. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
48524.006773/2016-00 
Nota Técnica nº 437/2016-SCG/ANEEL 
 
Em 23 de junho de 2016. 
 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.003887/2011-44 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica Foz do Capão Grande, com Registro Ativo e 
Aceite conferidos Reinhofer Energia Ltda., por meio, 
respectivamente, dos Despachos nº 3.859, de 27 de 
setembro de 2011, c/c o Despacho nº 557, de 11 de março 
de 2014 e nº 2.249, de 3 de julho de 2014, localizada no 
município de Pinhão, no estado do Paraná. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO 
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Foz do Capão Grande, com 11.200 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.035780-4.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos à Reinhofer 
Energia Ltda. (Reinhofer), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 3.859, de 27 de setembro de 2011, c/c o 
Despacho nº 557, de 11 de março de 2014, e nº 2.249, de 3 de julho de 2014, localizada no rio Capão Grande, sub-
bacia 65, na bacia hidrográfica do rio Paraná, no município de Pinhão, no estado do Paraná. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 7 de dezembro de 2010, o Despacho n° 3.709 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do 
rio Capão Grande, onde foram identificados 7 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Foz do Capão 
Grande. 
 
3. 
Em 28 de setembro de 2011, por meio do Despacho nº 3.859 c/c o Despacho nº 557, de 11 de 
março de 2014, foi conferido o Registro Ativo à Reinhofer, o qual foi Aceito em 4 de julho de 2014, por meio do 
Despacho nº 2.249. 
 
4. 
Em 13 de maio de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento. 
 
III – DA ANÁLISE 
                                                          
1 Por meio da Correspondência s/n, de 11 de maio de 2016 (Documento nº 48513.010931/2016-00).

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\96\NT_438LC2306 
FL. 02 da Nota Técnica nº 437/2016–SCG/ANEEL, de 23/06/2016. 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela Reinhofer para emissão do Despacho de Registro de 
Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH Foz 
do Capão Grande. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição 
de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 3.709, de 06/12/2010. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Foz do Capão Grande 
PCH Foz do Capão Grande 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
25°45'25,23"S 
52°1'29,8"W 
25°45'34"S2 
52°1'23"W 
NA Montante (m) 
690 
690 
NA Jusante (m) 
617 
616,73 
Queda Bruta (m) 
73 
73,27 
Área do Reservatório (km²) 
0,13 
0,074 
Potência (kW) 
9.700 
11.200 
Vazão QMLT3 (m³/s) 
11,9 
12,91 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Capão Grande 
ESTADO: 
PR 
SUB-BACIA: 
65 
DESPACHO: 
3.709 
DATA: 
06/12/2010 
AUTOR: 
Construtora Guaraenge Ltda. e Design Head Engenharia & Construtora Ltda. 
POTÊNCIA: 
35.250 kW 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
7 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamentos 
Coordenadas4 
NA Montante (m) 
NA Jusante (m) 
Potência (kW) 
Condição 
PCH Pituquinhas 
25°45'20"S 
52°1'2"W 
850 
690,19 
13,3 
Despacho (DRS-PCH) nº 
964, de 19/4/2016. 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
TITANIUM Engenharia 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Daniel Zonta 
4458169-5 
CREA-SC nº. 097.732-4 
Responsável Geral do Projeto  
                                                          
2 Coordenadas Datum SIRGAS2000. 
3 Vazão Média de Longo Termo. 
4 Coordenadas Datum SIRGAS2000.
PCH Foz do Capão Grande      Estudos de Inventário    Sumário Executivo  
Localização do barramento    25°45'25,23"S
52°1'29,8"W      25°45'34"S2
52°1'23"W  
NA Montante (m)    690      690  
NA Jusante (m)    617      616,73  
Queda Bruta (m)    73      73,27  
Área do Reservatório (km²)    0,13      0,074  
Potência (kW)    9.700      11.200  
Vazão Q 3 (m³/s)
MLT    11,9      12,91  
NOME DO RIO:    Capão Grande          ESTADO:      PR    SUB-BACIA:      65
DESPACHO:    3.709          DATA:      06/12/2010          
AUTOR:    Construtora Guaraenge Ltda. e Design Head Engenharia & Construtora Ltda.                          
POTÊNCIA:    35.250 kW          EIXOS IDENTIFICADOS:      7          
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                              
Aproveitamentos      Coordenadas4      NA Montante (m)      NA Jusante (m)    Potência (kW)      Condição  
PCH Pituquinhas    25°45'20"S
52°1'2"W      850        690,19    13,3    Despacho (DRS-PCH) nº
964, de 19/4/2016.    
Empresa Projetista:  TITANIUM Engenharia      
Responsável Técnico  Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Daniel Zonta  4458169-5  CREA-SC nº. 097.732-4    Responsável Geral do Projeto

