27  27,16  30,21  19,91  24,36  18,81  17,82  15,14  11,12  15,54  15,31
1943  9,57  17,86  8,59  9,84  13,89  32,98  23,07  38,98  23,40  22,72  14,29  8,88
1944  19,90  19,10  28,09  10,81  6,41  4,56  3,27  8,42  8,54  6,90  21,03  13,50
1945  8,23  39,65  12,20  11,56  5,07  4,86  15,98  5,44  17,18  30,62  13,78  19,35
1946  37,24  84,66  55,27  18,39  10,62  29,48  22,12  18,32  9,89  20,55  8,62  15,38
1947  20,70  46,85  23,08  8,01  13,20  12,74  19,53  21,30  43,81  52,97  27,63  27,25
1948  39,50  47,35  36,96  21,13  32,02  8,78  8,62  26,93  11,67  9,74  13,32  5,13
1949  10,18  5,05  15,13  21,51  5,86  16,05  5,66  12,03  15,36  9,29  10,18  8,84
1950  20,84  18,96  42,83  13,46  11,17  10,78  4,66  5,52  8,50  22,33  7,74  12,65
1951  14,98  35,61  21,44  6,61  3,53  3,06  5,19  2,09  3,71  31,09  17,64  10,56
1952  9,86  10,83  8,45  3,75  2,71  10,20  6,85  3,95  15,94  21,93  25,52  12,88
1953  23,05  19,87  15,91  10,90  10,97  6,05  5,74  5,60  9,74  32,65  36,72  18,04
1954  17,71  23,79  32,47  30,33  43,18  22,43  21,22  10,28  17,95  44,68  10,19  7,18
1955  8,81  8,08  12,10  13,66  29,63  17,81  33,76  13,04  25,67  7,60  8,69  12,35
1956  25,35  19,67  10,00  18,42  29,58  13,56  11,40  13,70  20,54  20,80  9,98  6,23
1957  16,11  16,39  19,96  20,91  30,39  21,11  55,76  62,07  67,42  25,29  20,75  24,18
1958  13,44  46,25  62,97  21,02  16,65  24,53  8,18  15,47  25,41  18,01  25,53  32,47
1959  34,75  30,57  14,07  20,81  14,63  6,43  4,46  11,71  27,60  12,33  7,66  5,48
1960  18,31  30,24  24,53  17,55  9,84  6,49  4,27  38,93  14,33  21,23  40,54  21,40
1961  19,06  33,83  32,43  11,04  11,51  13,32  7,76  4,11  49,37  39,24  56,60  18,47
1962  10,68  14,26  21,12  8,64  9,97  7,35  8,97  5,77  23,47  21,09  15,63  11,19
1963  22,06  40,56  41,95  14,82  5,95  3,91  4,78  4,25  24,02  37,49  39,49  22,91
1964  7,71  14,89  13,88  12,82  17,41  11,46  12,04  10,77  21,33  18,67  9,83  12,25
1965  23,39  9,87  9,31  11,96  35,88  15,10  23,31  18,21  20,63  24,32  24,35  46,20
1966  35,62  65,98  28,23  41,41  17,66  23,67  14,34  8,36  24,78  34,70  22,76  19,21
1967  18,26  56,66  28,64  10,68  6,99  12,53  15,99  5,32  17,50  12,53  25,89  25,46
1968  16,08  10,38  8,90  9,81  3,75  4,64  3,15  3,08  14,28  19,87  10,56  8,18
1969  17,14  26,26  20,85  45,48  16,27  48,83  25,64  13,66  12,43  13,91  33,25  10,63

FL. 010 da Nota Técnica nº 125/2016–SCG/ANEEL, de 15/3/2016 
1970 
17,00 
20,53 
19,78 
15,18 
9,92 
20,92 
28,36 
14,15 
14,14 
18,85 
12,39 
30,64 
1971 
62,14 
31,89 
54,71 
26,01 
27,02 
29,98 
21,60 
