A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 877/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 07 de dezembro de 2016. 
 
 
Processo nº: 48500.002364/2001-83 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica Saltinho, de titularidade da empresa Saltinho 
Energética S.A., conforme consta dos Despachos 
nº 2.199, de 10 de junho de 2008, e nº 242, de 30 de janeiro 
de 2013, localizada no município de Ipê, no estado do Rio 
Grande do Sul. 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Saltinho, com 27.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.RS.037249-8.01, de titularidade da Saltinho Energética S.A., conforme 
consta  dos Despachos nº 2.199, de 10 de junho de 2008, e nº 242, de 30 de janeiro de 2013, localizada no rio Ituim, 
sub-bacia 86, na bacia hidrográfica do Atlântico Sudeste, no município de Ipê, no estado do Rio Grande do Sul. 
 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 17 de dezembro de 1996, a Portaria nº 503 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico da 
Bacia do rio Taquari-Antas, da qual o rio Ituim faz parte, sendo que um dos aproveitamentos identificados neste rio foi 
a PCH Saltinho. 
 
3. 
Em 26 abril de 2001, a empresa Imojel – Construtora e Incorporadora Ltda. solicitou registro para 
elaboração do projeto básico da referida PCH, sendo que o projeto por ela apresentado foi selecionado por meio do 
Despacho nº 2.199, de 10 de junho de 2008. 
 
4. 
Em 7 de dezembro de 2012, o Despacho nº 3.901/2012 aprovou a Revisão dos Estudos de Inventário 
do rio Turvo e Ituim, a qual manteve na partição de quedas ótima a PCH Saltinho. Tal revisão, entretanto, identificou 
possível imprecisão com relação a cota normal de jusante da PCH Saltinho, a qual foi posteriormente alterada de 
448,0m para 445,0m por meio do Despacho nº 354/2016, de 15 de fevereiro de 2016. 
 
5. 
Em 30 de janeiro de 2013, a titularidade desse mesmo processo foi transferida em favor da empresa 
Saltinho energética S.A. por meio do Despacho nº 242/2013-ANEEL. 
 
6. 
Em 25 de outubro de 2016, a interessada protocolou1 a última versão do Projeto Básico e o Sumário 
Executivo referente a esse empreendimento.  
 
 
                                                          
1 Por meio da correspondência CE-0001/16, Documento nº 48513.027347/2015-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 877/2016–SCG/ANEEL, de 07/12/2016 
III – DA ANÁLISE 
 
7. 
Trata-se da solicitação formulada pela Saltinho Energética S.A. para emissão do Despacho de 
Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da 
PCH Saltinho. 
 
8. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado, 
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015: 
 
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o 
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não 
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA, 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas 
do empreendimento. 
 
9. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
10. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 503, de 17 de dezembro de 1996. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Saltinho 
PCH Saltinho 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
28° 37' 07,56"S 
51° 21' 15,84"W 
28° 37' 07,56"S 
51° 21' 15,84"W 
Localização da Casa de Força 
28º 37’ 56,82” 
51º 22’ 07,54” 
28º 37’ 56,80” 
51º 22’ 07,54” 
NA de Montante (m) 
538,0 
538,0 
NA de Jusante (m) 
448,0 
445,0 
Queda Bruta (m) 
90,0 
93,0 
Área do Reservatório (km²) 
0,88 
0,88 
Potência (kW) 
19.500 
27.000 
Energia Média (kWméd) 
10.300 
14.729 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
29,3 
29,17 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Turvo e Ituim 
ESTADO: 
RS 
SUB-
BACIA: 
86 
DESPACHO: 
3.901 
DATA: 
7/12/2012 
AUTOR: 
Aislam Silveira Zapzalka 
POTÊNCIA: 
89,3 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
21 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo.
