. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 55/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 27 de janeiro de 2016. 
 
 
 
Processo nº: 48500.005193/2002-80 
 
Assunto: Adequação do Projeto Básico referente à 
Pequena Central Hidrelétrica Bacuri, com Aceite conferido 
à empresa Empreendimentos Patrimoniais Santa Gisele 
Ltda., por meio do Despacho nº 888, de 21 de novembro 
de 2003, localizada nos municípios de Campo Novo dos 
Parecis e Diamantino, no estado de Mato Grosso. 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Projeto Básico referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Bacuri, com 21.900 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.MT.035435-0.01, com Aceite conferido à empresa Empreendimentos 
Patrimoniais Santa Gisele Ltda. (Santa Gisele), por meio do Despacho nº 888, de 21 de novembro de 2003, localizada 
no rio Ponte de Pedra, sub-bacia 17, na bacia hidrográfica do rio Amazonas, nos municípios de Campo Novo dos 
Parecis e Diamantino, no estado de Mato Grosso. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 24 de dezembro de 2001, o Despacho n° 1042 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do 
rio do Sangue e de seus afluentes denominados Ponte de Pedra e Cravari, onde foram identificados 15 
aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Bacuri. 
 
3. 
Em 21 de novembro de 2003, por meio do Despacho nº 888, foi conferido o Aceite Técnico à empresa 
Empreendimentos Patrimoniais Santa Gisele Ltda. 
 
4. 
Em 14 de agosto de 2015, por meio de Correspondência Eletrônica1, a Superintendência de 
Concessões e Autorizações de Geração (SCG), solicitou informações complementares e documentação adicional à 
interessada para dar prosseguimento à análise dos Projetos Básicos apresentados, concedendo-lhes prazo de 60 
(sessenta) dias. 
 
5. 
Em 9 de outubro de 2015, por meio da correspondência GWZ/CT0014/2015, a empresa Santa Gisele2 
protocolou os documentos complementares solicitados pela ANEEL. 
III – DA ANÁLISE 
 
                                                          
1 Documento SICNET 48524.008698/2015-00. 
2 Documento SICNET 48513.028115/2015-00

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 55/2016–SCG/ANEEL, de 27/1/2016 
6. 
Trata-se da solicitação formulada pela empresa Santa Gisele para emissão do Despacho de Registro 
de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH 
Bacuri. 
 
7. 
A análise da adequação do Projeto Básico apresentado aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Projeto Básico em relação ao Inventário 
 
8. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 1042, de 24 de dezembro de 2001. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Projeto Básico da PCH Bacuri 
PCH Bacuri 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
13°37’37”S 
57°23’55”O 
13°37’32”S 
57°23’29”O 
NA Montante (m) 
460,0 
460,0 
NA Jusante (m) 
425,0 
425,0 
Queda Bruta (m) 
35,0 
35,0 
Área do Reservatório (km²) 
8,50 
8,50 
Potência (kW) 
21.740 
21.900 
Vazão QMLT3 (m³/s) 
54,2 
52,9 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Ponte de Pedra 
ESTADO: 
MT 
SUB-BACIA: 
17 
DESPACHO: 
1.042 
DATA: 
24/12/2001 
AUTOR: 
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – ELETRONORTE 
POTÊNCIA: 
122.420 kW 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
6 (seis) 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamentos 
Coordenadas 
NA Montante (m) 
NA Jusante (m) 
Potência (kW) 
Condição 
Diauarum 
13°43’52”S 
57°27’57”O 
480,0 
460,0 
7,72 
Eixo disponível 
Matrinchã 
13°36’15”S 
57°23’30”O 
425,0 
377,0 
29,7 
PB aprovado 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
9. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
                                                          