8,91 
12,45 
26,46 
6,62 
4,24 
1972 
9,34 
28,38 
26,80 
16,32 
4,66 
11,33 
9,10 
35,79 
33,78 
34,72 
24,25 
29,28 
1973 
18,86 
29,51 
12,81 
13,04 
14,44 
28,44 
22,46 
52,28 
36,35 
29,91 
15,88 
15,74 
1974 
36,58 
30,64 
77,44 
16,14 
12,82 
11,27 
22,10 
11,99 
17,20 
9,18 
7,61 
6,50 
1975 
8,94 
6,47 
16,01 
11,73 
11,42 
11,92 
10,61 
26,37 
36,20 
45,81 
30,94 
55,47 
1976 
23,05 
19,40 
35,33 
11,86 
28,51 
35,67 
15,65 
20,62 
15,59 
13,39 
14,09 
15,47 
1977 
22,05 
21,17 
25,77 
22,17 
6,57 
4,09 
6,67 
15,94 
10,41 
50,86 
31,27 
16,73 
1978 
13,43 
15,16 
31,57 
3,55 
2,22 
2,99 
7,79 
10,88 
19,12 
13,22 
13,05 
32,57 
1979 
5,59 
10,06 
11,40 
13,36 
36,99 
11,22 
13,08 
11,16 
16,53 
42,93 
38,78 
18,47 
1980 
19,34 
27,03 
24,21 
13,33 
10,31 
10,51 
30,32 
31,51 
28,14 
24,92 
28,44 
55,35 
1981 
31,98 
30,26 
16,65 
9,56 
6,71 
4,41 
9,07 
7,53 
8,33 
22,86 
19,92 
27,77 
1982 
11,43 
34,61 
22,99 
14,76 
16,44 
20,14 
22,06 
14,54 
10,31 
29,62 
50,68 
26,14 
1983 
34,42 
27,89 
38,75 
17,86 
48,44 
45,77 
144,60 
36,48 
30,38 
24,10 
16,26 
37,69 
1984 
13,66 
9,73 
22,98 
14,84 
16,44 
20,40 
16,89 
76,22 
22,63 
20,70 
35,50 
15,54 
1985 
7,98 
21,47 
13,00 
31,03 
8,30 
4,20 
4,81 
1,97 
8,59 
7,30 
15,61 
1,96 
1986 
4,83 
17,99 
7,78 
12,65 
4,13 
3,81 
4,12 
5,16 
17,72 
18,06 
16,09 
31,51 
1987 
41,54 
50,64 
11,20 
8,14 
33,10 
25,82 
13,33 
14,91 
19,39 
23,61 
9,11 
6,47 
1988 
24,05 
22,09 
12,99 
10,63 
50,46 
20,18 
8,49 
3,90 
18,97 
21,98 
9,48 
5,89 
1989 
50,37 
37,27 
18,50 
17,41 
30,84 
9,76 
11,89 
9,82 
28,69 
10,56 
4,94 
13,96 
1990 
67,15 
20,36 
17,60 
25,74 
16,52 
29,19 
27,62 
26,13 
26,64 
41,98 
20,55 
13,33 
1991 
19,56 
10,21 
6,36 
2,36 
3,83 
15,14 
8,78 
24,61 
6,06 
31,88 
24,71 
16,52 
1992 
9,61 
30,15 
15,03 
7,23 
54,61 
33,34 
40,26 
24,51 
19,42 
10,88 
8,98 
5,06 
1993 
13,74 
22,31 
20,70 
13,16 
16,35 
11,18 
14,25 
6,65 
44,89 
29,01 
11,10 
14,11 
1994 
7,79 
44,98 
41,73 
14,01 
33,17 
30,84 
43,38 
12,78 
11,20 
23,64 
32,64 
18,04 
1995 
62,64 
50,97 
28,23 
8,74 
5,59 
12,04 
20,60 
11,93 
12,23 
16,92 
15,83 
11,22 
1996 
17,70 
19,11 
30,73 
23,91 
6,56 
20,39 
23,76 
11,21 
28,63 
22,77 
17,08 
12,62 
1997 
44,29 
39,37 
17,72 
7,40 
5,73 
17,23 
14,16 
14,70 
12,44 
52,07 
56,11 
22,01 
1998 
30,08 
33,58 
44,35 
41,63 
15,15 
8,89 
21,89 
52,22 
52,31 
38,68 
13,71 
10,58 
1999 
17,87 
27,43 
12,44 
19,02 
8,64 
21,88 
36,55 
7,80 
15,55 
35,71 
13,18 
11,43 
2000 
21,41 
23,81 
13,70 
5,98 
2,55 
4,26 
4,79 
4,60 
35,89 
35,28 
14,86 
13,57 
2001 
24,99 
36,90 
26,40 