  PCH Saltinho      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do Barramento      28° 37' 07,56"S
51° 21' 15,84"W      28° 37' 07,56"S
51° 21' 15,84"W    
Localização da Casa de Força      28º 37’ 56,82”
51º 22’ 07,54”      28º 37’ 56,80”
51º 22’ 07,54”    
NA de Montante (m)      538,0      538,0    
NA de Jusante (m)      448,0      445,0    
Queda Bruta (m)      90,0      93,0    
Área do Reservatório (km²)      0,88      0,88    
Potência (kW)      19.500      27.000    
Energia Média (kWméd)      10.300      14.729    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT      29,3      29,17    
NOME DO RIO:  Turvo e Ituim  ESTADO:  RS  SUB-
BACIA:  86
DESPACHO:  3.901  DATA:  7/12/2012    
AUTOR:  Aislam Silveira Zapzalka        
POTÊNCIA:  89,3 kW  EIXOS
IDENTIFICADOS:  21    
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise          

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 877/2016–SCG/ANEEL, de 07/12/2016 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Potreirinho 
28°36'2,87"S 
51°20'32,65"W 
548 
538 
2.500 
Disponível 
(inventariado) 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Lixiguana 
28º 37’ 56,82” 
51º 22’ 07,54” 
445 
416 
9.600 
DRI-PCH 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
11. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
JFVB Engenharia Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Jorge Magno Vieira Borges 
5985824-0 
008068-1 
Responsável Geral do Projeto  
Vagner Luiz dos Santos 
5681673-0 
059697-6 
Estudos cartográficos e topográficos 
Roberto Tajima 
18050221-6 
020279-9 
Estudos geotécnicos 
Rubem Wojahn 
8718723 
RS 034247 
Execução de sondagens  
Jorge Magno Vieira Borges 
5985824-0 
008068-1 
Estudos geotécnicos 
Jorge Magno Vieira Borges 
5985824-0 
008068-1 
Estudos hidrológicos e hidráulicos 
Jorge Magno Vieira Borges 
5985824-0 
008068-1 
Estudos energéticos 
Jorge Magno Vieira Borges 
6024640-8 
008068-1 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentado 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentado 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
Aproveitamento a
montante      Coordenadas da Casa de      NA Montante      NA Jusante      Potência  Condição
      Força      (m)      (m)      (kW)  
Potreirinho    28°36'2,87"S
51°20'32,65"W      548      538      2.500    Disponível
(inventariado)
Aproveitamento a
jusante      Coordenadas do Limite      NA Montante      NA Jusante      Potência  Condição
      Máximo do Reservatório      (m)      (m)      (kW)  
Lixiguana    28º 37’ 56,82”
51º 22’ 07,54”      445      416      9.600    DRI-PCH
Empresa Projetista:  JFVB Engenharia Ltda.      
Responsável Técnico  Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Jorge Magno Vieira Borges  5985824-0  008068-1    Responsável Geral do Projeto
Vagner Luiz dos Santos  5681673-0  059697-6    Estudos cartográficos e topográficos
Roberto Tajima  18050221-6  020279-9    Estudos geotécnicos
Rubem Wojahn  8718723  RS 034247    Execução de sondagens
Jorge Magno Vieira Borges  5985824-0  008068-1    Estudos geotécnicos
Jorge Magno Vieira Borges  5985824-0  008068-1    Estudos hidrológicos e hidráulicos
Jorge Magno Vieira Borges  5985824-0  008068-1    Estudos energéticos
Jorge Magno Vieira Borges  6024640-8  008068-1    Estruturas extravasoras
Tipo de licença  Não foi apresentado
Número  
Órgão emissor  
Data de emissão  
Validade  
Vazão remanescente  
Tipo de Licença    Não foi apresentado
Número    
Órgão Emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão de usos consuntivos    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 877/2016–SCG/ANEEL, de 07/12/2016 
12. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico. 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
Os níveis operacionais e queda bruta da PCH Saltinho foram mantidos em relação aos 
estudos de inventário anteriores.  
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Saltinho 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
1.212 
NOME DO RIO DA USINA: 
Ituim 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
86410000 
Passo Barra do Guaiaveira 
Turvo 
2.839 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
86440000 
Passo do Prata 
Prata 
3.622 
86420000 
Ponte do Prata 
Prata 
316 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
2.520 
TR (anos): 
10.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Concreto 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Jorge Magno Vieira Borges 
008068-1 
Nº DA 
ART3 
6024640-8 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
86410000 
Passo Barra do Guaiaveira 
Turvo 
2.839 
 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
Em função de atualização dos estudos hidrológicos e da metodologia utilizada 
para definição da potência instalada em fase de projeto básico, custo-benefício 
incremental, a potência instalada, 27.000 kW, é superior a estimada em fase 
de inventário, 19.500 kW. O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 9278 kW 
e 3 geradores de potência unitária nominal de 10.000 kVA, com 0,9 de fator de 
potência. 