3 Vazão Média de Longo Termo.
PCH Bacuri      Estudos de Inventário    Sumário Executivo  
Localização do barramento    13°37’37”S
57°23’55”O      13°37’32”S
57°23’29”O  
NA Montante (m)    460,0      460,0  
NA Jusante (m)    425,0      425,0  
Queda Bruta (m)    35,0      35,0  
Área do Reservatório (km²)    8,50      8,50  
Potência (kW)    21.740      21.900  
Vazão Q 3 (m³/s)
MLT    54,2      52,9  
NOME DO RIO:    Ponte de Pedra          ESTADO:        MT    SUB-BACIA:      17
DESPACHO:    1.042          DATA:        24/12/2001          
AUTOR:    Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – ELETRONORTE                            
POTÊNCIA:    122.420 kW          EIXOS IDENTIFICADOS:        6 (seis)          
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                
Aproveitamentos      Coordenadas      NA Montante (m)        NA Jusante (m)    Potência (kW)      Condição  
Diauarum    13°43’52”S
57°27’57”O      480,0        460,0      7,72    Eixo disponível    
Matrinchã    13°36’15”S
57°23’30”O      425,0        377,0      29,7    PB aprovado    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 55/2016–SCG/ANEEL, de 27/1/2016 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Engehidro Engenharia Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Eraldo Leal Laranjeira 
AJ02623 
28759/D Crea-RJ 
Responsável geral e estudos 
hidrológicos 
Jose Renato Kling Cotrim 
OL00133033 
1976100853 
Estudos hidrológicos e hidráulicos 
Aguinaldo Lapa de Souza Junior 
20150383217 
23470/D Crea-PR 
Levantamentos topográficos 
Guido Guidicini 
OL00133180 
1964100420 
Laudos dos estudos geológicos-
geotécnicos 
Sergio Eduardo Bonola Berrino 
IN01166297 
1981110243 
Estudos geológicos-geotécnicos 
Roberta Martin de Andrade Dayrell 
OL00254270 
1988104074 
Dimensionamento das estruturas 
extravasoras e barramentos 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Licença Ambiental Prévia 
Número 
298112/2009 
Órgão emissor 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT 
Data de emissão 
27 de novembro de 2009 
Validade 
26 de novembro de 2012 
Vazão remanescente 
A definir pela DRDH 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentada. 
Número 
- 
Órgão Emissor 
A ANEEL fará a articulação para a obtenção da Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica (DRDH) junto à Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT. 
Data de emissão 
- 
Validade 
- 
Vazão remanescente 
- 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Projeto Básico ao potencial hidráulico 
 
10. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico.
Empresa Projetista:  Engehidro Engenharia Ltda.        
Responsável Técnico    Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Eraldo Leal Laranjeira  AJ02623    28759/D Crea-RJ    Responsável geral e estudos
hidrológicos
Jose Renato Kling Cotrim  OL00133033    1976100853    Estudos hidrológicos e hidráulicos
Aguinaldo Lapa de Souza Junior  20150383217    23470/D Crea-PR    Levantamentos topográficos
Guido Guidicini  OL00133180    1964100420    Laudos dos estudos geológicos-
geotécnicos
Sergio Eduardo Bonola Berrino  IN01166297    1981110243    Estudos geológicos-geotécnicos
Roberta Martin de Andrade Dayrell  OL00254270    1988104074    Dimensionamento das estruturas
extravasoras e barramentos
  Tipo de licença    Licença Ambiental Prévia
  Número    298112/2009
  Órgão emissor    Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT
  Data de emissão    27 de novembro de 2009
  Validade    26 de novembro de 2012
  Vazão remanescente    A definir pela DRDH
  Tipo de Licença    Não foi apresentada.
  Número    -
Órgão Emissor  Órgão Emissor    A ANEEL fará a articulação para a obtenção da Declaração de Reserva de
Disponibilidade Hídrica (DRDH) junto à Secretaria de Estado de Meio
Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT.
  Data de emissão    -
  Validade    -
  Vazão remanescente    -

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 55/2016–SCG/ANEEL, de 27/1/2016 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
As informações estão iguais ao do inventário. 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Bacuri 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
1.785 
NOME DO RIO DA USINA: 
Ponte de Pedra 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
17092800 
Aldeia Sacre II 
Sacre 
6.770 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
17091000 
Fazenda Tucunaré 
Juruena 
4.360 
17093000 
Fontanilhas 
Juruena 
55.900 
17095000 
Fazenda Tombador 
Do Sangue 
24.700 
17120000 
Porto dos Gaúchos 
Arinos 
37.100 
64673000 
Quinta do Sol 
Mourão 
1534 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
122 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Terra/Enrocamento 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Roberta Martin de Andrade Dayrell 
Nº DA ART 
OL002542704 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
17095000 
Fazenda Tombador 
Do Sangue 
24.700 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 21.900 kW está adequada ao potencial hidráulico definido no 
inventário. O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 11.288 kW e 2 
geradores de potência unitária nominal de 11.530 kVA, com 0,95 de fator de 
potência. 
 
11. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
                                                          
4 Documento nº 48513.028115/2015-00-1
  Queda e níveis operacionais    As informações estão iguais ao do inventário.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  1.785  NOME DO RIO DA USINA:    Ponte de Pedra  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
17092800  Aldeia Sacre II    Sacre    6.770
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
17091000  Fazenda Tucunaré    Juruena    4.360
17093000  Fontanilhas    Juruena    55.900
17095000  Fazenda Tombador    Do Sangue    24.700
17120000  Porto dos Gaúchos    Arinos    37.100
64673000  Quinta do Sol    Mourão    1534
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):      122    TR (anos):    1.000      
TIPO DE VERTEDOURO:      Soleira livre              
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:      Terra/Enrocamento              
NOME DO RESP. TÉCNICO:      Roberta Martin de Andrade Dayrell        Nº DA ART  OL002542704    
                    
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA                    
CÓDIGO    NOME    RIO    A.D. (em km²):        
17095000    Fazenda Tombador    Do Sangue    24.700        
Estudos Energéticos  A potência de 21.900 kW está adequada ao potencial hidráulico definido no
inventário. O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 11.288 kW e 2
geradores de potência unitária nominal de 11.530 kVA, com 0,95 de fator de
potência.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 55/2016–SCG/ANEEL, de 27/1/2016 
12. 
Os parâmetros apresentados no Projeto Básico, sintetizados na Tabela 10, são de responsabilidade 
do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia Física, nos 
termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental e da 
Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Bacuri 
Projeto Básico 
Potência Instalada Total (kW) 
21.900 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
11.530 / 0,95 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
11.288 / 19,2 
Rendimento da turbina 
92,0 
Rendimento do gerador 
97,0 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
2,068 
Indisponibilidade programada (%) 
4,66 
Perdas hidraúlicas nominais (m) 
2,275 
Queda bruta nominal (m) 
35,00 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,41 
Consumo Interno (kW médio) 
165 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
A ser definida pela DRDH 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
1,09 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
13. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 395, de 4 de dezembro de 1998, o processo seria 
sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade de emissão de algum ato 
referente à aprovação do projeto apresentado pela empresa Santa Gisele. 
 
14. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse sentido. O 
Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI-PCH), etapa já 
cumprida pelo empreendedor. 
 
15. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, do Sumário 
Executivo. No caso da PCH Bacuri, que já estava com Projeto Básico protocolado na ANEEL, as análises por parte 
da SCG já estavam avançadas e a solicitação do Sumário Executivo apenas retardaria a conclusão das análises e a 
emissão do DRS-PCH, motivo pelo qual não foi necessária sua apresentação. 
 
16. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e que o 
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, conforme excerto a seguir 
transcrito:  
 
 
 
 [...]
PCH Bacuri  Projeto Básico
Potência Instalada Total (kW)  21.900
Número de Unidades Geradoras  2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  11.530 / 0,95
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  11.288 / 19,2
Rendimento da turbina  92,0
Rendimento do gerador  97,0
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  2,068
Indisponibilidade programada (%)  4,66
Perdas hidraúlicas nominais (m)  2,275
Queda bruta nominal (m)  35,00
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  1,41
Consumo Interno (kW médio)  165
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  A ser definida pela DRDH
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  1,09
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 55/2016–SCG/ANEEL, de 27/1/2016 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores do potencial 
hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso do potencial 
hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário 
Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos 
órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação dessas ações, quando couber, imediatamente 
após a publicação do DRI-PCH previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da ANEEL, caso o 
interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério 
da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]  
 
17. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições das Resoluções Normativas n° 395/1998 e 
n° 673/2015, deve ser emitido o DRS-PCH referente à PCH Bacuri conforme solicitado pela empresa Santa Gisele, 
bem como o encaminhamento de Ofício à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, para 
fins da emissão da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
18. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 395, de 4 de dezembro de 1998; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
 
19. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Bacuri sob a titularidade da empresa Santa Gisele.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 55/2016–SCG/ANEEL, de 27/1/2016 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
20. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar Ofício à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – 
SEMA/MT, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
HENRIQUE AUGUSTO SILVA VASCONCELLOS 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 55/2016–SCG/ANEEL, de 27/1/2016 
ANEXO 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Bacuri 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1974 
61,3 
64,0 
65,8 
64,8 
61,4 
56,0 
48,4 
45,4 
44,9 
46,8 
48,0 
51,3 
1975 
55,5 
60,2 
57,3 
58,3 
52,9 
47,0 
46,4 
45,2 
44,4 
44,8 
47,8 
52,6 
1976 
52,5 
55,0 
57,2 
53,9 
51,8 
48,3 
45,9 
44,9 
44,6 
46,9 
47,6 
50,4 
1977 
55,5 
59,1 
56,0 
55,0 
52,8 
50,7 
47,3 
45,8 
46,1 
48,2 
51,5 
55,1 
1978 
63,0 
56,3 
62,8 
60,1 
55,8 
52,4 
49,4 
47,1 
46,8 
49,1 
50,3 
56,7 
1979 
62,2 
65,3 
69,1 
66,2 
58,5 
54,9 
52,0 
50,1 
50,9 
49,5 
52,9 
52,9 
1980 
58,2 
62,9 
66,9 
64,2 
56,8 
51,4 
50,4 
49,4 
48,5 
47,8 
50,6 
56,6 
1981 
60,3 
62,1 
63,7 
63,5 
55,2 
51,1 
49,0 
47,5 
46,5 
49,1 
54,4 
55,2 
1982 
62,4 
65,4 
68,7 
60,9 
49,9 
46,1 
43,7 
44,0 
50,3 
51,5 
52,3 
53,7 
1983 
58,6 
60,0 
62,4 
59,7 
55,5 
52,8 
49,6 
48,0 
47,1 
49,0 
50,9 
58,7 
1984 
57,0 
57,5 
60,1 
59,8 
56,5 
51,6 
49,0 
47,9 
47,9 
48,5 
51,2 
53,3 
1985 
58,0 
57,6 
60,4 
59,7 
55,3 
50,9 
49,3 
48,0 
47,9 
49,4 
51,7 
52,4 
1986 
61,3 
63,4 
62,4 
60,8 
56,5 
52,5 
49,7 
48,8 
48,6 
49,0 
49,6 
52,9 
1987 
54,3 
60,2 
58,6 
57,3 
51,6 
48,7 
47,2 
45,5 
45,2 
45,8 
50,8 
54,4 
1988 
58,7 
61,6 
65,3 
63,9 
57,1 
53,7 
50,7 
48,8 
47,9 
48,0 
51,1 
55,2 
1989 
60,0 
67,1 
67,7 
63,5 
60,2 
54,6 
52,6 
51,0 
49,3 
49,8 
50,4 
53,9 
1990 
57,5 
61,7 
61,4 
59,0 
53,5 
50,1 
48,2 
47,1 
46,4 
