A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
\SCG\123\NT_127RF2402 
DOCUMENTO:  
Nota Técnica n°    149/2015-SCG/ANEEL 
 
Em   9 de    março de 2015. 
 
 
  
 
Processo: 48500.002059/2006-14 
 
Assunto: Aprovação do Projeto Básico referente 
à Pequena Central Hidrelétrica Ponte de Pedra 
02, com Registro Ativo e Aceite conferidos à 
empresa Paraúna Energia Ltda., nos termos, 
respectivamente, do Despacho nº 907, de 5 de 
maio de 2006, e do Despacho nº 1.345, de 2 de 
maio de 2007, localizada no rio Ponte de Pedra, 
no município de Paraúna, no estado de Goiás. 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
  
Complementar a Nota Técnica nº 576/2013-SGH/ANEEL, de 20/5/2013, com vistas a aprovar 
o Projeto Básico referente à Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Ponte de Pedra 02, com Registro Ativo e 
Aceite conferidos à empresa Paraúna Energia Ltda. (Paraúna Energia), nos termos, respectivamente, do 
Despacho nº 907, de 5 de maio de 2006, e do Despacho nº 1.345, de 2 de maio de 2007, com 18.000 kW de 
Potência Instalada, localizada no rio Ponte de Pedra, integrante da sub-bacia 60, bacia do rio Paraná, no 
município de Paraúna, Estado de Goiás.  
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 13 de abril de 2006, por meio do Despacho nº 742, foram aprovados os estudos de 
inventário da bacia do rio dos Bois, contemplando, dentro outros aproveitamentos, a PCH Ponte de Pedra 02. 
 
3. 
Em 8 de maio de 2006, foi emitido o Despacho n° 907, conferindo Registro Ativo para o 
desenvolvimento do Projeto Básico referente a esse empreendimento. 
 
4. 
Em 3 de maio de 2007, foi emitido o Despacho n° 1.345 de Aceite do Projeto Básico. 
 
5. 
Em 20 de maio de 2013, foi elaborada a Nota Técnica1 nº 576/2013-SGH/ANEEL que 
analisou o Projeto Básico da PCH Ponte de Pedra 02 e identificou a necessidade de complementação nas 
disciplinas de cartografia e de hidrologia e nos estudos econômico-energéticos.  
                                                          
1 Ensejou a publicação do Despacho nº 1.633, de 22/05/2013.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
\SCG\123\NT_127RF2402 
 
 
P. 02 da Nota Técnica n°            /2015 – SCG/ANEEL, de         /          /2015. 
DOCUMENTO:  
 
6. 
No dia 28 de novembro de 2013, a empresa protocolou na ANEEL a readequação do Projeto 
Básico que será objeto de análise por esta Nota Técnica (fls. 157 a 161), complementado no dia 26 de 
novembro de 2014 com a renovação da Licença Prévia (fls. 235 a 239). 
 
III – DA ANÁLISE        
 
7. 
Trata-se da solicitação formulada pela empresa Paraúna Energia para aprovação do Projeto 
Básico referente à PCH Ponte de Pedra 02. 
 
8. 
A análise da adequação desse Projeto aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nos quadros a seguir. 
 
9. 
Cumpre observar que quando da apresentação do Projeto Básico foi realizada análise pela 
antiga Superintendência de Gestão e Estudos Hidroenergéticos (SGH), por meio da Nota Técnica nº 
576/2013, quando foi identificado serem necessários alguns ajustes. Na versão ora em análise esses ajustes 
foram promovidos pela interessada.  
 
III.1 – Adequabilidade do Projeto Básico em relação ao inventário 
 
10. 
Observa-se a partir das tabelas apresentadas abaixo que o projeto apresentado não interfere 
na partição de quedas definida por meio do Despacho nº 742/2006.  
 