 
                                                          
3 Documento nº 48513.031187/2016-00
Queda e níveis operacionais  Os níveis operacionais e queda bruta da PCH Saltinho foram mantidos em relação aos
estudos de inventário anteriores.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  1.212  NOME DO RIO DA USINA:    Ituim  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
86410000  Passo Barra do Guaiaveira    Turvo    2.839
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
86440000  Passo do Prata    Prata    3.622
86420000  Ponte do Prata    Prata    316
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    2.520    TR (anos):    10.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira livre          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Concreto          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Jorge Magno Vieira Borges
008068-1        Nº DA
ART3  6024640-8
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
86410000  Passo Barra do Guaiaveira    Turvo    2.839    
Estudos Energéticos  Em função de atualização dos estudos hidrológicos e da metodologia utilizada
para definição da potência instalada em fase de projeto básico, custo-benefício
incremental, a potência instalada, 27.000 kW, é superior a estimada em fase
de inventário, 19.500 kW. O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 9278 kW
e 3 geradores de potência unitária nominal de 10.000 kVA, com 0,9 de fator de
potência.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 877/2016–SCG/ANEEL, de 07/12/2016 
13. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
14. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Saltinho 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
28°37'7,56"S 
51°21'15,84"W 
Coordenadas da casa de força 
28º 37’ 56,80” 
51º 22’ 07,54” 
Potência Instalada Total (kW) 
27.000 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência instalada por gerador (kVA) 
10.000 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,9 
Potência instalada por turbina (kW) 
9.278 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
5,35 
Rendimento nominal por turbina (%) 
92,50% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,00% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 
2,50% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
2,50% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
2,25 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
93 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,50% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
10 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
2,89 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,0 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
15. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Saltinho conforme solicitado por Saltinho Energética S.A., bem como o encaminhamento de 
documento à Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMA, para fins da emissão da DRDH. O 
DRS-PCH também permite que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos 