47,9 
47,8 
49,3 
1991 
56,9 
62,5 
64,0 
62,0 
56,9 
51,8 
49,2 
47,4 
46,6 
48,8 
50,9 
52,4 
1992 
56,2 
59,0 
59,0 
59,4 
53,5 
49,9 
48,0 
46,9 
49,0 
48,8 
50,3 
55,0 
1993 
54,9 
60,8 
59,5 
58,5 
53,9 
50,8 
48,9 
46,6 
46,3 
46,4 
46,8 
49,3 
1994 
56,8 
59,9 
60,6 
59,7 
53,5 
51,6 
50,2 
48,4 
47,4 
47,9 
48,0 
52,3 
1995 
58,9 
62,7 
62,2 
61,9 
56,8 
51,9 
49,6 
48,0 
46,8 
48,1 
50,5 
60,0 
1996 
60,9 
59,5 
63,3 
59,6 
54,4 
51,1 
49,1 
48,0 
47,1 
48,4 
51,9 
52,4 
1997 
56,6 
61,5 
66,1 
67,0 
60,2 
55,8 
51,8 
49,7 
48,7 
49,4 
50,7 
52,2 
1998 
53,9 
59,9 
62,8 
57,2 
52,5 
50,0 
47,7 
47,2 
46,0 
48,2 
52,8 
55,5 
1999 
57,2 
54,9 
59,8 
54,1 
51,6 
48,2 
47,2 
45,2 
45,6 
45,4 
50,1 
53,6 
2000 
56,9 
58,8 
61,5 
57,0 
51,3 
48,3 
46,9 
45,8 
45,4 
46,1 
49,1 
51,8 
2001 
54,1 
54,7 
55,5 
53,4 
49,8 
47,6 
45,9 
44,5 
44,1 
46,1 
47,8 
53,6 
2002 
55,1 
58,0 
58,0 
54,6 
50,0 
47,4 
45,9 
45,0 
44,9 
44,6 
46,0 
49,3 
2003 
54,2 
57,3 
56,8 
62,1 
53,0 
49,6 
46,9 
45,4 
45,3 
46,3 
48,4 
49,2 
2004 
56,2 
65,9 
60,4 
57,3 
52,7 
49,5 
47,6 
45,7 
45,3 
45,8 
48,1 
50,5 
2005 
55,4 
57,0 
62,2 
56,4 
51,0 
47,9 
46,0 
44,6 
44,5 
45,7 
46,8 
54,4 
2006 
59,7 
62,8 
64,8 
64,4 
56,0 
52,3 
49,4 
47,2 
47,2 
50,5 
50,1 
55,9 
2007 
62,8 
63,7 
62,2 
57,4 
52,8 
49,5 
48,0 
45,9 
42,0 
46,5 
49,8 
51,1 
2008 
56,5 
62,2 
62,2 
58,6 
52,2 
48,9 
45,9 
44,4 
44,1 
45,9 
48,3 
51,9 
2009 
50,4 
54,9 
58,3 
57,7 
51,3 
48,0 
45,9 
44,1 
45,6 
47,7 
48,5 
51,3 
2010 
58,3 
61,3 
57,4 
55,9 
49,8 
47,1 
45,3 
43,8 
44,1 
45,3 
48,6 
48,6 
2011 
56,5 
57,1 
62,2 
62,5 
52,8 
49,5 
45,6 
45,4 
47,7 
45,9 
47,7 
56,2 
2012 
61,0 
59,8 
58,9 
58,0 
54,6 
52,8 
45,9 
43,5 
42,6 
43,8 
48,6 
47,7 
2013 
54,0 
62,2 
64,6 
53,7 
51,9 
48,3 
45,6 
44,1 
44,7 
49,5 
53,7 
52,5
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Bacuri                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1974  61,3  64,0  65,8  64,8  61,4  56,0  48,4  45,4  44,9  46,8  48,0  51,3
1975  55,5  60,2  57,3  58,3  52,9  47,0  46,4  45,2  44,4  44,8  47,8  52,6
1976  52,5  55,0  57,2  53,9  51,8  48,3  45,9  44,9  44,6  46,9  47,6  50,4
1977  55,5  59,1  56,0  55,0  52,8  50,7  47,3  45,8  46,1  48,2  51,5  55,1
1978  63,0  56,3  62,8  60,1  55,8  52,4  49,4  47,1  46,8  49,1  50,3  56,7
1979  62,2  65,3  69,1  66,2  58,5  54,9  52,0  50,1  50,9  49,5  52,9  52,9
1980  58,2  62,9  66,9  64,2  56,8  51,4  50,4  49,4  48,5  47,8  50,6  56,6
