A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
Nota Técnica nº 918/2016-SCG/ANEEL 
 
Em 19 de dezembro de 2016. 
 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.006030/2008-81. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica Torrão de 
Ouro, com Registro Ativo e Aceite 
conferidos à GRX Engenharia Ltda., por 
meio, respectivamente, dos Despachos nº 
3.479, de 19 de setembro de 2008, e nº 180, 
de 27 de janeiro de 2010, localizada nos 
municípios de Ribeirão do Pinhal e Cornélio 
Procópio, no estado do Paraná. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO 
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Torrão de Ouro, com 8.000 kW de Potência Instalada, cadastrada 
sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.037259-5.01, com Registro 
Ativo e Aceite conferidos à GRX Engenharia Ltda. (GRX), por meio, respectivamente, dos Despachos 
nº 3.479, de 19 de setembro de 2008, e nº 180, de 27 de janeiro de 2010, localizada no rio Laranjinha, 
sub-bacia 64, na bacia hidrográfica do rio Paraná, nos municípios de Ribeirão do Pinhal e Cornélio 
Procópio, no estado do Paraná. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 09/08/2002, o Despacho n° 471 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do 
rio Laranjinha, c/c Despacho nº 1.104, de 15 de abril de 2013, onde foram identificados 6 
aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Torrão de Ouro. 
 
3. 
Em 22 de setembro de 2008, por meio do Despacho nº 3.479, foi conferido o Registro 
Ativo à GRX, o qual foi Aceito em 28 de janeiro de 2010 por meio do Despacho nº 180. 
 
4. 
Em 26 de outubro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente 
a esse empreendimento. 
III – DA ANÁLISE 
                                                          
1 Por meio da correspondência s/n, de 23 de outubro de 2016 (Documento nº 48513.027423/2016-00).

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
\SCG\NT\96\NT_920LC1912 
Fl. 02 da Nota Técnica nº 918/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016. 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada por GRX para emissão do Despacho de Registro de 
Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração 
da PCH Torrão de Ouro. 
 
6. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do 
interessado, conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015: 
 
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o CREA, compreendendo, também, os aspectos de 
segurança relacionados à barragem e demais estruturas do empreendimento. 
 
7. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
8. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere 
na partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 471/2002, de 08/08/2002. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Torrão de Ouro 
PCH Torrão de Ouro 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
23°14'55"S 
50°27'15"W 
23°14'55"S 
50°28'29"W 
NA Montante (m) 
407 
407 
NA Jusante (m) 
385,4 
385,4 
Queda Bruta (m) 
21,6 
21,6 
Área do Reservatório (km²) 
2,9 
2,71 
Potência (kW) 
8.000 
8.000 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
37,1 
37,1 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Laranjinha 
ESTADO: 
PR 
SUB-
BACIA: 
64 
DESPACHO: 
471/2002 
DATA: 
08/08/2002 
AUTOR: 
Empresa Internacional de Engenharia Ltda. 
POTÊNCIA: 
35.260 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
6 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo.
PCH Torrão de Ouro      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do barramento    23°14'55"S
50°27'15"W      23°14'55"S
50°28'29"W    
NA Montante (m)    407      407    
NA Jusante (m)    385,4      385,4    
Queda Bruta (m)    21,6      21,6    
Área do Reservatório (km²)    2,9      2,71    
Potência (kW)    8.000      8.000    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT    37,1      37,1    
NOME DO RIO:  Laranjinha      ESTADO:        PR      SUB-
BACIA:    64
DESPACHO:  471/2002      DATA:        08/08/2002          
AUTOR:  Empresa Internacional de Engenharia Ltda.                        
POTÊNCIA:  35.260 kW      EIXOS
IDENTIFICADOS:        6          
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                          
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força    NA        NA      Potência
(kW)    Condição  
      Montante        Jusante            
      (m)        (m)            
Coordenadas da Casa de
Força
Potência
(kW)