competentes. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
16. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.
PCH Saltinho  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  28°37'7,56"S
51°21'15,84"W
Coordenadas da casa de força  28º 37’ 56,80”
51º 22’ 07,54”
Potência Instalada Total (kW)  27.000
Número de Unidades Geradoras  3
Potência instalada por gerador (kVA)  10.000
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,9
Potência instalada por turbina (kW)  9.278
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  5,35
Rendimento nominal por turbina (%)  92,50%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,00%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)  2,50%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  2,50%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  2,25
H : Queda bruta nominal (m)
b  93
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  1,50%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  10
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  2,89
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 877/2016–SCG/ANEEL, de 07/12/2016 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
17. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Saltinho sob a titularidade de Saltinho Energética S.A.. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
18. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
- SEMA, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
LEONARDO DE ARAÚJO SILVA 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 877/2016–SCG/ANEEL, de 07/12/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Saltinho 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1939 
16,32 
19,17 
14,25 
17,48 
27,41 
31,94 
41,82 
44,13 
49,73 
44,80 
24,61 
47,52 
1940 
20,28 
28,31 
11,18 
33,36 
28,51 
23,02 
54,54 
59,23 
23,32 
55,88 
16,80 
21,62 
1941 
7,96 
16,60 
8,63 
54,88 
206,46 
89,01 
50,53 
60,56 
37,14 
32,36 
51,20 
13,85 
1942 
3,68 
7,06 
14,79 
15,16 
41,83 
24,36 
17,97 
26,74 
31,82 
39,82 
7,16 
2,89 
1943 
2,53 
4,72 
3,07 
2,60 
6,49 
32,09 
27,74 
33,46 
40,49 
16,73 
5,09 
2,91 
1944 
9,67 
3,61 
4,75 
2,70 
1,71 
20,14 
17,57 
4,15 
8,37 
13,79 
8,30 
2,12 
1945 
1,24 
1,77 
1,36 
0,92 
1,03 
2,01 
16,63 
31,05 
17,90 
12,65 
3,81 
5,05 
1946 
59,90 
39,48 
12,82 
3,85 
4,58 
26,23 
35,47 
13,75 
9,97 
19,98 
11,74 
20,11 
1947 
20,14 
9,47 
5,02 
2,16 
9,84 
16,03 
16,30 
8,50 
37,48 
27,51 
6,56 
21,82 
1948 
6,99 
7,53 
8,77 
19,91 
50,86 
32,12 
55,88 
50,19 
13,62 
14,56 
13,28 
3,14 
1949 
4,55 
1,65 
7,09 
8,87 
6,29 
31,92 
35,13 
19,21 
52,87 
33,29 
7,39 
2,61 
1950 
1,75 
1,63 
1,36 
1,77 
7,26 
9,94 
7,83 
52,53 
25,87 
92,35 
13,65 
10,44 
1951 
8,80 
35,13 
24,63 
9,27 
5,49 
5,69 
3,71 
2,04 
8,77 
60,90 
21,55 
7,73 
1952 
8,13 
7,39 
3,45 
2,10 
1,80 
38,48 
40,49 
18,64 
22,05 
29,25 
23,29 
8,47 
1953 
9,57 
7,56 
5,62 
4,18 
7,29 
20,65 
26,57 
25,33 
79,97 
72,28 
26,37 
9,47 
1954 
20,85 
10,91 
16,43 
9,57 
13,35 
78,30 
105,74 
20,95 
146,23 
89,01 
12,75 
7,39 
1955 
