. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
DOCUMENTO: 48524.009011/2016-00 
Nota Técnica nº 612/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 29 de agosto de 2016. 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.002078/2015-49 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica PCH Lapa da 
Bocaina, com Registro Ativo conferido à 
Hidrelétrica Vale do Perdizes Ltda, por 
meio, do Despacho nº 1.747, de 29 de maio 
de 2015, localizada no município de Baliza, 
no estado de Goiás. 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica PCH Lapa da Bocaina, com 3600 kW de Potência Instalada, cadastrada 
sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.GO.032856-1.01, com 
Registro Ativo conferido à Hidrelétrica Vale do Perdizes Ltda, do Despacho nº 1.747, de 29 de maio 
de 2015, localizada no ribeirão das Perdizes, sub-bacia 24, na bacia hidrográfica do Rio Tocantins, no 
município de Baliza, no estado de Goiás. 
 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 08/04/2015, o Despacho n° 964 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do 
Ribeirão das Perdizes, onde foram identificados 2 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a 
PCH Lapa da Bocaina. 
 
3. 
Em 29 de maio de 2015, por meio do Despacho nº 1.747, foi conferido o Registro 
Ativo à Hidrelétrica Vale do Perdizes Ltda. 
 
 
4. 
Em 1 de julho de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a 
esse empreendimento.  
 
III – DA ANÁLISE 
 
                                                          
1 Por meio da correspondência LP 01/2016, Documento nº 48513.016706/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\127\NT_614SL2908                                    
FL. 02 da Nota Técnica nº 612/2016–SCG/ANEEL, de 29/08/2016 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela empresa Hidrelétrica Vale do Perdizes Ltda 
para emissão do Despacho de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) 
referente ao processo de implantação e exploração da PCH Lapa da Bocaina. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 964, de 08/04/2015. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da  PCH Lapa da Bocaina 
 PCH Lapa da Bocaina 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
16°20'41,2891"S 
52°26'50,0308"W 
16°22'37,08"S 
52°21'45,99"W 
NA Montante (m) 
745 
745 
NA Jusante (m) 
605 
605 
Queda Bruta (m) 
140 
140 
Área do Reservatório (km²) 
0,04 
0,0467 
Potência (kW) 
3600 
3600 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
2,21 
2,17 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Ribeirão das Perdizes 
ESTADO: 
GO 
SUB-
BACIA: 
24 
DESPACHO: 
964 
DATA: 
08/04/2015 
AUTOR: 
Walter Camargo 
POTÊNCIA: 
12,6 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
2 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
 
 
 
 
 
Não existe 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Perdizes 
16°20'54,73"S 
52°26'49,92"W 
530 
390 
9000 
PB Aceito 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo.
PCH Lapa da Bocaina      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do barramento    16°20'41,2891"S
52°26'50,0308"W      16°22'37,08"S
52°21'45,99"W    
NA Montante (m)    745      745    
NA Jusante (m)    605      605    
Queda Bruta (m)    140      140    
Área do Reservatório (km²)    0,04      0,0467    
Potência (kW)    3600      3600    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT    2,21      2,17    
NOME DO RIO:    Ribeirão das Perdizes          ESTADO:        GO        SUB-
BACIA:    24
DESPACHO:    964          DATA:        08/04/2015            
AUTOR:    Walter Camargo                              
POTÊNCIA:    12,6 kW          EIXOS
IDENTIFICADOS:        2            
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                  
Aproveitamento a
montante      Coordenadas da Casa de      NA Montante        NA Jusante        Potência
(kW)    Condição  
      Força      (m)        (m)              
                                Não existe  
Aproveitamento a
jusante      Coordenadas do Limite      NA Montante        NA Jusante        Potência
(kW)    Condição  
      Máximo do Reservatório      (m)        (m)              
PCH Perdizes    16°20'54,73"S
52°26'49,92"W      530        390        9000      PB Aceito  