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
\SCG\NT\96\NT_920LC1912 
Fl. 03 da Nota Técnica nº 918/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016. 
PCH Bonanza 
23°18'54"S 
50°29'21"W 
440 
412,2 
9.800 
Eixo disponível3 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Santa Mariana 
23°17'42"S 
50°29'17"W 
365 
350 
6.700 
PB Aceito 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
9. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
GRX Engenharia Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Gustavo de Brito Ribas 
20082410042 
62267/d-PR 
Responsável Geral do Projeto 
Santo Fachin 
20093330288 
25106/d-PR 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Adriano Razera Filho 
20093311259 
17174/d-PR 
Estudos geotécnicos 
Antonio Eduardo de Brito Neto 
20093347989 
102192/d-PR 
Estudos hidrológicos 
Gustavo de Brito Ribas 
20082410042 
62267/d-PR 
Estudos energéticos 
Gustavo de Brito Ribas 
20164557840 
62267/d-PR 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentada. 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentada. 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
                                                          
3 Inicialmente, o empreendimento foi outorgado, por transferência, à empresa Bonanza Energética Ltda., por meio da 
Resolução Autorizativa (REA) nº 425/2006, c/c REA nº 2.326/2010, entretanto a outorga foi revogada pela REA nº 
5.436/2015, em virtude da inviabilidade ambiental do empreendimento.
PCH Bonanza  23°18'54"S
50°29'21"W  440      412,2    9.800  Eixo disponível3  
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório    NA      NA  Potência
(kW)  Condição  Condição
      Montante      Jusante      
      (m)      (m)      
PCH Santa Mariana  23°17'42"S
50°29'17"W  365      350    6.700  PB Aceito  
Aproveitamento a
jusante
Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório
Potência
(kW)
  Empresa Projetista:    GRX Engenharia Ltda.      
  Responsável Técnico    Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Gustavo de Brito Ribas      20082410042  62267/d-PR    Responsável Geral do Projeto
Santo Fachin      20093330288  25106/d-PR    Estudos cartográficos e
topográficos
Adriano Razera Filho      20093311259  17174/d-PR    Estudos geotécnicos
Antonio Eduardo de Brito Neto      20093347989  102192/d-PR    Estudos hidrológicos
Gustavo de Brito Ribas      20082410042  62267/d-PR    Estudos energéticos
Gustavo de Brito Ribas      20164557840  62267/d-PR    Estruturas extravasoras
  Tipo de licença    Não foi apresentada.
  Número    
  Órgão emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão remanescente    
  Tipo de Licença    Não foi apresentada.
  Número    
  Órgão Emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão de usos consuntivos    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
\SCG\NT\96\NT_920LC1912 
Fl. 04 da Nota Técnica nº 918/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016. 
 
10. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados 
indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem 
ao uso ótimo do potencial hidráulico. 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
As informações estão iguais ao do inventário. 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Torrão de Ouro 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões. 
 
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
3.045 
NOME DO RIO DA USINA: 
Laranjinha 
 
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
64390000 
Porto Santa Terezinha 
Laranjinha 
3.445 
 
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
64360000 
Andirá 
das Cinzas 
5.622 
64382000 
Fazenda Casa Branca 
Laranjinha 
2.602 
64380000 
Figueira 
Laranjinha 
1.060 
 
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
2.204 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Perfil Creager 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Concreto Ciclopico 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Gustavo de Brito Ribas 
62267/d-PR 
Nº DA ART 
201645578404 
 
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
64390000 
Porto Santa Terezinha 
Laranjinha 
3.445 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 8.000 kW é igual à estimada no inventário. Com relação ao 
Fator de Capacidade (FC), o valor de 0,54, referente ao Projeto Básico, é 
3,57% menor que o do inventário (0,56), portanto está compatível com o 
critério de tolerância de 10%. 
 
11. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
                                                          
4 Documento nº 48513.031624/2016-00.
Queda e níveis operacionais    As informações estão iguais ao do inventário.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  3.045  NOME DO RIO DA USINA:    Laranjinha  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
64390000  Porto Santa Terezinha    Laranjinha    3.445
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
64360000  Andirá    das Cinzas    5.622
64382000  Fazenda Casa Branca    Laranjinha    2.602
64380000  Figueira    Laranjinha    1.060
          
  2.204  TR (anos):  1.000  
  Perfil Creager      
  Concreto Ciclopico      
  Gustavo de Brito Ribas
62267/d-PR    Nº DA ART  201645578404
        