8,80 
7,86 
4,68 
25,33 
61,23 
28,84 
43,50 
27,10 
28,41 
38,15 
9,44 
2,88 
1956 
22,02 
11,85 
3,55 
64,25 
29,91 
25,40 
17,53 
38,82 
49,72 
25,26 
8,40 
5,89 
1957 
9,38 
8,93 
4,26 
14,70 
14,67 
17,18 
28,74 
84,16 
77,72 
38,27 
24,44 
13,08 
1958 
7,22 
7,86 
32,25 
10,90 
9,48 
55,84 
16,25 
42,22 
52,71 
58,08 
26,64 
64,25 
1959 
16,54 
19,00 
16,61 
60,67 
41,85 
47,47 
24,11 
45,88 
65,60 
44,79 
10,96 
10,43 
1960 
2,85 
3,81 
3,90 
4,99 
3,62 
22,79 
12,61 
57,27 
74,89 
29,66 
21,46 
11,05 
1961 
18,09 
9,54 
39,54 
34,89 
16,50 
38,93 
33,26 
27,63 
117,92 
71,16 
27,15 
17,29 
1962 
7,41 
4,00 
2,07 
2,56 
5,92 
5,03 
13,50 
9,65 
23,03 
11,17 
7,91 
2,93 
1963 
6,09 
16,86 
36,89 
18,10 
10,39 
7,58 
6,29 
66,94 
58,92 
117,18 
37,55 
19,65 
1964 
5,95 
3,85 
1,91 
6,98 
7,90 
5,44 
10,21 
33,09 
48,27 
19,44 
9,03 
7,15 
1965 
3,93 
2,32 
3,65 
4,24 
10,98 
6,81 
12,24 
150,34 
112,02 
43,59 
25,10 
41,50 
1966 
28,78 
57,30 
45,25 
10,90 
4,55 
36,98 
56,36 
63,00 
110,04 
62,96 
22,54 
50,21 
1967 
17,95 
22,96 
21,38 
11,28 
5,53 
6,75 
35,07 
53,93 
154,14 
28,57 
12,21 
17,41 
1968 
5,01 
2,55 
3,05 
4,37 
3,58 
3,58 
14,77 
3,83 
15,93 
10,57 
32,95 
6,91 
1969 
13,92 
18,53 
7,40 
8,17 
7,89 
25,84 
15,29 
15,28 
42,02 
13,47 
25,35 
6,80 
1970 
3,95 
4,15 
13,78 
4,67 
25,35 
31,46 
62,93 
33,83 
21,03 
26,34 
8,72 
61,43 
1971 
38,29 
38,39 
19,71 
24,82 
28,88 
46,08 
56,59 
86,32 
17,31 
8,64 
3,83 
2,75 
1972 
5,27 
35,20 
15,72 
24,50 
11,68 
48,95 
44,82 
112,27 
89,73 
32,46 
60,20 
30,12 
1974 
31,56 
20,03 
21,09 
11,33 
50,15 
45,47 
55,56 
88,23 
79,07 
34,14 
27,75 
13,83 
1975 
16,84 
33,99 
19,83 
10,09 
28,61 
52,02 
16,55 
12,08 
16,93 
8,13 
14,07 
14,97 
1976 
7,14 
11,11 
7,61 
5,95 
4,40 
20,13 
17,00 
59,79 
89,68 
40,34 
18,42 
25,26 
1977 
28,59 
13,48 
16,58 
8,34 
23,79 
20,28 
21,29 
73,90 
22,81 
15,48 
43,35 
41,01 
1978 
35,23 
33,63 
31,14 
18,43 
10,33 
38,84 
64,86 
108,65 
22,66 
9,63 
13,48 
14,72 
1979 
11,66 
4,62 
6,56 
1,75 
1,63 
1,81 
19,57 
21,97 
41,69 
19,11 
32,64 
16,50 
1980 
4,47 
3,85 
3,38 
3,50 
14,73 
11,95 
41,14 
32,88 
13,84 
72,67 
47,35 
58,21 
1981 
12,70 
6,63 
8,50 
3,58 
17,83 
8,58 
30,56 
69,11 
53,14 
34,63 
57,12 
49,49
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Saltinho                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1939  16,32  19,17  14,25  17,48  27,41  31,94  41,82  44,13  49,73  44,80  24,61  47,52
1940  20,28  28,31  11,18  33,36  28,51  23,02  54,54  59,23  23,32  55,88  16,80  21,62
1941  7,96  16,60  8,63  54,88  206,46  89,01  50,53  60,56  37,14  32,36  51,20  13,85
1942  3,68  7,06  14,79  15,16  41,83  24,36  17,97  26,74  31,82  39,82  7,16  2,89
1943  2,53  4,72  3,07  2,60  6,49  32,09  27,74  33,46  40,49  16,73  5,09  2,91
1944  9,67  3,61  4,75  2,70  1,71  20,14  17,57  4,15  8,37  13,79  8,30  2,12
1945  1,24  1,77  1,36  0,92  1,03  2,01  16,63  31,05  17,90  12,65  3,81  5,05
1946  59,90  39,48  12,82  3,85  4,58  26,23  35,47  13,75  9,97  19,98  11,74  20,11