1981  60,3  62,1  63,7  63,5  55,2  51,1  49,0  47,5  46,5  49,1  54,4  55,2
1982  62,4  65,4  68,7  60,9  49,9  46,1  43,7  44,0  50,3  51,5  52,3  53,7
1983  58,6  60,0  62,4  59,7  55,5  52,8  49,6  48,0  47,1  49,0  50,9  58,7
1984  57,0  57,5  60,1  59,8  56,5  51,6  49,0  47,9  47,9  48,5  51,2  53,3
1985  58,0  57,6  60,4  59,7  55,3  50,9  49,3  48,0  47,9  49,4  51,7  52,4
1986  61,3  63,4  62,4  60,8  56,5  52,5  49,7  48,8  48,6  49,0  49,6  52,9
1987  54,3  60,2  58,6  57,3  51,6  48,7  47,2  45,5  45,2  45,8  50,8  54,4
1988  58,7  61,6  65,3  63,9  57,1  53,7  50,7  48,8  47,9  48,0  51,1  55,2
1989  60,0  67,1  67,7  63,5  60,2  54,6  52,6  51,0  49,3  49,8  50,4  53,9
1990  57,5  61,7  61,4  59,0  53,5  50,1  48,2  47,1  46,4  47,9  47,8  49,3
1991  56,9  62,5  64,0  62,0  56,9  51,8  49,2  47,4  46,6  48,8  50,9  52,4
1992  56,2  59,0  59,0  59,4  53,5  49,9  48,0  46,9  49,0  48,8  50,3  55,0
1993  54,9  60,8  59,5  58,5  53,9  50,8  48,9  46,6  46,3  46,4  46,8  49,3
1994  56,8  59,9  60,6  59,7  53,5  51,6  50,2  48,4  47,4  47,9  48,0  52,3
1995  58,9  62,7  62,2  61,9  56,8  51,9  49,6  48,0  46,8  48,1  50,5  60,0
1996  60,9  59,5  63,3  59,6  54,4  51,1  49,1  48,0  47,1  48,4  51,9  52,4
1997  56,6  61,5  66,1  67,0  60,2  55,8  51,8  49,7  48,7  49,4  50,7  52,2
1998  53,9  59,9  62,8  57,2  52,5  50,0  47,7  47,2  46,0  48,2  52,8  55,5
1999  57,2  54,9  59,8  54,1  51,6  48,2  47,2  45,2  45,6  45,4  50,1  53,6
2000  56,9  58,8  61,5  57,0  51,3  48,3  46,9  45,8  45,4  46,1  49,1  51,8
2001  54,1  54,7  55,5  53,4  49,8  47,6  45,9  44,5  44,1  46,1  47,8  53,6
2002  55,1  58,0  58,0  54,6  50,0  47,4  45,9  45,0  44,9  44,6  46,0  49,3
2003  54,2  57,3  56,8  62,1  53,0  49,6  46,9  45,4  45,3  46,3  48,4  49,2
2004  56,2  65,9  60,4  57,3  52,7  49,5  47,6  45,7  45,3  45,8  48,1  50,5
2005  55,4  57,0  62,2  56,4  51,0  47,9  46,0  44,6  44,5  45,7  46,8  54,4
2006  59,7  62,8  64,8  64,4  56,0  52,3  49,4  47,2  47,2  50,5  50,1  55,9
2007  62,8  63,7  62,2  57,4  52,8  49,5  48,0  45,9  42,0  46,5  49,8  51,1
2008  56,5  62,2  62,2  58,6  52,2  48,9  45,9  44,4  44,1  45,9  48,3  51,9
2009  50,4  54,9  58,3  57,7  51,3  48,0  45,9  44,1  45,6  47,7  48,5  51,3
2010  58,3  61,3  57,4  55,9  49,8  47,1  45,3  43,8  44,1  45,3  48,6  48,6
2011  56,5  57,1  62,2  62,5  52,8  49,5  45,6  45,4  47,7  45,9  47,7  56,2
2012  61,0  59,8  58,9  58,0  54,6  52,8  45,9  43,5  42,6  43,8  48,6  47,7
2013  54,0  62,2  64,6  53,7  51,9  48,3  45,6  44,1  44,7  49,5  53,7  52,5