NOME  RIO  A.D. (em km²):
Porto Santa Terezinha  Laranjinha  3.445

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
\SCG\NT\96\NT_920LC1912 
Fl. 05 da Nota Técnica nº 918/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016. 
12. 
Ressalta-se que a Série de Vazões Médias Mensais preenchida no Sumário Executivo 
abrangeu um período de 1931 a 2007, resultando em uma Vazão QMLT de 37,22 m³/s. Entretanto, a 
Série de Vazões Médias Mensais apresentada no Projeto Básico foi obtida a partir de um período de 
1930 a 2007, resultando em uma Vazão QMLT de 37,1 m³/s. Portanto, diante da divergência e da 
ausência de manifestação por parte da GRX, considerou-se o parâmetro definido no Projeto Básico. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
13. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são 
de responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para 
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a 
apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), 
desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Torrão de Ouro 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
23°14'55"S 
50°28'29"W 
Coordenadas da casa de força 
23°14'53"S 
50°28'29"W 
Potência Instalada Total (kW) 
8.000 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
4.490 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,9 
Potência instalada por turbina (kW) 
4.000 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
10,75 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93,00% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
95,00% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 
2,50% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
3,00% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,648 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
21,6 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,80% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
20 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
1,42 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
14. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser 
emitido o DRS-PCH referente à PCH Torrão de Ouro conforme solicitado por GRX, bem como o 
encaminhamento de documento ao Instituto das Águas do Paraná, para fins da emissão da DRDH. O 
DRS-PCH também permite que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos 
órgãos competentes. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
PCH Torrão de Ouro  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  23°14'55"S
50°28'29"W
Coordenadas da casa de força  23°14'53"S
50°28'29"W
Potência Instalada Total (kW)  8.000
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  4.490
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,9
Potência instalada por turbina (kW)  4.000
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  10,75
Rendimento nominal por turbina (%)  93,00%
Rendimento nominal por gerador (%)  95,00%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)  2,50%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  3,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,648
H : Queda bruta nominal (m)
b  21,6
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  0,80%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  20
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  1,42
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
\SCG\NT\96\NT_920LC1912 
Fl. 06 da Nota Técnica nº 918/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016. 
 
15. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
16. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por 
meio da emissão do DRS-PCH referente à PCH Torrão de Ouro sob a titularidade de GRX. 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
17. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento ao Instituto de Águas do Paraná, para 
fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
 
LEILA DE MOURA CARVALHO 
Especialista em Regulação 
 
 
 
De acordo: 
 
 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
\SCG\NT\96\NT_920LC1912 
Fl. 07 da Nota Técnica nº 918/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016. 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Torrão de Ouro 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1930 
 
 
 
 
 