1947  20,14  9,47  5,02  2,16  9,84  16,03  16,30  8,50  37,48  27,51  6,56  21,82
1948  6,99  7,53  8,77  19,91  50,86  32,12  55,88  50,19  13,62  14,56  13,28  3,14
1949  4,55  1,65  7,09  8,87  6,29  31,92  35,13  19,21  52,87  33,29  7,39  2,61
1950  1,75  1,63  1,36  1,77  7,26  9,94  7,83  52,53  25,87  92,35  13,65  10,44
1951  8,80  35,13  24,63  9,27  5,49  5,69  3,71  2,04  8,77  60,90  21,55  7,73
1952  8,13  7,39  3,45  2,10  1,80  38,48  40,49  18,64  22,05  29,25  23,29  8,47
1953  9,57  7,56  5,62  4,18  7,29  20,65  26,57  25,33  79,97  72,28  26,37  9,47
1954  20,85  10,91  16,43  9,57  13,35  78,30  105,74  20,95  146,23  89,01  12,75  7,39
1955  8,80  7,86  4,68  25,33  61,23  28,84  43,50  27,10  28,41  38,15  9,44  2,88
1956  22,02  11,85  3,55  64,25  29,91  25,40  17,53  38,82  49,72  25,26  8,40  5,89
1957  9,38  8,93  4,26  14,70  14,67  17,18  28,74  84,16  77,72  38,27  24,44  13,08
1958  7,22  7,86  32,25  10,90  9,48  55,84  16,25  42,22  52,71  58,08  26,64  64,25
1959  16,54  19,00  16,61  60,67  41,85  47,47  24,11  45,88  65,60  44,79  10,96  10,43
1960  2,85  3,81  3,90  4,99  3,62  22,79  12,61  57,27  74,89  29,66  21,46  11,05
1961  18,09  9,54  39,54  34,89  16,50  38,93  33,26  27,63  117,92  71,16  27,15  17,29
1962  7,41  4,00  2,07  2,56  5,92  5,03  13,50  9,65  23,03  11,17  7,91  2,93
1963  6,09  16,86  36,89  18,10  10,39  7,58  6,29  66,94  58,92  117,18  37,55  19,65
1964  5,95  3,85  1,91  6,98  7,90  5,44  10,21  33,09  48,27  19,44  9,03  7,15
1965  3,93  2,32  3,65  4,24  10,98  6,81  12,24  150,34  112,02  43,59  25,10  41,50
1966  28,78  57,30  45,25  10,90  4,55  36,98  56,36  63,00  110,04  62,96  22,54  50,21
1967  17,95  22,96  21,38  11,28  5,53  6,75  35,07  53,93  154,14  28,57  12,21  17,41
1968  5,01  2,55  3,05  4,37  3,58  3,58  14,77  3,83  15,93  10,57  32,95  6,91
1969  13,92  18,53  7,40  8,17  7,89  25,84  15,29  15,28  42,02  13,47  25,35  6,80
1970  3,95  4,15  13,78  4,67  25,35  31,46  62,93  33,83  21,03  26,34  8,72  61,43
1971  38,29  38,39  19,71  24,82  28,88  46,08  56,59  86,32  17,31  8,64  3,83  2,75
1972  5,27  35,20  15,72  24,50  11,68  48,95  44,82  112,27  89,73  32,46  60,20  30,12
1974  31,56  20,03  21,09  11,33  50,15  45,47  55,56  88,23  79,07  34,14  27,75  13,83
1975  16,84  33,99  19,83  10,09  28,61  52,02  16,55  12,08  16,93  8,13  14,07  14,97
1976  7,14  11,11  7,61  5,95  4,40  20,13  17,00  59,79  89,68  40,34  18,42  25,26
1977  28,59  13,48  16,58  8,34  23,79  20,28  21,29  73,90  22,81  15,48  43,35  41,01
1978  35,23  33,63  31,14  18,43  10,33  38,84  64,86  108,65  22,66  9,63  13,48  14,72
1979  11,66  4,62  6,56  1,75  1,63  1,81  19,57  21,97  41,69  19,11  32,64  16,50
1980  4,47  3,85  3,38  3,50  14,73  11,95  41,14  32,88  13,84  72,67  47,35  58,21
1981  12,70  6,63  8,50  3,58  17,83  8,58  30,56  69,11  53,14  34,63  57,12  49,49

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 877/2016–SCG/ANEEL, de 07/12/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Saltinho 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1982 