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\96\NT_438LC2306 
FL. 03 da Nota Técnica nº 437/2016–SCG/ANEEL, de 23/06/2016. 
Daniel Zonta 
20122873000 
CREA-SC nº. 097.732-4 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Calos Augusto dos Santos Silva 
20122593385 
CREA-PR nº. 6.011/D 
Estudos geotécnicos 
Leonardo Rodrigues Minucci 
20122645911 
CREA-PR nº 116570/D 
Estudos hidrológicos 
Daniel Faller 
20122866004 
CREA-PR nº 96294/D 
Estudos energéticos 
Marco Antônio Witchmichen Iurk 
20161902652 
CREA-PR nº 117912/D 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentada. 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentada. 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico.
Calos Augusto dos Santos Silva  20122593385  CREA-PR nº. 6.011/D  Estudos geotécnicos
Leonardo Rodrigues Minucci  20122645911  CREA-PR nº 116570/D  Estudos hidrológicos
Daniel Faller  20122866004  CREA-PR nº 96294/D  Estudos energéticos
Marco Antônio Witchmichen Iurk  20161902652  CREA-PR nº 117912/D  Estruturas extravasoras
  Tipo de licença    Não foi apresentada.
  Número    
  Órgão emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão remanescente    
  Tipo de Licença    Não foi apresentada.
  Número    
  Órgão Emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão de usos consuntivos    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\96\NT_438LC2306 
FL. 04 da Nota Técnica nº 437/2016–SCG/ANEEL, de 23/06/2016. 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Projeto Básico (73,27 > 73) é superior, mas os níveis operacionais não 
interferem em outros aproveitamentos. 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Foz do Capão Grande. 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
 
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
451,12 
NOME DO RIO DA USINA: 
Capão Grande 
 
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
65809000 
ETA - GUARAPUAVA 
Rio das Pedras 
312,8 
 
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
65811000 
PONTE PINHÃO 
Rio Jordão 
1.043,66 
 
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
584,8 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Concreto 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Marco Antônio Witchmichen Iurk 
CREA-PR nº 117912/D 
Nº DA ART 
201619026525 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
65809000 
ETA - GUARAPUAVA 
Rio das Pedras 
312,8 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 11.200 kW está adequada ao potencial definido no 
inventário. 
 Analisando a curva de permanência de vazões do Projeto Básico 
em relação à curva do inventário, constatou-se que elas 
apresentam a mesma grandeza e o mesmo comportamento. 
Adicionalmente, verificou-se que a vazão de engolimento 
máximo da turbina (18,34) atende ao critério do Q30 (15,28). 
 
10. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no 
trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
                                                          
5 Documento nº 48513.010931/2016-00.
Queda e níveis operacionais  A queda do Projeto Básico (73,27 > 73) é superior, mas os níveis operacionais não
interferem em outros aproveitamentos.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  451,12  NOME DO RIO DA USINA:    Capão Grande  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
65809000  ETA - GUARAPUAVA    Rio das Pedras    312,8
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
65811000  PONTE PINHÃO    Rio Jordão    1.043,66
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    584,8    TR (anos):    1.000    
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira livre            
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Concreto            
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Marco Antônio Witchmichen Iurk
CREA-PR nº 117912/D        Nº DA ART  201619026525  
                
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA                
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):      
65809000  ETA - GUARAPUAVA    Rio das Pedras    312,8      
Estudos Energéticos  A potência de 11.200 kW está adequada ao potencial definido no
inventário.
 Analisando a curva de permanência de vazões do Projeto Básico
em relação à curva do inventário, constatou-se que elas
apresentam a mesma grandeza e o mesmo comportamento.
Adicionalmente, verificou-se que a vazão de engolimento
máximo da turbina (18,34) atende ao critério do Q (15,28).
30

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\96\NT_438LC2306 
FL. 05 da Nota Técnica nº 437/2016–SCG/ANEEL, de 23/06/2016. 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da 
Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença 
Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH do Capão Grande 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
11.200 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
4.150 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
3.850 / 2,70 
Rendimento da turbina 
92,50% 
Rendimento do gerador 
97,00% 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
2,00% 
Indisponibilidade programada (%) 
2,04% 
Perdas hidráulicas nominais (m) 
3,88 
Queda bruta nominal (m) 
73,27 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,70% 
Consumo Interno (kW médio) 
45 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
0,33 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
12. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o processo seria 
sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade de emissão de algum ato 
referente à aprovação do projeto apresentado pela Reinhofer. 
 
13. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse sentido. O 
Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI-PCH), etapa já 
cumprida pelo empreendedor. 
 
14. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, do Sumário 
Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Foz do Capão Grande, nos termos da REN 
343/2008, quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
15. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e que o 
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, conforme excerto a 
seguir transcrito:  
 
[...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores do potencial 
hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade.
PCH do Capão Grande  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  11.200
Número de Unidades Geradoras  3
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  4.150 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  3.850 / 2,70
Rendimento da turbina  92,50%
Rendimento do gerador  97,00%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  2,00%
Indisponibilidade programada (%)  2,04%
Perdas hidráulicas nominais (m)  3,88
Queda bruta nominal (m)  73,27
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  1,70%
Consumo Interno (kW médio)  45
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  0,33
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\96\NT_438LC2306 
FL. 06 da Nota Técnica nº 437/2016–SCG/ANEEL, de 23/06/2016. 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso do potencial 
hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro da Adequabilidade do 
Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos 
órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação dessas ações, quando couber, imediatamente 
após a publicação do DRI-PCH previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da ANEEL, caso o 
interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério 
da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...] 
 
16. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o 
DRS-PCH referente à PCH Foz do Capão Grande à Reinhofer., bem como o encaminhamento de e-mail ao Instituto 
das Águas do Paraná, para fins da emissão da DRDH. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à PCH Foz do Capão Grande sob a titularidade da Reinhofer.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\96\NT_438LC2306 
FL. 07 da Nota Técnica nº 437/2016–SCG/ANEEL, de 23/06/2016. 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
19. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar e-mail ao Instituto de Águas do Paraná, para fins da emissão da 
DRDH. 
 
 
 
 
LEILA DE MOURA CARVALHO 
Especialista em Regulação 
 
 
 
De acordo: 
 