13,0 
16,8 
27,0 
16,7 
37,4 
20,5 
38,3 
1931 
60,1 
75,9 
55,4 
34,9 
40,4 
52,2 
37,7 
31,5 
35,9 
34,8 
57,5 
88,8 
1932 
46,3 
113,1 
55,7 
47,4 
35,6 
44,7 
48,9 
40,4 
34,5 
68,0 
69,1 
107,2 
1933 
81,3 
76,5 
39,8 
17,4 
13,3 
16,6 
13,7 
9,1 
11,0 
9,1 
10,6 
9,3 
1934 
24,7 
29,1 
10,4 
8,0 
7,3 
7,5 
6,3 
5,4 
8,7 
8,6 
5,7 
84,0 
1935 
19,2 
26,8 
21,8 
9,7 
7,9 
14,9 
8,5 
16,3 
58,0 
229,0 
26,6 
20,9 
1936 
114,5 
30,0 
14,2 
9,1 
7,5 
7,8 
6,1 
10,6 
24,8 
10,1 
7,0 
25,3 
1937 
225,0 
68,5 
37,9 
35,3 
15,5 
21,0 
10,6 
16,6 
10,1 
39,4 
105,5 
7,3 
1938 
18,7 
19,9 
9,2 
13,6 
49,2 
13,9 
16,3 
47,2 
15,8 
13,5 
9,8 
23,2 
1939 
50,1 
21,2 
11,7 
8,8 
11,6 
14,5 
10,4 
7,6 
7,3 
6,3 
32,2 
39,7 
1940 
26,8 
16,4 
9,8 
8,9 
9,3 
6,4 
5,7 
5,5 
5,3 
5,6 
6,3 
7,4 
1941 
30,4 
47,0 
15,0 
9,2 
7,7 
6,7 
12,1 
28,1 
36,9 
36,6 
88,0 
70,7 
1942 
21,0 
94,1 
30,3 
37,0 
18,2 
32,7 
39,1 
15,4 
16,9 
14,1 
8,8 
10,3 
1943 
19,4 
21,3 
13,7 
8,8 
7,8 
8,2 
7,0 
6,3 
7,3 
24,6 
24,8 
11,7 
1944 
32,1 
13,4 
17,9 
10,1 
8,4 
7,7 
6,6 
6,0 
5,8 
5,1 
8,4 
6,0 
1945 
6,5 
41,5 
28,4 
7,9 
6,8 
23,7 
32,9 
8,5 
7,1 
7,2 
8,4 
6,2 
1946 
25,1 
171,8 
119,8 
25,7 
18,5 
48,8 
48,1 
17,8 
14,0 
27,0 
14,6 
17,5 
1947 
80,3 
85,6 
52,5 
18,9 
24,1 
16,6 
14,8 
15,8 
41,5 
54,6 
18,5 
19,7 
1948 
38,2 
51,1 
26,3 
17,7 
12,5 
10,5 
11,2 
19,3 
11,4 
14,0 
20,2 
11,0 
1949 
6,1 
6,3 
11,9 
10,5 
7,7 
8,3 
5,5 
5,4 
5,2 
5,1 
4,8 
15,4 
1950 
12,1 
39,8 
58,8 
22,4 
13,7 
8,1 
7,6 
5,6 
5,5 
11,7 
14,8 
10,7 
1951 
44,0 
60,5 
69,1 
20,5 
11,3 
10,0 
8,2 
7,2 
5,7 
15,6 
36,8 
16,5 
1952 
10,0 
13,6 
27,1 
9,7 
6,4 
9,5 
5,8 
5,1 
8,2 
31,4 
33,8 
9,5 
1953 
36,6 
61,3 
16,3 
14,2 
14,1 
13,9 
9,7 
7,8 
11,0 
31,6 
19,8 
23,6 
1954 
25,1 
49,9 
48,1 
25,0 
227,1 
81,2 
40,9 
18,5 
13,5 
15,1 
10,0 
9,4 
1955 
11,0 
8,5 
12,1 
13,9 
9,2 
17,5 
21,2 
21,7 
18,2 
11,4 
21,6 
14,2 
1956 
25,9 
19,0 
13,3 
43,0 
125,8 
88,4 
36,9 
81,4 
30,5 
18,1 
11,9 
10,2 
1957 
16,2 
34,3 
14,5 
16,1 
9,4 