22,36 
58,55 
10,80 
7,05 
4,40 
8,30 
4,43 
4,64 
37,67 
28,74 
20,43 
11,71 
1983 
4,69 
5,86 
2,93 
1,52 
1,39 
25,45 
54,74 
32,72 
21,96 
86,25 
110,27 
20,70 
1984 
17,85 
27,85 
48,57 
25,14 
100,10 
60,47 
199,12 
120,20 
29,87 
35,29 
24,44 
8,23 
1985 
9,99 
9,86 
5,58 
11,48 
52,32 
64,68 
71,74 
91,20 
40,94 
69,55 
26,89 
19,36 
1986 
8,17 
21,63 
30,05 
35,61 
39,64 
16,65 
17,36 
51,96 
35,50 
12,92 
5,18 
5,32 
1987 
1,80 
1,49 
2,38 
25,99 
14,06 
25,14 
25,71 
27,18 
35,09 
34,12 
26,97 
18,84 
1988 
14,28 
19,69 
5,34 
63,10 
99,98 
37,25 
81,87 
64,26 
41,74 
69,66 
23,55 
15,58 
1989 
17,86 
29,26 
5,92 
13,88 
36,90 
42,89 
15,88 
7,11 
87,87 
24,98 
19,67 
9,64 
1990 
16,52 
23,66 
24,07 
15,89 
34,96 
8,73 
48,65 
42,31 
177,26 
47,81 
17,84 
5,50 
1991 
26,69 
20,36 
18,45 
65,75 
70,62 
102,80 
28,57 
12,34 
56,37 
88,42 
30,63 
16,04 
1992 
7,41 
5,75 
2,55 
2,85 
3,73 
26,77 
23,05 
28,04 
9,04 
27,15 
25,20 
40,35 
1993 
16,79 
10,16 
15,75 
17,70 
84,13 
48,34 
79,46 
61,56 
63,63 
16,16 
28,61 
8,51 
1994 
16,81 
17,09 
17,38 
16,92 
41,45 
38,69 
115,11 
16,05 
31,74 
32,50 
14,32 
33,40 
1995 
9,12 
38,85 
16,31 
19,72 
48,30 
56,59 
67,93 
18,53 
17,21 
73,04 
34,57 
16,98 
1996 
50,31 
17,20 
10,65 
6,14 
3,09 
21,35 
49,75 
32,54 
17,20 
30,37 
6,74 
5,84 
1997 
37,23 
30,38 
18,68 
15,00 
5,11 
20,02 
41,65 
48,70 
49,05 
30,37 
19,77 
11,69 
1998 
7,52 
43,03 
12,77 
4,67 
3,26 
22,97 
34,37 
88,63 
18,95 
156,68 
90,80 
23,13 
1999 
59,77 
121,73 
36,93 
54,39 
50,39 
34,19 
45,51 
78,92 
63,47 
23,96 
8,05 
4,19 
2000 
2,45 
4,00 
1,16 
18,72 
10,75 
16,64 
51,00 
18,25 
15,74 
38,82 
14,35 
15,86 
2001 
7,64 
12,90 
15,11 
8,68 
11,60 
17,70 
48,94 
20,48 
89,10 
112,72 
28,55 
15,13 
2002 
23,05 
32,28 
10,59 
16,41 
43,31 
33,27 
95,59 
19,39 
54,19 
87,95 
16,82 
14,87 
2003 
8,69 
6,78 
6,12 
4,99 
22,72 
90,93 
56,89 
45,82 
57,07 
68,05 
48,09 
54,24 
2004 
29,59 
49,22 
25,77 
10,48 
23,10 
24,28 
33,42 
10,80 
7,64 
18,13 
26,92 
79,70 
2005 
23,29 
10,21 
4,88 
5,49 
20,93 
15,31 
43,58 
12,18 
41,46 
36,98 
29,58 
8,26 
2006 
4,04 
1,68 
3,62 
38,00 
69,06 
70,13 
34,91 
29,75 
68,99 
126,37 
28,59 
9,38 
2007 
10,05 
7,76 
6,44 
4,77 
3,66 
17,70 
29,01 
32,47 
16,09 
7,48 
23,63 
18,81 
2008 
15,24 
23,43 
37,14 
18,52 
56,69 
17,76 
87,50 
31,91 
77,42 
49,33 
51,95 
16,17 
2009 
10,87 
5,02 
3,03 
3,21 
9,43 
19,02 
19,65 
22,97 
22,91 
85,69 
71,55 
12,41 
2010 
12,75 
10,75 
7,73 
2,39 
4,05 
10,15 
44,42 
68,45 
170,37 
106,11 
41,86 
34,57 
2011 
37,30 
42,00 
16,47 
49,80 
46,59 
45,61 
43,90 
27,17 
53,63 
20,07 
17,22 
25,22 
2012 
19,25 
46,59 
40,75 
34,91 
25,89 
54,05 
109,52 
103,59 
37,03 
21,22 
10,73 
6,07 
2013 
9,74 
5,92 
4,50 
1,75 
1,07 
10,14 
38,93 
21,75 
35,17 
29,88 
10,04 
14,47 
2014 
14,84 
9,88 
33,08 
16,79 
13,93 
37,86 
27,94 
107,09 
65,35 
32,67 
24,72 
14,38 
2015 
20,13 
126,37 
29,72 
36,98 
67,98 
130,40 
47,99 
24,94 
71,48 
77,02 
25,26 
28,45