 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\96\NT_438LC2306 
FL. 08 da Nota Técnica nº 437/2016–SCG/ANEEL, de 23/06/2016. 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Foz do Capão Grande 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1975  7,79  
 9,96  
 7,02  
 4,38  
 3,92  
 5,15  
 4,40  
 9,15  
 15,15  
 25,31  
 14,76  
 24,78  
1976  16,48  
 10,99  
 10,57  
 8,57  
 8,76  
 20,06  
 8,28  
 16,54  
 17,39  
 8,88  
 11,16  
 16,65  
1977  13,67  
 10,19  
 10,89  
 8,56  
 3,61  
 6,40  
 4,16  
 3,63  
 3,92  
 7,40  
 10,20  
 8,03  
1978  3,27  
 2,34  
 4,61  
 2,02  
 2,07  
 3,44  
 14,07  
 8,49  
 8,68  
 3,84  
 6,76  
 5,55  
1979  9,15  
 6,70  
 6,28  
 3,95  
 18,68  
 4,87  
 4,92  
 11,41  
 23,18  
 26,38  
 19,10  
 12,07  
1980  12,82  
 6,66  
 8,24  
 4,50  
 11,84  
 9,09  
 15,18  
 16,48  
 29,68  
 20,24  
 11,08  
 18,63  
1981  17,45  
 17,90  
 8,96  
 9,47  
 6,79  
 6,29  
 4,22  
 3,25  
 3,87  
 11,94  
 6,62  
 15,93  
1982  5,23  
 5,58  
 3,19  
 2,45  
 2,44  
 21,51  
 33,14  
 8,01  
 4,23  
 22,46  
 47,15  
 26,52  
1983  17,09  
 13,43  
 14,73  
 18,13  
 58,06  
 44,65  
 63,14  
 11,11  
 28,50  
 23,26  
 13,86  
 7,84  
1984  7,12  
 6,38  
 15,95  
 13,22  
 16,46  
 21,79  
 8,14  
 21,42  
 15,25  
 9,16  
 27,25  
 19,71  
1985  6,50  
 12,65  
 6,32  
 17,50  
 3,18  
 2,37  
 4,25  
 0,70  
 5,42  
 2,94  
 3,63  
 1,35  
1986  4,39  
 7,30  
 7,04  
 7,88  
 13,47  
 7,06  
 3,23  
 5,50  
 6,04  
 5,75  
 5,29  
 18,29  
1987  6,54  
 9,77  
 2,89  
 3,82  
 46,82  
 15,83  
 9,68  
 5,31  
 3,30  
 6,21  
 9,84  
 7,43  
1988  4,99  
 7,66  
 6,70  
 5,61  
 25,99  
 11,94  
 4,98  
 2,65  
 2,26  
 2,28  
 1,14  
 7,34  
1989  32,76  
 45,52  
 22,76  
 11,98  
 23,77  
 3,96  
 10,40  
 15,21  
 27,74  
 17,87  
 7,30  
 6,29  
1990  34,45  
 7,11  
 4,30  
 8,67  
 9,58  
 21,39  
 26,97  
 29,29  
 31,68  
 31,17  
 12,93  
 4,66  
1991  2,73  
 3,60  
 2,61  
 7,05  
 4,06  
 18,94  
 8,88  
 6,03  
 2,07  
 12,02  
 11,08  
 12,34  
1992  8,95  
 9,86  
 17,36  
 10,87  
 44,10  
 27,34  
 18,25  
 19,32  
 17,18  
 15,55  
 14,38  
 7,74  
1993  11,10  
 10,75  
 8,20  
 5,42  
 24,71  
 10,43  
 16,31  
 5,73  
 19,77  
 33,29  
 8,89  
 14,30  
1994  11,28  
 24,03  
 6,11  
 3,97  
 7,27  
 18,39  
 18,82  
 5,78  
 2,15  
 4,26  
 9,80  
 8,19  
1995  43,76  
 19,07  
 7,30  
 3,66  
 2,00  
 3,96  
 18,92  
 4,14  
 11,83  
 21,30  
 14,05  
 12,38  
1996  17,44  
 25,51  
 20,97  
 12,05  
 3,69  
 4,92  
 8,98  
 4,48  
 9,83  
 28,59  
 17,22  
 20,46  
1997  21,91  
 9,91  
 7,88  
 3,92  
 3,42  
 17,23  
 14,37  
 11,94  
 14,66  
 48,68  
 35,16  
 13,74  
1998  11,26  
 14,30  
 25,41  
 60,40  
 14,93  
 7,15  
 11,20  
 19,28  
 38,71  
 44,70  
 7,61  
 5,87  
1999  9,60  
 14,21  
 9,20  
 11,66  
 8,86  
 22,95  
 19,13  
 3,76  
 7,37  
 3,13  
 2,75  
 7,87  
2000  13,21  
 24,76  
 13,20  
 4,61  
 2,76  
 8,70  
 11,96  
 6,28  
 31,27  
 28,12  
 13,74  
 8,91  
2001  19,74  
 33,48  
 11,24  
 5,53  
 9,62  
 10,04  
 11,91  
 6,88  
 9,80  
 30,43  
 11,34  
 14,80  
2002  15,18  
 11,46  
 14,25  
 4,70  
 19,54  
 6,20  
 4,26  
 2,93  
 13,88  
 15,70  
 19,90  
 17,45  
2003  6,10  
 14,24  
 12,38  
 5,96  
 3,46  
 8,43  
 13,14  
 4,29  
 4,39  
 7,55  
 16,08  
 16,00  
2004  7,14  
 4,34  
 3,97  
 6,02  
 21,25  
 14,56  
 20,71  
 5,60  
 4,71  
 21,58  
 19,24  
 4,93  
2005  6,90  
 2,85  
 2,58  
 6,56  
 10,62  
 22,51  
 10,47  
 7,74  
 32,70  
 43,09  
 14,57  
 5,59  
2006  5,46  
 6,13  
 5,47  
 2,88  
 1,88  
 2,01  
 2,38  
 4,05  
 10,71  
 7,34  
 9,41  
 8,78  
2007  16,27  
 16,03  
 15,49  
 10,55  