9,3 
100,1 
60,3 
155,6 
54,3 
38,1 
47,3 
1958 
21,0 
15,7 
24,7 
20,2 
30,7 
40,8 
19,8 
12,8 
34,9 
52,4 
61,4 
46,2 
1959 
52,0 
90,7 
29,0 
20,4 
19,5 
13,7 
10,0 
11,2 
10,5 
9,9 
9,2 
10,0 
1960 
23,1 
17,0 
14,4 
49,0 
23,2 
34,6 
18,3 
16,3 
10,2 
27,8 
33,4 
15,0 
1961 
14,6 
23,7 
52,1 
106,6 
41,5 
21,8 
13,0 
9,7 
10,0 
10,6 
24,4 
19,0 
1962 
14,2 
15,2 
24,6 
9,8 
8,5 
8,9 
7,2 
7,9 
10,4 
66,7 
22,7 
18,5 
1963 
187,8 
68,3 
44,1 
20,3 
11,1 
9,9 
7,4 
6,0 
6,8 
19,2 
55,9 
22,9 
1964 
8,8 
83,9 
29,5 
17,3 
13,9 
14,8 
19,2 
14,4 
10,5 
10,3 
15,9 
37,9 
1965 
42,7 
78,7 
44,4 
35,4 
117,8 
35,3 
60,2 
24,6 
16,0 
69,3 
19,7 
40,8 
1966 
35,8 
51,3 
27,5 
38,5 
14,1 
10,5 
12,1 
8,5 
14,6 
35,5 
44,9 
21,3 
1967 
45,2 
31,7 
20,6 
12,5 
7,8 
25,5 
18,5 
9,9 
8,6 
7,5 
16,8 
27,2 
1968 
24,3 
24,8 
20,5 
10,7 
9,0 
7,4 
6,9 
7,5 
5,8 
11,0 
6,9 
12,1 
1969 
11,7 
11,4 
7,8 
9,0 
6,0 
35,7 
21,8 
9,1 
6,8 
49,7 
163,1 
27,5
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Torrão de Ouro                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1930            13,0  16,8  27,0  16,7  37,4  20,5  38,3
1931  60,1  75,9  55,4  34,9  40,4  52,2  37,7  31,5  35,9  34,8  57,5  88,8
1932  46,3  113,1  55,7  47,4  35,6  44,7  48,9  40,4  34,5  68,0  69,1  107,2
1933  81,3  76,5  39,8  17,4  13,3  16,6  13,7  9,1  11,0  9,1  10,6  9,3
1934  24,7  29,1  10,4  8,0  7,3  7,5  6,3  5,4  8,7  8,6  5,7  84,0
1935  19,2  26,8  21,8  9,7  7,9  14,9  8,5  16,3  58,0  229,0  26,6  20,9
1936  114,5  30,0  14,2  9,1  7,5  7,8  6,1  10,6  24,8  10,1  7,0  25,3
1937  225,0  68,5  37,9  35,3  15,5  21,0  10,6  16,6  10,1  39,4  105,5  7,3
1938  18,7  19,9  9,2  13,6  49,2  13,9  16,3  47,2  15,8  13,5  9,8  23,2
1939  50,1  21,2  11,7  8,8  11,6  14,5  10,4  7,6  7,3  6,3  32,2  39,7
1940  26,8  16,4  9,8  8,9  9,3  6,4  5,7  5,5  5,3  5,6  6,3  7,4
1941  30,4  47,0  15,0  9,2  7,7  6,7  12,1  28,1  36,9  36,6  88,0  70,7
1942  21,0  94,1  30,3  37,0  18,2  32,7  39,1  15,4  16,9  14,1  8,8  10,3