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Saltinho                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1982  22,36  58,55  10,80  7,05  4,40  8,30  4,43  4,64  37,67  28,74  20,43  11,71
1983  4,69  5,86  2,93  1,52  1,39  25,45  54,74  32,72  21,96  86,25  110,27  20,70
1984  17,85  27,85  48,57  25,14  100,10  60,47  199,12  120,20  29,87  35,29  24,44  8,23
1985  9,99  9,86  5,58  11,48  52,32  64,68  71,74  91,20  40,94  69,55  26,89  19,36
1986  8,17  21,63  30,05  35,61  39,64  16,65  17,36  51,96  35,50  12,92  5,18  5,32
1987  1,80  1,49  2,38  25,99  14,06  25,14  25,71  27,18  35,09  34,12  26,97  18,84
1988  14,28  19,69  5,34  63,10  99,98  37,25  81,87  64,26  41,74  69,66  23,55  15,58
1989  17,86  29,26  5,92  13,88  36,90  42,89  15,88  7,11  87,87  24,98  19,67  9,64
1990  16,52  23,66  24,07  15,89  34,96  8,73  48,65  42,31  177,26  47,81  17,84  5,50
1991  26,69  20,36  18,45  65,75  70,62  102,80  28,57  12,34  56,37  88,42  30,63  16,04
1992  7,41  5,75  2,55  2,85  3,73  26,77  23,05  28,04  9,04  27,15  25,20  40,35
1993  16,79  10,16  15,75  17,70  84,13  48,34  79,46  61,56  63,63  16,16  28,61  8,51
1994  16,81  17,09  17,38  16,92  41,45  38,69  115,11  16,05  31,74  32,50  14,32  33,40
1995  9,12  38,85  16,31  19,72  48,30  56,59  67,93  18,53  17,21  73,04  34,57  16,98
1996  50,31  17,20  10,65  6,14  3,09  21,35  49,75  32,54  17,20  30,37  6,74  5,84
1997  37,23  30,38  18,68  15,00  5,11  20,02  41,65  48,70  49,05  30,37  19,77  11,69
1998  7,52  43,03  12,77  4,67  3,26  22,97  34,37  88,63  18,95  156,68  90,80  23,13
1999  59,77  121,73  36,93  54,39  50,39  34,19  45,51  78,92  63,47  23,96  8,05  4,19
2000  2,45  4,00  1,16  18,72  10,75  16,64  51,00  18,25  15,74  38,82  14,35  15,86
2001  7,64  12,90  15,11  8,68  11,60  17,70  48,94  20,48  89,10  112,72  28,55  15,13
2002  23,05  32,28  10,59  16,41  43,31  33,27  95,59  19,39  54,19  87,95  16,82  14,87
2003  8,69  6,78  6,12  4,99  22,72  90,93  56,89  45,82  57,07  68,05  48,09  54,24
2004  29,59  49,22  25,77  10,48  23,10  24,28  33,42  10,80  7,64  18,13  26,92  79,70
2005  23,29  10,21  4,88  5,49  20,93  15,31  43,58  12,18  41,46  36,98  29,58  8,26
2006  4,04  1,68  3,62  38,00  69,06  70,13  34,91  29,75  68,99  126,37  28,59  9,38
2007  10,05  7,76  6,44  4,77  3,66  17,70  29,01  32,47  16,09  7,48  23,63  18,81
2008  15,24  23,43  37,14  18,52  56,69  17,76  87,50  31,91  77,42  49,33  51,95  16,17
2009  10,87  5,02  3,03  3,21  9,43  19,02  19,65  22,97  22,91  85,69  71,55  12,41
2010  12,75  10,75  7,73  2,39  4,05  10,15  44,42  68,45  170,37  106,11  41,86  34,57
2011  37,30  42,00  16,47  49,80  46,59  45,61  43,90  27,17  53,63  20,07  17,22  25,22
2012  19,25  46,59  40,75  34,91  25,89  54,05  109,52  103,59  37,03  21,22  10,73  6,07
2013  9,74  5,92  4,50  1,75  1,07  10,14  38,93  21,75  35,17  29,88  10,04  14,47
2014  14,84  9,88  33,08  16,79  13,93  37,86  27,94  107,09  65,35  32,67  24,72  14,38
2015  20,13  126,37  29,72  36,98  67,98  130,40  47,99  24,94  71,48  77,02  25,26  28,45