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\127\NT_614SL2908                                    
FL. 03 da Nota Técnica nº 612/2016–SCG/ANEEL, de 29/08/2016 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Design Head Engenharia e Construtora Ltda 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Alberto de Andrade Pinto 
20162662175 
PR - 25341/D 
Responsável Geral do Projeto 
Sergio Vicente Novak 
20162469510 
PR-15463/D 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Eduardo Gabriel de Pauli Batista 
5714020-7 
136352-4-SC 
Estudos geotécnicos 
Alberto de Andrade Pinto 
20162662175 
PR - 25341/D 
Estudos hidrológicos 
Alberto de Andrade Pinto  
20162662175 
PR - 25341/D 
Estudos energéticos 
Alberto de Andrade Pinto  
20162740508 
PR - 25341/D 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não emitida 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não emitida 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos 
apresentados indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 
7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial hidráulico. 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é igual a do inventário. 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Lapa da Bocaina 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
104 
NOME DO RIO DA USINA: 
Ribeirão das Perdizes
Empresa Projetista:  Design Head Engenharia e Construtora Ltda        
Responsável Técnico    Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Alberto de Andrade Pinto  20162662175    PR - 25341/D    Responsável Geral do Projeto
Sergio Vicente Novak  20162469510    PR-15463/D    Estudos cartográficos e
topográficos
Eduardo Gabriel de Pauli Batista  5714020-7    136352-4-SC    Estudos geotécnicos
Alberto de Andrade Pinto  20162662175    PR - 25341/D    Estudos hidrológicos
Alberto de Andrade Pinto  20162662175    PR - 25341/D    Estudos energéticos
Alberto de Andrade Pinto  20162740508    PR - 25341/D    Estruturas extravasoras
Tipo de licença    Não emitida
Número    
Órgão emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão remanescente    
Tipo de Licença    Não emitida
Número    
Órgão Emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão de usos consuntivos    
Queda e níveis operacionais    A queda do Sumário Executivo é igual a do inventário.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.    
      
Área de Drenagem
da PCH (km²):  104  NOME DO RIO DA USINA:  Ribeirão das Perdizes
      

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\127\NT_614SL2908                                    
FL. 04 da Nota Técnica nº 612/2016–SCG/ANEEL, de 29/08/2016 
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
24780000 
Piranhas 
Piranhas 
1360 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
1652000 
Bom Jardim de Goiás 
- 
0 
1652003 
Doverlândia 
- 
0 
1652001 
Ponte Branca 
- 
0 
1652002 
Torixoreu 
- 
0 
 
 
 
 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
92 
TR (anos): 
1000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Enroncamento com Núcleo em Argila 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Alberto de Andrade Pinto 
PR - 25341/D 
Nº DA ART 
20162740508 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
24780000 
Piranhas 
Piranhas 
1360 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 3600 kW é igual à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 2 turbinas de 1865,28 kW e 2 geradores de potência 
unitária nominal de 2000 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
10. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são 
de responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para 
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a 
apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), 
desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Lapa da Bocaina 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
3600
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA      
CÓDIGO  NOME  RIO  A.D. (km²):
24780000  Piranhas  Piranhas  1360
      
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS      
CÓDIGO  NOME  RIO  A.D. (km²):
1652000  Bom Jardim de Goiás  -  0
1652003  Doverlândia  -  0
1652001  Ponte Branca  -  0
1652002  Torixoreu  -  0
      
      
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    92    TR (anos):    1000    
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira Livre            
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Enroncamento com Núcleo em Argila            
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Alberto de Andrade Pinto
PR - 25341/D        Nº DA ART  20162740508  
                
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA                
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):      
24780000  Piranhas    Piranhas    1360      
Estudos Energéticos  A potência de 3600 kW é igual à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 2 turbinas de 1865,28 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 2000 kVA, com 0,9 de fator de potência.
PCH Lapa da Bocaina  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  3600

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\127\NT_614SL2908                                    
FL. 05 da Nota Técnica nº 612/2016–SCG/ANEEL, de 29/08/2016 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
2000 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
1865,28 / 1,50 
Rendimento da turbina 
92,80% 
Rendimento do gerador 
96,50% 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
1,00% 
Indisponibilidade programada (%) 
1,00% 
Perdas hidráulicas nominais (m) 
3,71 
Queda bruta nominal (m) 
140 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,73% 
Consumo Interno (kW médio) 
75 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
0,17 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
12. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o 
processo seria sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade 
de emissão de algum ato referente à aprovação do projeto apresentado pela Hidrelétrica Vale do 
Perdizes Ltda. 
 
13. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse 
sentido. O Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI-PCH), etapa já cumprida pelo empreendedor. 
 
14. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, 
do Sumário Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Lapa da Bocaina, 
nos termos da REN 343/2008, quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
 
15. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e 
que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, 
conforme excerto a seguir transcrito:  
 
 
 
 [...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores 
do potencial hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com 
uso do potencial hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de 
Registro da Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela 
SCG. [...]
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  2000 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  1865,28 / 1,50
Rendimento da turbina  92,80%
Rendimento do gerador  96,50%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  1,00%
Indisponibilidade programada (%)  1,00%
Perdas hidráulicas nominais (m)  3,71
Queda bruta nominal (m)  140
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  1,73%
Consumo Interno (kW médio)  75
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  0,17
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\127\NT_614SL2908                                    
FL. 06 da Nota Técnica nº 612/2016–SCG/ANEEL, de 29/08/2016 
 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração 
de Reserva de Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento 
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação 
dessas ações, quando couber, imediatamente após a publicação do DRI-PCH 
previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da 
ANEEL, caso o interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, 
prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério da ANEEL, contados da data de sua 
publicação. 
 
[...]  
 
 
16. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser 
emitido o DRS-PCH referente à PCH Lapa da Bocaina à Hidrelétrica Vale do Perdizes Ltda, bem 
como o encaminhamento de documento a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Goiás - 
SECIMA, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por 
meio da emissão do DRS-PCH referente à PCH Lapa da Bocaina sob a titularidade da  Hidrelétrica 
Vale do Perdizes Ltda.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\127\NT_614SL2908                                    
FL. 07 da Nota Técnica nº 612/2016–SCG/ANEEL, de 29/08/2016 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
19. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento a Secretaria do Meio Ambiente do 
Estado de Goiás - SECIMA, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
SERGIO LUIS YONEDA 
Especialista em Regulação 
 
De acordo: 
 
 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\127\NT_614SL2908                                    
FL. 08 da Nota Técnica nº 612/2016–SCG/ANEEL, de 29/08/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Lapa da Bocaina 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1974   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
           