 35,68  
 8,68  
 9,28  
 5,47  
 3,58  
 3,26  
 14,56  
 10,80  
2008  17,28  
 5,40  
 5,53  
 9,58  
 11,73  
 19,00  
 12,32  
 22,92  
 6,53  
 21,77  
 18,46  
 4,90  
2009  5,56  
 5,09  
 6,30  
 3,52  
 5,76  
 7,99  
 33,82  
 17,25  
 34,85  
 28,83  
 16,25  
 17,42  
2010  22,73  
 15,73  
 11,40  
 21,14  
 13,51  
 8,48  
 12,66  
 7,47  
 8,30  
 13,07  
 8,35  
 24,15  
2011  37,74  
 41,76  
 12,77  
 10,12  
 7,19  
 8,78  
 20,78  
 46,66  
 19,46  
 15,74  
 11,89  
 6,84
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Foz do Capão Grande                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1975  7,79  9,96  7,02  4,38  3,92  5,15  4,40  9,15  15,15  25,31  14,76  24,78
1976  16,48  10,99  10,57  8,57  8,76  20,06  8,28  16,54  17,39  8,88  11,16  16,65
1977  13,67  10,19  10,89  8,56  3,61  6,40  4,16  3,63  3,92  7,40  10,20  8,03
1978  3,27  2,34  4,61  2,02  2,07  3,44  14,07  8,49  8,68  3,84  6,76  5,55
1979  9,15  6,70  6,28  3,95  18,68  4,87  4,92  11,41  23,18  26,38  19,10  12,07
1980  12,82  6,66  8,24  4,50  11,84  9,09  15,18  16,48  29,68  20,24  11,08  18,63
1981  17,45  17,90  8,96  9,47  6,79  6,29  4,22  3,25  3,87  11,94  6,62  15,93
1982  5,23  5,58  3,19  2,45  2,44  21,51  33,14  8,01  4,23  22,46  47,15  26,52
1983  17,09  13,43  14,73  18,13  58,06  44,65  63,14  11,11  28,50  23,26  13,86  7,84
1984  7,12  6,38  15,95  13,22  16,46  21,79  8,14  21,42  15,25  9,16  27,25  19,71
1985  6,50  12,65  6,32  17,50  3,18  2,37  4,25  0,70  5,42  2,94  3,63  1,35
1986  4,39  7,30  7,04  7,88  13,47  7,06  3,23  5,50  6,04  5,75  5,29  18,29
1987  6,54  9,77  2,89  3,82  46,82  15,83  9,68  5,31  3,30  6,21  9,84  7,43
1988  4,99  7,66  6,70  5,61  25,99  11,94  4,98  2,65  2,26  2,28  1,14  7,34
1989  32,76  45,52  22,76  11,98  23,77  3,96  10,40  15,21  27,74  17,87  7,30  6,29
1990  34,45  7,11  4,30  8,67  9,58  21,39  26,97  29,29  31,68  31,17  12,93  4,66
1991  2,73  3,60  2,61  7,05  4,06  18,94  8,88  6,03  2,07  12,02  11,08  12,34
1992  8,95  9,86  17,36  10,87  44,10  27,34  18,25  19,32  17,18  15,55  14,38  7,74
1993  11,10  10,75  8,20  5,42  24,71  10,43  16,31  5,73  19,77  33,29  8,89  14,30
1994  11,28  24,03  6,11  3,97  7,27  18,39  18,82  5,78  2,15  4,26  9,80  8,19
1995  43,76  19,07  7,30  3,66  2,00  3,96  18,92  4,14  11,83  21,30  14,05  12,38
1996  17,44  25,51  20,97  12,05  3,69  4,92  8,98  4,48  9,83  28,59  17,22  20,46
1997  21,91  9,91  7,88  3,92  3,42  17,23  14,37  11,94  14,66  48,68  35,16  13,74
1998  11,26  14,30  25,41  60,40  14,93  7,15  11,20  19,28  38,71  44,70  7,61  5,87
1999  9,60  14,21  9,20  11,66  8,86  22,95  19,13  3,76  7,37  3,13  2,75  7,87
2000  13,21  24,76  13,20  4,61  2,76  8,70  11,96  6,28  31,27  28,12  13,74  8,91
2001  19,74  33,48  11,24  5,53  9,62  10,04  11,91  6,88  9,80  30,43  11,34  14,80
2002  15,18  11,46  14,25  4,70  19,54  6,20  4,26  2,93  13,88  15,70  19,90  17,45
2003  6,10  14,24  12,38  5,96  3,46  8,43  13,14  4,29  4,39  7,55  16,08  16,00
2004  7,14  4,34  3,97  6,02  21,25  14,56  20,71  5,60  4,71  21,58  19,24  4,93
2005  6,90  2,85  2,58  6,56  10,62  22,51  10,47  7,74  32,70  43,09  14,57  5,59
2006  5,46  6,13  5,47  2,88  1,88  2,01  2,38  4,05  10,71  7,34  9,41  8,78
2007  16,27  16,03  15,49  10,55  35,68  8,68  9,28  5,47  3,58  3,26  14,56  10,80
2008  17,28  5,40  5,53  9,58  11,73  19,00  12,32  22,92  6,53  21,77  18,46  4,90
2009  5,56  5,09  6,30  3,52  5,76  7,99  33,82  17,25  34,85  28,83  16,25  17,42
2010  22,73  15,73  11,40  21,14  13,51  8,48  12,66  7,47  8,30  13,07  8,35  24,15
2011  37,74  41,76  12,77  10,12  7,19  8,78  20,78  46,66  19,46  15,74  11,89  6,84