Tabela 1 – Comparativo dos estudos de inventário e Projeto Básico. 
PCH Ponte de Pedra 02  
Estudos de Inventário 
Projeto Básico 
Localização 
17°13’54”S; 50°44’40”O 
17°13’7,17”S; 50°45’33,62”O 
NA Montante (m) 
611,0 
611,0 
NA Jusante (m) 
562,5 
558,8 
Queda Bruta (m) 
48,5 
52,2 
Área do Reservatório (km²) 
4,04 
2,78 
Potência (kW) 
17.300 
18.000 
Energia Média (MWméd) 
- 
11,36 
Vazão Qmlt2 (m³/s) 
- 
32,1 
 
 
 
 
 
 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo.
  PCH Ponte de Pedra 02      Estudos de Inventário      Projeto Básico  
Localização      17°13’54”S; 50°44’40”O      17°13’7,17”S; 50°45’33,62”O    
NA Montante (m)      611,0      611,0    
NA Jusante (m)      562,5      558,8    
Queda Bruta (m)      48,5      52,2    
Área do Reservatório (km²)      4,04      2,78    
Potência (kW)      17.300      18.000    
Energia Média (MWméd)      -      11,36    
Vazão Qmlt2 (m³/s)      -      32,1    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
\SCG\123\NT_127RF2402 
 
 
P. 03 da Nota Técnica n°            /2015 – SCG/ANEEL, de         /          /2015. 
DOCUMENTO:  
Tabela 1 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Bacia do rio dos Bois 
ESTADO: 
Goiás 
SUB-BACIA: 
60 
DESPACHO: 
742 
DATA: 
12/4/2006 
AUTOR: 
Larrosa & Santos Consultores Associados Ltda. 
POTÊNCIA: 
399.440 kW 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
14 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamentos 
Coordenadas 
NA Montante (m) 
NA Jusante (m) 
Potência (MW) 
PCH Ponte de 
Pedra 01 
17°10' 25”S; 50°50'46” O 
690,00 
611,00 
23,40 
PCH Ponte de 
Pedra 02 
17°13’54”S; 39°44’40”W 
611,00 
562,5 
17,30 
 
 
III.2 – Responsabilidade Técnica e Licenciamentos 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Eduardo Alberto Larrosa Béquio 
09990/DF 
42813/D-RJ 
Projeto Básico Geral 
Henrique Silveira dos Santos 
0720120002473 
4677/D-DF 
Estudos Hidrológicos  
Wellington Trajano Donadel 
1020130181727/GO 
32653/D-PR 
Topografia/Cartografia 
Florentino Carlos Franceschini 
92221220060842737/SP 
600762860 
Geológico/Geotécnico 
 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Licença Ambiental Prévia 
Número 
2448/2014 
Órgão emissor 
Secretaria do Meio Ambiente r dos Recursos Hídricos do Estado de Goiás – 
SEMARH/GO 
Data de emissão 
12 de novembro de 2014 
Validade 
12 de novembro de 2019  
Vazão remanescente 
Não informado. 
 
11. 
O empreendimento não possui a Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica – DRDH, 
sendo assim a aprovação formal do projeto básico por meio de Despacho ocorrerá após emissão da DRDH 
pelo órgão gestor de recursos hídricos competente 
 
III.3 – Análise da readequação do Projeto Básico ao Potencial Hidráulico 
 
12. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre o material apresentado indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas a seguir, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico.
NOME DO RIO:    Bacia do rio dos Bois      ESTADO:    Goiás      SUB-BACIA:    60
DESPACHO:    742      DATA:    12/4/2006          
AUTOR:    Larrosa & Santos Consultores Associados Ltda.                    
POTÊNCIA:    399.440 kW      EIXOS IDENTIFICADOS:    14          
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                        
Aproveitamentos      Coordenadas    NA Montante (m)      NA Jusante (m)      Potência (MW)  
PCH Ponte de
Pedra 01    17°10' 25”S; 50°50'46” O      690,00    611,00      23,40    
PCH Ponte de
Pedra 02    17°13’54”S; 39°44’40”W      611,00    562,5      17,30    
Responsável Técnico  Nº ART    Nº Registro    Responsabilidade
Eduardo Alberto Larrosa Béquio  09990/DF  42813/D-RJ      Projeto Básico Geral
Henrique Silveira dos Santos  0720120002473  4677/D-DF      Estudos Hidrológicos
Wellington Trajano Donadel  1020130181727/GO  32653/D-PR      Topografia/Cartografia
Florentino Carlos Franceschini  92221220060842737/SP  600762860      Geológico/Geotécnico
  Tipo de licença    Licença Ambiental Prévia
  Número    2448/2014
Órgão emissor  Órgão emissor    Secretaria do Meio Ambiente r dos Recursos Hídricos do Estado de Goiás –
SEMARH/GO
  Data de emissão    12 de novembro de 2014
  Validade    12 de novembro de 2019
  Vazão remanescente    Não informado.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
\SCG\123\NT_127RF2402 
 