0,37  
           
1,96  
1975 
           
3,27  
           
1,97  
           
2,82  
           
3,68  
           
1,08  
           
0,60  
           
0,40  
           
0,25  
           
0,13  
           
0,21  
           
1,53  
           
1,82  
1976 
           
1,95  
           
4,23  
           
2,41  
           
1,13  
           
0,72  
           
0,45  
           
0,25  
           
0,11  
           
0,18  
           
0,38  
           
1,49  
           
5,62  
1977 
           
7,31  
           
8,42  
           
3,17  
           
2,32  
           
1,26  
           
0,85  
           
0,53  
           
0,35  
           
0,34  
           
0,36  
           
0,49  
           
2,52  
1978 
           
7,81  
           
4,35  
           
7,84  
           
3,37  
           
1,48  
           
1,26  
           
0,74  
           
0,48  
           
0,50  
           
0,56  
           
1,56  
           
3,02  
1979 
           
5,27  
           
6,63  
           
5,40  
           
2,75  
           
1,32  
           
0,80  
           
0,52  
           
0,39  
           
0,58  
           
0,33  
           
0,49  
           
1,67  
1980 
           
3,24  
         
15,21  
           
5,53  
           
3,68  
           
1,76  
           
1,17  
           
0,80  
           
0,53  
           
0,44  
           
0,30  
           
1,97  
           
5,61  
1981 
           
6,84  
           
3,37  
           
5,90  
           
4,49  
           
2,39  
           
2,83  
           
3,27  
           
0,44  
           
0,31  
           
0,93  
           
3,46  
           
3,65  
1982 
         
10,45  
           
7,86  
           
9,10  
           
5,88  
           
2,69  
           
1,73  
           
1,08  
           
0,75  
           
0,97  
           
1,19  
           
1,11  
           
1,94  
1983 
           
8,47  
         
11,63  
           
6,19  
           
4,05  
           
2,00  
           
1,44  
           
0,80  
           
0,51  
           
0,50  
           
0,96  
           
1,46  
           
7,31  
1984 
           
3,47  
           
2,51  
           
3,25  
           
3,30  
           
1,59  
           
0,83  
           
0,52  
           
0,38  
           
0,34  
           
0,41  
           
0,88  
           
2,35  
1985 
           
7,78  
           
5,62  
           
6,57  
           
2,96  
           
1,51  
           
0,93  
           
0,60  
           
0,38  
           
0,30  
           
0,28  
           
0,31  
           
0,58  
1986 
           
2,46  
           
2,07  
           
1,62  
           
0,82  
           
0,50  
           
0,33  
           
0,20  
           
0,26  
           
0,15  
           
0,20  
           
0,17  
           
1,08  
1987 
           
3,99  
           
2,44  
           
3,28  
           
1,41  
           
0,86  
           
0,44  
           
0,28  
           
0,19  
           
0,10  
           
0,22  
           
1,14  
           
5,83  
1988 
           
6,37  
           
6,09  
         
10,76  
           
3,73  
           
1,93  
           
1,17  
           
0,69  
           
0,44  
           
0,28  
           
0,62  
           
1,20  
           
3,40  
1989 
           
6,70  
           
5,40  
           
4,06  
           
1,98  
           
1,16  
           
0,78  
           
0,51  
           
0,46  
           
0,39  
           
0,39  
           
0,47  
           
1,76  
1990 
           
2,13  
           
1,39  
           
2,95  
           
1,96  
           
1,49  
           
0,83  
           