1943  19,4  21,3  13,7  8,8  7,8  8,2  7,0  6,3  7,3  24,6  24,8  11,7
1944  32,1  13,4  17,9  10,1  8,4  7,7  6,6  6,0  5,8  5,1  8,4  6,0
1945  6,5  41,5  28,4  7,9  6,8  23,7  32,9  8,5  7,1  7,2  8,4  6,2
1946  25,1  171,8  119,8  25,7  18,5  48,8  48,1  17,8  14,0  27,0  14,6  17,5
1947  80,3  85,6  52,5  18,9  24,1  16,6  14,8  15,8  41,5  54,6  18,5  19,7
1948  38,2  51,1  26,3  17,7  12,5  10,5  11,2  19,3  11,4  14,0  20,2  11,0
1949  6,1  6,3  11,9  10,5  7,7  8,3  5,5  5,4  5,2  5,1  4,8  15,4
1950  12,1  39,8  58,8  22,4  13,7  8,1  7,6  5,6  5,5  11,7  14,8  10,7
1951  44,0  60,5  69,1  20,5  11,3  10,0  8,2  7,2  5,7  15,6  36,8  16,5
1952  10,0  13,6  27,1  9,7  6,4  9,5  5,8  5,1  8,2  31,4  33,8  9,5
1953  36,6  61,3  16,3  14,2  14,1  13,9  9,7  7,8  11,0  31,6  19,8  23,6
1954  25,1  49,9  48,1  25,0  227,1  81,2  40,9  18,5  13,5  15,1  10,0  9,4
1955  11,0  8,5  12,1  13,9  9,2  17,5  21,2  21,7  18,2  11,4  21,6  14,2
1956  25,9  19,0  13,3  43,0  125,8  88,4  36,9  81,4  30,5  18,1  11,9  10,2
1957  16,2  34,3  14,5  16,1  9,4  9,3  100,1  60,3  155,6  54,3  38,1  47,3
1958  21,0  15,7  24,7  20,2  30,7  40,8  19,8  12,8  34,9  52,4  61,4  46,2
1959  52,0  90,7  29,0  20,4  19,5  13,7  10,0  11,2  10,5  9,9  9,2  10,0
1960  23,1  17,0  14,4  49,0  23,2  34,6  18,3  16,3  10,2  27,8  33,4  15,0
1961  14,6  23,7  52,1  106,6  41,5  21,8  13,0  9,7  10,0  10,6  24,4  19,0
1962  14,2  15,2  24,6  9,8  8,5  8,9  7,2  7,9  10,4  66,7  22,7  18,5
1963  187,8  68,3  44,1  20,3  11,1  9,9  7,4  6,0  6,8  19,2  55,9  22,9
1964  8,8  83,9  29,5  17,3  13,9  14,8  19,2  14,4  10,5  10,3  15,9  37,9
1965  42,7  78,7  44,4  35,4  117,8  35,3  60,2  24,6  16,0  69,3  19,7  40,8
1966  35,8  51,3  27,5  38,5  14,1  10,5  12,1  8,5  14,6  35,5  44,9  21,3
1967  45,2  31,7  20,6  12,5  7,8  25,5  18,5  9,9  8,6  7,5  16,8  27,2
1968  24,3  24,8  20,5  10,7  9,0  7,4  6,9  7,5  5,8  11,0  6,9  12,1
1969  11,7  11,4  7,8  9,0  6,0  35,7  21,8  9,1  6,8  49,7  163,1  27,5