 
P. 04 da Nota Técnica n°            /2015 – SCG/ANEEL, de         /          /2015. 
DOCUMENTO:  
 
Tabela 5 - Cartografia 
Transporte de Coordenadas 
Técnica Utilizada: 
X 
GPS 
Estação Total 
Datum Planimétrico: 
SAD-69 
Marcos Oficiais Utilizados (RBMC): 
SAT-91200, SAT-91909 e  
SAT-93959  
Marcos Implantados (Quantidade): 
10 
Seções Topobatimétricas (Quantidade): 
3 
Ondulação Geoidal:              
X 
MapGeo 
Niv. Geom./Trigon. 
Anotação De Responsabilidade Técnica 
1020130181727 - CREA-GO 
 
Tabela 6 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH 
 
 
 
 
13. 
Será adotada a série de vazões médias mensais apresentada pelo interessado, de janeiro de 
1965 a dezembro de 2007, conforme a metodologia indicada na Tabela 6, que constará em anexo nesta Nota 
Técnica. 
 
 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
  
X 
  
  
  
  
  
  
  
Transposição direta por 
relação de área de drenagem 
do posto base. 
Aplicação de método indireto 
para extensão da série de 
vazões. 
Simulação pelo SINV ou MSUI 
quando o rio possui 
reservatório de regularização 
a montante. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
1.458 
NOME DO RIO DA USINA: 
Ponte de Pedra 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
60774000 
Montividiu 
Verde ou Verdão 
1.020 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
60778000 
Fazenda Monte Alegre 
Monte Alegre 
808 
60781000 
Ponte Rodagem 
Verde ou Verdão 
5.950 
60895000 
Ponte Rio Doce 
Doce 
1.280 
60785005 
Fazenda Paraíso 
Verdinho 
1.170
  Transporte de Coordenadas      
Técnica Utilizada:    X    
    GPS  Estação Total  
Datum Planimétrico:    SAD-69    
Marcos Oficiais Utilizados (RBMC):    SAT-91200, SAT-91909 e
SAT-93959    
Marcos Implantados (Quantidade):    10    
Seções Topobatimétricas (Quantidade):    3    
Ondulação Geoidal:    X    
    MapGeo  Niv. Geom./Trigon.  
Anotação De Responsabilidade Técnica    1020130181727 - CREA-GO    
METODOLOGIA
ADOTADA:    X              
  Transposição direta por
relação de área de drenagem
do posto base.      Aplicação de método indireto
para extensão da série de
vazões.      Simulação pelo SINV ou MSUI
quando o rio possui
reservatório de regularização
a montante.    
                  
Área de Drenagem
da PCH (km²):  1.458      NOME DO RIO DA USINA:      Ponte de Pedra    
                  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA                  
CÓDIGO  NOME        RIO      A.D. (km²):  
60774000  Montividiu        Verde ou Verdão      1.020  
                  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS                  
CÓDIGO  NOME        RIO      A.D. (km²):  
60778000  Fazenda Monte Alegre        Monte Alegre      808  
60781000  Ponte Rodagem        Verde ou Verdão      5.950  
60895000  Ponte Rio Doce        Doce      1.280  
60785005  Fazenda Paraíso        Verdinho      1.170  
                  

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
\SCG\123\NT_127RF2402 
 
 
P. 05 da Nota Técnica n°            /2015 – SCG/ANEEL, de         /          /2015. 
DOCUMENTO:  
Tabela 7 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
905,81 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Controlado por comportas (5 vãos)  
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Terra 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Não possui ART específica 
Nº DA ART 
Não possui ART 
específica 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
60774000 
Montividiu 
Verde ou Verdão 
1.020 
14. 
A empresa apresentou novo estudo, dessa vez adotando como posto de referência a estação 
Montividiu, mais aderente ao que preconiza as Diretrizes da Eletrobrás. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
15. 
Os parâmetros apresentados no Projeto, sintetizados na Tabela 8, são de responsabilidade 
da interessada e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da garantia física, 
nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, estando aptos a serem homologados pela 
ANEEL. 
 