0,56  
           
0,43  
           
0,40  
           
0,44  
           
0,42  
           
0,94  
1991 
           
4,65  
           
5,63  
           
9,92  
           
5,88  
           
2,28  
           
1,29  
           
0,78  
           
0,51  
           
0,37  
           
0,72  
           
0,61  
           
1,25  
1992 
           
6,46  
           
6,99  
           
5,33  
           
3,01  
           
1,63  
           
0,93  
           
0,63  
           
0,48  
           
0,60  
           
0,72  
           
1,23  
           
5,25  
1993 
           
4,02  
           
5,88  
           
2,90  
           
1,98  
           
0,96  
           
0,70  
           
0,44  
           
0,48  
           
0,43  
           
0,72  
           
0,58  
           
2,50  
1994 
           
9,12  
           
3,20  
           
5,03  
           
2,47  
           
1,14  
           
0,84  
           
0,72  
           
0,38  
           
0,20  
           
0,21  
           
0,93  
           
1,52  
1995 
           
2,31  
         
10,34  
           
3,16  
           
2,74  
           
1,59  
           
0,83  
           
0,55  
           
0,36  
           
0,25  
           
0,44  
           
0,71  
           
1,72  
1996 
           
3,78  
           
2,01  
           
2,30  
           
1,39  
           
0,80  
           
0,48  
           
0,32  
           
0,24  
           
0,20  
           
0,17  
           
1,63  
           
1,69
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Lapa da Bocaina                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1974                      0,37  1,96
1975  3,27  1,97  2,82  3,68  1,08  0,60  0,40  0,25  0,13  0,21  1,53  1,82
1976  1,95  4,23  2,41  1,13  0,72  0,45  0,25  0,11  0,18  0,38  1,49  5,62
1977  7,31  8,42  3,17  2,32  1,26  0,85  0,53  0,35  0,34  0,36  0,49  2,52
1978  7,81  4,35  7,84  3,37  1,48  1,26  0,74  0,48  0,50  0,56  1,56  3,02
1979  5,27  6,63  5,40  2,75  1,32  0,80  0,52  0,39  0,58  0,33  0,49  1,67
1980  3,24  15,21  5,53  3,68  1,76  1,17  0,80  0,53  0,44  0,30  1,97  5,61
1981  6,84  3,37  5,90  4,49  2,39  2,83  3,27  0,44  0,31  0,93  3,46  3,65
1982  10,45  7,86  9,10  5,88  2,69  1,73  1,08  0,75  0,97  1,19  1,11  1,94
1983  8,47  11,63  6,19  4,05  2,00  1,44  0,80  0,51  0,50  0,96  1,46  7,31
1984  3,47  2,51  3,25  3,30  1,59  0,83  0,52  0,38  0,34  0,41  0,88  2,35
1985  7,78  5,62  6,57  2,96  1,51  0,93  0,60  0,38  0,30  0,28  0,31  0,58
1986  2,46  2,07  1,62  0,82  0,50  0,33  0,20  0,26  0,15  0,20  0,17  1,08
1987  3,99  2,44  3,28  1,41  0,86  0,44  0,28  0,19  0,10  0,22  1,14  5,83
1988  6,37  6,09  10,76  3,73  1,93  1,17  0,69  0,44  0,28  0,62  1,20  3,40
1989  6,70  5,40  4,06  1,98  1,16  0,78  0,51  0,46  0,39  0,39  0,47  1,76
1990  2,13  1,39  2,95  1,96  1,49  0,83  0,56  0,43  0,40  0,44  0,42  0,94
1991  4,65  5,63  9,92  5,88  2,28  1,29  0,78  0,51  0,37  0,72  0,61  1,25
1992  6,46  6,99  5,33  3,01  1,63  0,93  0,63  0,48  0,60  0,72  1,23  5,25
1993  4,02  5,88  2,90  1,98  0,96  0,70  0,44  0,48  0,43  0,72  0,58  2,50
1994  9,12  3,20  5,03  2,47  1,14  0,84  0,72  0,38  0,20  0,21  0,93  1,52
1995  2,31  10,34  3,16  2,74  1,59  0,83  0,55  0,36  0,25  0,44  0,71  1,72
1996  3,78  2,01  2,30  1,39  0,80  0,48  0,32  0,24  0,20  0,17  1,63  1,69

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\127\NT_614SL2908                                    
FL. 09 da Nota Técnica nº 612/2016–SCG/ANEEL, de 29/08/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Lapa da Bocaina 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1997 
           