14,03 
23,73 
18,06 
14,65 
8,89 
24,13 
36,48 
9,01 
13,48 
2002 
8,18 
8,54 
7,97 
7,20 
4,70 
3,38 
6,99 
14,72 
15,42 
15,06 
28,43 
21,97 
2003 
6,64 
11,13 
7,97 
3,30 
2,89 
2,43 
4,69 
3,81 
4,81 
9,67 
6,63 
9,67 
2004 
7,51 
5,51 
3,92 
5,44 
11,03 
7,28 
18,61 
5,01 
14,53 
45,19 
15,26 
26,74 
2005 
48,18 
8,82 
5,23 
10,80 
15,67 
9,62 
13,43 
15,96 
45,91 
26,63 
17,67 
6,50 
2006 
9,22 
4,75 
7,47 
3,54 
2,20 
1,88 
2,40 
4,20 
3,20 
10,03 
14,32 
12,40 
2007 
18,90 
16,40 
17,42 
11,67 
47,12 
7,51 
12,51 
5,48 
12,58 
14,55 
14,41 
20,09 
2008 
19,79 
27,80 
14,19 
22,32 
10,04 
10,01 
5,56 
7,76 
10,78 
53,57 
100,40 
27,15 
2009 
36,42 
21,14 
14,58 
5,15 
11,29 
6,00 
15,37 
25,91 
41,76 
30,07 
21,49 
14,67 
2010 
56,23 
27,78 
33,28 
50,94 
45,43 
33,49 
31,74 
23,39 
7,18 
23,27 
11,30 
41,21 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\76\NT_127AF0203
1970  17,00  20,53  19,78  15,18  9,92  20,92  28,36  14,15  14,14  18,85  12,39  30,64
1971  62,14  31,89  54,71  26,01  27,02  29,98  21,60  8,91  12,45  26,46  6,62  4,24
1972  9,34  28,38  26,80  16,32  4,66  11,33  9,10  35,79  33,78  34,72  24,25  29,28
1973  18,86  29,51  12,81  13,04  14,44  28,44  22,46  52,28  36,35  29,91  15,88  15,74
1974  36,58  30,64  77,44  16,14  12,82  11,27  22,10  11,99  17,20  9,18  7,61  6,50
1975  8,94  6,47  16,01  11,73  11,42  11,92  10,61  26,37  36,20  45,81  30,94  55,47
1976  23,05  19,40  35,33  11,86  28,51  35,67  15,65  20,62  15,59  13,39  14,09  15,47
1977  22,05  21,17  25,77  22,17  6,57  4,09  6,67  15,94  10,41  50,86  31,27  16,73
1978  13,43  15,16  31,57  3,55  2,22  2,99  7,79  10,88  19,12  13,22  13,05  32,57
1979  5,59  10,06  11,40  13,36  36,99  11,22  13,08  11,16  16,53  42,93  38,78  18,47
1980  19,34  27,03  24,21  13,33  10,31  10,51  30,32  31,51  28,14  24,92  28,44  55,35
1981  31,98  30,26  16,65  9,56  6,71  4,41  9,07  7,53  8,33  22,86  19,92  27,77
1982  11,43  34,61  22,99  14,76  16,44  20,14  22,06  14,54  10,31  29,62  50,68  26,14
1983  34,42  27,89  38,75  17,86  48,44  45,77  144,60  36,48  30,38  24,10  16,26  37,69
1984  13,66  9,73  22,98  14,84  16,44  20,40  16,89  76,22  22,63  20,70  35,50  15,54
1985  7,98  21,47  13,00  31,03  8,30  4,20  4,81  1,97  8,59  7,30  15,61  1,96
1986  4,83  17,99  7,78  12,65  4,13  3,81  4,12  5,16  17,72  18,06  16,09  31,51
1987  41,54  50,64  11,20  8,14  33,10  25,82  13,33  14,91  19,39  23,61  9,11  6,47
1988  24,05  22,09  12,99  10,63  50,46  20,18  8,49  3,90  18,97  21,98  9,48  5,89
1989  50,37  37,27  18,50  17,41  30,84  9,76  11,89  9,82  28,69  10,56  4,94  13,96