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
\SCG\NT\96\NT_920LC1912 
Fl. 08 da Nota Técnica nº 918/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016. 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Torrão de Ouro 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1970 
93,8 
43,7 
40,8 
15,8 
31,0 
29,4 
24,4 
15,5 
56,5 
36,0 
13,5 
94,2 
1971 
198,9 
37,8 
22,0 
13,7 
18,5 
58,4 
97,3 
22,8 
17,1 
14,4 
10,6 
21,0 
1972 
90,8 
194,6 
62,4 
50,0 
20,7 
14,3 
73,7 
69,5 
86,3 
238,3 
54,1 
50,5 
1973 
107,0 
81,3 
57,7 
26,8 
45,7 
34,6 
43,8 
46,8 
35,5 
96,6 
46,4 
30,0 
1974 
111,6 
56,7 
127,9 
41,2 
24,5 
90,2 
31,8 
18,0 
12,8 
69,9 
29,4 
129,8 
1975 
147,1 
101,1 
40,3 
19,2 
16,7 
13,8 
17,7 
17,0 
11,3 
104,5 
74,6 
171,5 
1976 
105,3 
145,9 
58,9 
37,1 
31,7 
76,8 
32,7 
114,7 
87,7 
88,6 
112,4 
73,9 
1977 
107,7 
58,3 
20,9 
77,6 
17,6 
19,4 
13,7 
9,8 
10,2 
10,6 
13,5 
52,6 
1978 
15,4 
7,7 
27,4 
6,1 
8,0 
4,8 
35,0 
13,6 
53,6 
15,5 
18,3 
27,6 
1979 
18,5 
14,9 
16,3 
7,6 
19,2 
10,9 
12,5 
20,8 
60,5 
30,5 
27,8 
28,6 
1980 
63,6 
77,6 
134,7 
59,7 
25,2 
23,6 
41,3 
23,1 
57,3 
26,7 
18,0 
84,9 
1981 
126,9 
41,7 
18,8 
20,9 
18,6 
13,0 
12,1 
12,1 
9,4 
30,9 
47,3 
110,4 
1982 
33,1 
69,1 
40,6 
19,7 
15,6 
78,2 
127,6 
31,4 
17,9 
36,7 
139,4 
239,2 
1983 
86,0 
51,0 
71,2 
37,9 
176,5 
326,4 
70,2 
33,8 
120,4 
62,5 
42,2 
26,4 
1984 
22,0 
22,2 
19,1 
26,4 
24,1 
15,0 
13,4 
15,5 
27,4 
17,3 
17,4 
52,4 
1985 
21,5 
15,7 
31,0 
45,1 
27,0 
22,1 
14,7 
13,3 
12,2 
10,5 
12,8 
12,7 
1986 
13,0 
37,4 
31,8 
25,8 
61,7 
24,2 
14,4 
48,4 
20,7 
17,8 
17,2 
79,3 
1987 
39,6 
115,1 
27,9 
19,3 
98,4 
115,3 
37,4 
19,1 
17,0 
25,7 
109,9 
45,3 
1988 
25,5 
24,7 
27,5 
19,9 
81,0 
61,6 
18,7 
15,4 
14,7 
18,4 
19,4 
15,3 
1989 
160,2 
88,7 
54,1 
26,3 
21,1 
21,2 
41,6 
39,1 
83,4 
25,2 
25,3 
93,2 
1990 
375,6 
47,1 
26,1 
23,1 
23,9 
21,5 
89,6 
55,3 
56,8 
64,7 
32,3 
27,6 
1991 
28,8 
54,6 
66,1 
30,1 
21,0 
26,3 
23,7 
23,0 
16,4 
26,2 
25,6 
75,7 
1992 
20,1 
45,7 
105,2 
98,5 
174,0 
52,9 
24,9 
20,1 
40,1 
60,8 
30,4 
36,2 
1993 
101,4 
117,0 
44,2 
47,4 
29,1 
55,7 
20,5 
18,3 
57,0 
69,5 
19,2 
27,5 
1994 
60,8 
35,9 
22,7 
15,6 
16,3 
50,5 
21,7 
15,7 
11,7 
16,0 
27,0 
17,7 
1995 
156,6 
106,3 
39,3 
57,1 
23,1 
27,1 
47,9 
19,7 
59,2 
87,6 
25,4 
20,9 
1996 
38,3 
35,3 
47,9 
28,2 
15,1 
12,6 
10,5 
10,1 
20,3 
42,5 
30,2 
46,1 
1997 
278,1 
174,9 
34,5 
20,2 
15,0 
53,9 
45,9 
35,8 
43,0 
36,6 
91,4 
57,0 
1998 
68,4 
88,2 
100,3 
127,3 
58,4 
44,1 
27,7 
42,5 
165,7 
177,8 
43,5 
33,7 
1999 
13,2 
57,2 
26,6 
27,7 
39,1 
26,2 
44,1 
13,4 
20,4 
11,7 
9,4 
9,3 
2000 
13,6 
119,9 
22,3 
14,5 
13,4 
17,0 
17,2 
36,8 
157,7 
32,8 
31,0 
39,8 
2001 
50,1 
110,1 
31,8 
26,5 
28,4 
61,1 
21,1 
20,3 
25,7 
27,8 
12,9 
27,0 
2002 
106,9 
27,6 
42,7 
13,8 
58,7 
17,4 
13,4 
48,9 
35,1 
16,5 
42,5 
64,7 
2003 
93,9 
99,9 
33,3 
43,4 
22,7 
18,8 
29,3 
13,3 
10,8 
13,8 
28,8 
22,3 
2004 
80,2 
33,7 
29,0 
14,1 
86,9 
61,9 
37,8 
15,3 
11,1 
42,2 
34,3 
22,2 
2005 
118,4 
42,8 
16,4 
12,6 
17,6 
10,5 
8,0 
6,5 
23,9 
70,9 
39,6 
52,7 
2006 
25,4 
62,4 
19,0 