9,64  
           
5,20  
           
6,02  
           
4,26  
           
2,32  
           
3,00  
           
1,41  
           
0,77  
           
0,49  
           
0,60  
           
1,04  
           
5,17  
1998 
           
2,49  
           
5,13  
           
3,70  
           
1,90  
           
0,97  
           
0,57  
           
0,35  
           
0,23  
           
0,31  
           
0,32  
           
1,56  
           
2,45  
1999 
           
4,90  
           
2,56  
           
7,24  
           
2,00  
           
1,04  
           
0,57  
           
0,35  
           
0,22  
           
0,19  
           
0,27  
           
1,11  
           
0,98  
2000 
           
4,75  
           
9,36  
           
7,46  
           
3,62  
           
1,63  
           
0,95  
           
0,60  
           
0,38  
           
0,47  
           
0,31  
           
1,03  
           
3,88  
2001 
           
2,13  
           
1,67  
           
3,05  
           
1,43  
           
0,71  
           
0,44  
           
0,28  
           
0,17  
           
0,13  
           
0,18  
           
1,12  
           
6,08  
2002 
           
7,65  
           
4,98  
           
4,35  
           
2,24  
           
1,17  
           
0,68  
           
0,44  
           
0,26  
           
0,17  
           
0,15  
           
0,31  
           
1,29  
2003 
           
5,72  
           
5,46  
           
5,62  
           
3,17  
           
1,43  
           
0,84  
           
0,48  
           
0,28  
           
0,18  
           
0,18  
           
0,56  
           
1,17  
2004 
           
2,73  
           
9,57  
           
5,96  
           
2,92  
           
1,75  
           
0,95  
           
0,62  
           
0,37  
           
0,22  
           
0,20  
           
0,34  
           
1,04  
2005 
           
4,92  
           
2,98  
           
8,58  
           
3,02  
           
1,53  
           
0,94  
           
0,54  
           
0,30  
           
0,20  
           
0,29  
           
0,82  
           
2,98  
2006 
           
3,37  
           
2,77  
           
4,57  
           
3,99  
           
1,65  
           
0,88  
           
0,52  
           
0,29  
           
0,25  
           
0,46  
           
0,81  
           
1,99  
2007 
           
3,97  
           
9,18  
           
2,95  
           
1,64  
           
0,95  
           
0,61  
           
0,36  
           
0,23  
           
0,06  
           
0,07  
           
0,32  
           
1,75  
2008 
           
3,98  
           
6,18  
           
4,44  
           
4,67  
           
1,85  
           
1,05  
           
0,70  
           
0,45  
           
0,35  
           
0,41  
           
0,76  
           
2,46  
2009 
           
4,28  
           
6,65  
           
4,34  
           
5,79  
           
2,10  
           
1,33  
           
0,78  
           
0,46  
           
0,45  
           
0,65  
           
1,15  
           
3,44  
2010 
           
3,43  
           
4,01  
           
5,90  
           
3,74  
           
1,53  
           
1,00  
           
0,73  
           
0,44  
           
0,23  
           
0,41  
           
0,86  
           
0,83  
2011 
           
4,58  
           
2,76  
           
6,84  
           
3,13  
           
1,56  
           
1,05  
           
0,65  
           
0,41  
           
0,26  
           
0,48  
           
0,52  
           
1,98  
2012 
           
4,12  
           
4,97  
           
2,83  
           
2,33  
           
1,34  
           
0,85  
           
0,53  
           
0,35  
           
0,23  
           
0,25  
           
0,94  
           
1,21  
2013 
           
4,51  
           
3,59  
           
4,82  
           
3,62  
           
1,74  
           
1,23  
           
0,62  
           
0,41  
           
0,17  
           
0,18  
           
0,35  
           
1,39  
2014 
           
0,94  
           
2,40  
           
3,40  
           
1,80  
           
0,72  
           
0,41  
           
0,28  
           
0,14  
           
0,07  
           
0,37  
           
0,31  
           
2,06  
2015 
           
0,95  
           
5,13  
           
5,06  
           
3,38  
           
2,31  
           
1,20  
           
0,79  
           
0,48
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Lapa da Bocaina                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1997  9,64  5,20  6,02  4,26  2,32  3,00  1,41  0,77  0,49  0,60  1,04  5,17
1998  2,49  5,13  3,70  1,90  0,97  0,57  0,35  0,23  0,31  0,32  1,56  2,45
1999  4,90  2,56  7,24  2,00  1,04  0,57  0,35  0,22  0,19  0,27  1,11  0,98
2000  4,75  9,36  7,46  3,62  1,63  0,95  0,60  0,38  0,47  0,31  1,03  3,88
2001  2,13  1,67  3,05  1,43  0,71  0,44  0,28  0,17  0,13  0,18  1,12  6,08
2002  7,65  4,98  4,35  2,24  1,17  0,68  0,44  0,26  0,17  0,15  0,31  1,29
2003  5,72  5,46  5,62  3,17  1,43  0,84  0,48  0,28  0,18  0,18  0,56  1,17
2004  2,73  9,57  5,96  2,92  1,75  0,95  0,62  0,37  0,22  0,20  0,34  1,04
2005  4,92  2,98  8,58  3,02  1,53  0,94  0,54  0,30  0,20  0,29  0,82  2,98
2006  3,37  2,77  4,57  3,99  1,65  0,88  0,52  0,29  0,25  0,46  0,81  1,99
2007  3,97  9,18  2,95  1,64  0,95  0,61  0,36  0,23  0,06  0,07  0,32  1,75
2008  3,98  6,18  4,44  4,67  1,85  1,05  0,70  0,45  0,35  0,41  0,76  2,46
2009  4,28  6,65  4,34  5,79  2,10  1,33  0,78  0,46  0,45  0,65  1,15  3,44
2010  3,43  4,01  5,90  3,74  1,53  1,00  0,73  0,44  0,23  0,41  0,86  0,83
2011  4,58  2,76  6,84  3,13  1,56  1,05  0,65  0,41  0,26  0,48  0,52  1,98
2012  4,12  4,97  2,83  2,33  1,34  0,85  0,53  0,35  0,23  0,25  0,94  1,21
2013  4,51  3,59  4,82  3,62  1,74  1,23  0,62  0,41  0,17  0,18  0,35  1,39
2014  0,94  2,40  3,40  1,80  0,72  0,41  0,28  0,14  0,07  0,37  0,31  2,06
2015  0,95  5,13  5,06  3,38  2,31  1,20  0,79  0,48