1990  67,15  20,36  17,60  25,74  16,52  29,19  27,62  26,13  26,64  41,98  20,55  13,33
1991  19,56  10,21  6,36  2,36  3,83  15,14  8,78  24,61  6,06  31,88  24,71  16,52
1992  9,61  30,15  15,03  7,23  54,61  33,34  40,26  24,51  19,42  10,88  8,98  5,06
1993  13,74  22,31  20,70  13,16  16,35  11,18  14,25  6,65  44,89  29,01  11,10  14,11
1994  7,79  44,98  41,73  14,01  33,17  30,84  43,38  12,78  11,20  23,64  32,64  18,04
1995  62,64  50,97  28,23  8,74  5,59  12,04  20,60  11,93  12,23  16,92  15,83  11,22
1996  17,70  19,11  30,73  23,91  6,56  20,39  23,76  11,21  28,63  22,77  17,08  12,62
1997  44,29  39,37  17,72  7,40  5,73  17,23  14,16  14,70  12,44  52,07  56,11  22,01
1998  30,08  33,58  44,35  41,63  15,15  8,89  21,89  52,22  52,31  38,68  13,71  10,58
1999  17,87  27,43  12,44  19,02  8,64  21,88  36,55  7,80  15,55  35,71  13,18  11,43
2000  21,41  23,81  13,70  5,98  2,55  4,26  4,79  4,60  35,89  35,28  14,86  13,57
2001  24,99  36,90  26,40  14,03  23,73  18,06  14,65  8,89  24,13  36,48  9,01  13,48
2002  8,18  8,54  7,97  7,20  4,70  3,38  6,99  14,72  15,42  15,06  28,43  21,97
2003  6,64  11,13  7,97  3,30  2,89  2,43  4,69  3,81  4,81  9,67  6,63  9,67
2004  7,51  5,51  3,92  5,44  11,03  7,28  18,61  5,01  14,53  45,19  15,26  26,74
2005  48,18  8,82  5,23  10,80  15,67  9,62  13,43  15,96  45,91  26,63  17,67  6,50
2006  9,22  4,75  7,47  3,54  2,20  1,88  2,40  4,20  3,20  10,03  14,32  12,40
2007  18,90  16,40  17,42  11,67  47,12  7,51  12,51  5,48  12,58  14,55  14,41  20,09
2008  19,79  27,80  14,19  22,32  10,04  10,01  5,56  7,76  10,78  53,57  100,40  27,15
2009  36,42  21,14  14,58  5,15  11,29  6,00  15,37  25,91  41,76  30,07  21,49  14,67
2010  56,23  27,78  33,28  50,94  45,43  33,49  31,74  23,39  7,18  23,27  11,30  41,21

FL. 011 da Nota Técnica nº 125/2016–SCG/ANEEL, de 15/3/2016 
2011 
36,71 
72,59 
40,02 
17,82 
10,63 
8,15 
36,73 
75,90 
54,63 
21,25 
15,41 
11,36 
2012 
30,08 
13,28 
6,00 
8,75 
12,26 
31,23 
32,04 
16,79 
5,46 
11,27 
6,24 
7,61 
2013 
9,39 
7,76 
9,97 
6,06 
5,36 
27,07 
31,89 
22,85 
42,51 
19,67 
16,82 
9,83 
2014 
22,55 
12,67 
33,29 
13,67 
10,77 
78,53 
15,93 
 
 
 
 
 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\76\NT_127AF0203
2011  36,71  72,59  40,02  17,82  10,63  8,15  36,73  75,90  54,63  21,25  15,41  11,36
2012  30,08  13,28  6,00  8,75  12,26  31,23  32,04  16,79  5,46  11,27  6,24  7,61
2013  9,39  7,76  9,97  6,06  5,36  27,07  31,89  22,85  42,51  19,67  16,82  9,83
2014  22,55  12,67  33,29  13,67  10,77  78,53  15,93