18,2 
6,8 
6,2 
6,7 
4,3 
10,5 
21,8 
7,8 
42,5 
2007 
133,1 
228,6 
81,5 
22,4 
14,9 
9,3 
74,3
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Torrão de Ouro                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1970  93,8  43,7  40,8  15,8  31,0  29,4  24,4  15,5  56,5  36,0  13,5  94,2
1971  198,9  37,8  22,0  13,7  18,5  58,4  97,3  22,8  17,1  14,4  10,6  21,0
1972  90,8  194,6  62,4  50,0  20,7  14,3  73,7  69,5  86,3  238,3  54,1  50,5
1973  107,0  81,3  57,7  26,8  45,7  34,6  43,8  46,8  35,5  96,6  46,4  30,0
1974  111,6  56,7  127,9  41,2  24,5  90,2  31,8  18,0  12,8  69,9  29,4  129,8
1975  147,1  101,1  40,3  19,2  16,7  13,8  17,7  17,0  11,3  104,5  74,6  171,5
1976  105,3  145,9  58,9  37,1  31,7  76,8  32,7  114,7  87,7  88,6  112,4  73,9
1977  107,7  58,3  20,9  77,6  17,6  19,4  13,7  9,8  10,2  10,6  13,5  52,6
1978  15,4  7,7  27,4  6,1  8,0  4,8  35,0  13,6  53,6  15,5  18,3  27,6
1979  18,5  14,9  16,3  7,6  19,2  10,9  12,5  20,8  60,5  30,5  27,8  28,6
1980  63,6  77,6  134,7  59,7  25,2  23,6  41,3  23,1  57,3  26,7  18,0  84,9
1981  126,9  41,7  18,8  20,9  18,6  13,0  12,1  12,1  9,4  30,9  47,3  110,4
1982  33,1  69,1  40,6  19,7  15,6  78,2  127,6  31,4  17,9  36,7  139,4  239,2
1983  86,0  51,0  71,2  37,9  176,5  326,4  70,2  33,8  120,4  62,5  42,2  26,4
1984  22,0  22,2  19,1  26,4  24,1  15,0  13,4  15,5  27,4  17,3  17,4  52,4
1985  21,5  15,7  31,0  45,1  27,0  22,1  14,7  13,3  12,2  10,5  12,8  12,7
1986  13,0  37,4  31,8  25,8  61,7  24,2  14,4  48,4  20,7  17,8  17,2  79,3
1987  39,6  115,1  27,9  19,3  98,4  115,3  37,4  19,1  17,0  25,7  109,9  45,3
1988  25,5  24,7  27,5  19,9  81,0  61,6  18,7  15,4  14,7  18,4  19,4  15,3
1989  160,2  88,7  54,1  26,3  21,1  21,2  41,6  39,1  83,4  25,2  25,3  93,2
1990  375,6  47,1  26,1  23,1  23,9  21,5  89,6  55,3  56,8  64,7  32,3  27,6
1991  28,8  54,6  66,1  30,1  21,0  26,3  23,7  23,0  16,4  26,2  25,6  75,7
1992  20,1  45,7  105,2  98,5  174,0  52,9  24,9  20,1  40,1  60,8  30,4  36,2
1993  101,4  117,0  44,2  47,4  29,1  55,7  20,5  18,3  57,0  69,5  19,2  27,5
1994  60,8  35,9  22,7  15,6  16,3  50,5  21,7  15,7  11,7  16,0  27,0  17,7
1995  156,6  106,3  39,3  57,1  23,1  27,1  47,9  19,7  59,2  87,6  25,4  20,9
1996  38,3  35,3  47,9  28,2  15,1  12,6  10,5  10,1  20,3  42,5  30,2  46,1
1997  278,1  174,9  34,5  20,2  15,0  53,9  45,9  35,8  43,0  36,6  91,4  57,0
1998  68,4  88,2  100,3  127,3  58,4  44,1  27,7  42,5  165,7  177,8  43,5  33,7
1999  13,2  57,2  26,6  27,7  39,1  26,2  44,1  13,4  20,4  11,7  9,4  9,3
2000  13,6  119,9  22,3  14,5  13,4  17,0  17,2  36,8  157,7  32,8  31,0  39,8
2001  50,1  110,1  31,8  26,5  28,4  61,1  21,1  20,3  25,7  27,8  12,9  27,0
2002  106,9  27,6  42,7  13,8  58,7  17,4  13,4  48,9  35,1  16,5  42,5  64,7
2003  93,9  99,9  33,3  43,4  22,7  18,8  29,3  13,3  10,8  13,8  28,8  22,3
2004  80,2  33,7  29,0  14,1  86,9  61,9  37,8  15,3  11,1  42,2  34,3  22,2
2005  118,4  42,8  16,4  12,6  17,6  10,5  8,0  6,5  23,9  70,9  39,6  52,7
2006  25,4  62,4  19,0  18,2  6,8  6,2  6,7  4,3  10,5  21,8  7,8  42,5
2007  133,1  228,6  81,5  22,4  14,9  9,3  74,3