16. 
Não obstante, deve ser alertado que rendimento da turbina, o rendimento do gerador, a 
indisponibilidade programada, e o consumo interno propostos não condizem com o que se encontra em 
projetos de usinas de mesmo porte e que eventual frustação entre a capacidade de produzir e a capacidade 
de comercializar deverá ser atribuída ao agente gerador. 
 
Tabela 8 - Parâmetros de Garantia Física aprovados 
PCH Ponte de Pedra 02 
Características Básicas  
Potência instalada total (kW)  
18.000 
Potência instalada por gerador (kVA) /  Fator de potência 
10.200 / 0,90 
Potência instalada por turbina (kW) / Engolimento 
mínimo (m3/s) 
9.184 / 10,75 
Rendimento nominal por turbina (%)  
93,0 
Rendimento nominal por gerador (%) 
98,0  
TEIF: taxa equivalente de indisponibilidade forçada (%) 
2,5  
IP: Indisponibilidade programada (%) 
1,5  
h: Perdas hidraúlicas nominais (m) 
1,46 
Hb: Queda bruta nominal (m)  
52,2 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  
0,15  
Cint: Consumo interno (MW médio)  
0,03 
qr: Vazão remanescente do aproveitamento (m3/s) 
3,4 
qu: Vazão de usos consultivos  
0,00
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):      905,81    TR (anos):    1.000    
TIPO DE VERTEDOURO:      Controlado por comportas (5 vãos)            
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:      Terra            
NOME DO RESP. TÉCNICO:      Não possui ART específica        Nº DA ART  Não possui ART
específica  
                  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA                  
CÓDIGO    NOME    RIO    A.D. (em km²):      
60774000    Montividiu    Verde ou Verdão    1.020      
PCH Ponte de Pedra 02  Características Básicas
Potência instalada total (kW)  18.000
Potência instalada por gerador (kVA) / Fator de potência  10.200 / 0,90
Potência instalada por turbina (kW) / Engolimento
mínimo (m3/s)  9.184 / 10,75
Rendimento nominal por turbina (%)  93,0
Rendimento nominal por gerador (%)  98,0
TEIF: taxa equivalente de indisponibilidade forçada (%)  2,5
IP: Indisponibilidade programada (%)  1,5
h: Perdas hidraúlicas nominais (m)  1,46
H : Queda bruta nominal (m)
b  52,2
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  0,15
C : Consumo interno (MW médio)
int  0,03
qr: Vazão remanescente do aproveitamento (m3/s)  3,4
qu: Vazão de usos consultivos  0,00

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
\SCG\123\NT_127RF2402 
 
 
P. 06 da Nota Técnica n°            /2015 – SCG/ANEEL, de         /          /2015. 
DOCUMENTO:  
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
  
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução nº 393, de 4 de dezembro de 1998; e 
b) Na Resolução nº 395, de 4 de dezembro de 1998. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
  
18. 
Em face do exposto, o projeto básico proposto pela empresa Paraúna Energia referente à 
PCH Ponte de Pedra 02 encontra-se adequado ao uso do potencial hidráulico. 
 
VI – DAS RECOMENDAÇÕES 
 
19. 
Solicitar a DRDH ao órgão de recursos hídricos competente.   
 
20. 
Emitir Despacho de aprovação do Projeto, após o protocolo na ANEEL da DRDH compatível 
com o Projeto Básico analisado. 
 
 
 
 
RODRIGO FERNANDES B COELHO 
Especialista em Regulação 
 
 
De acordo: 
 
 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
\SCG\123\NT_127RF2402 
 
 
P. 07 da Nota Técnica n°            /2015 – SCG/ANEEL, de         /          /2015. 
DOCUMENTO:  
ANEXO 
 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1965 
49,52 
59,68 
71,50 
52,29 32,78 21,31 16,38 14,20 12,82 20,48 23,23 
18,20 
1966 
42,17 
80,57 
54,13 
37,35 30,05 21,36 16,85 14,11 12,19 17,46 21,92 
27,77 
1967 
39,87 
33,24 
45,15 
37,35 21,95 16,89 12,35 10,10 10,85 12,24 23,46 
32,10 
1968 
28,00 
54,13 
45,84 
27,77 17,21 14,29 12,32 11,43 10,68 10,23 23,91 
41,48 
1969 
36,44 
35,75 
26,18 
21,52 15,17 11,48 
9,81 
9,32 
9,52 
10,63 19,60 
21,58 
1970 
41,25 
56,91 
60,14 
26,86 23,01 16,06 13,46 11,21 11,90 15,01 24,82 
19,62 
1971 
20,57 
20,75 
29,36 
22,78 15,66 12,66 10,68 
9,28 
8,48 
13,58 17,16 
41,94 
1972 
29,59 
41,94 
37,12 
26,41 20,03 15,91 14,29 11,50 11,57 21,49 36,44 
57,14 
1973 
46,07 
41,71 
51,60 
38,73 26,18 21,22 17,73 14,65 13,13 21,78 31,26 
37,37 
1974 
40,57 
33,92 
60,84 
50,68 33,24 25,05 21,99 18,51 14,84 17,60 14,65 
34,43 
1975 
32,33 
24,37 
35,04 
41,11 17,43 13,49 16,23 13,45 11,85 12,65 19,11 
21,24 
1976 
26,85 
40,96 
31,70 
22,60 22,91 18,51 14,82 12,74 15,12 17,29 26,70 
65,53 
1977 
65,98 
83,43 
41,41 
35,50 24,42 17,75 14,70 14,93 16,38 14,90 21,08 
36,56 
1978 
67,96 
35,80 
62,65 
45,51 32,46 23,97 18,96 14,91 16,23 17,60 27,00 
52,33 
1979 
69,63 
77,06 
60,07 
57,19 36,41 28,97 25,33 22,15 23,66 20,17 21,54 
32,16 
1980 
44,46 
119,68 55,97 
56,88 38,23 30,79 25,94 21,69 21,24 18,96 24,27 
37,77 
1981 
48,84 
38,83 
54,00 
40,35 28,82 24,42 23,82 17,75 14,96 17,60 35,65 
45,51 
1982 
84,34 
65,53 107,09 92,83 51,88 39,59 33,07 28,52 29,88 33,83 29,43 
53,55 
1983 
84,49 
94,35 
69,47 
57,79 42,47 35,34 29,28 24,42 23,06 26,55 27,61 
59,77 
1984 
59,45 
35,65 
41,56 
55,67 35,04 26,85 21,99 21,39 19,72 20,48 21,39 
29,73 
1985 
71,90 
57,04 
81,91 
48,09 36,10 28,67 25,18 20,48 18,20 16,99 18,20 
20,78 
1986 
30,19 
38,38 
32,31 
27,30 21,69 17,60 14,43 14,84 13,01 12,39 14,47 
30,49 
1987 
39,89 
46,57 
51,27 
40,35 29,12 22,60 20,33 16,53 14,82 20,48 25,18 
63,61 
1988 
52,94 
51,42 
94,35 
55,67 38,23 30,94 24,73 19,72 17,44 21,08 20,93 
30,03 
1989 
53,09 
64,92 
60,98 
39,74 31,55 26,85 22,91 22,30 20,78 19,26 31,10 
68,87 
1990 
68,87 
42,62 
40,05 
34,28 30,94 21,84 19,42 18,05 17,44 22,60 23,06 
23,36 
1991 
34,28 
64,62 136,52 70,84 25,65 33,52 27,15 22,75 17,00 19,03 26,55 
32,31 
1992 
36,86 
50,21 
55,21 
51,88 24,84 24,59 22,50 19,50 18,81 27,01 24,62 
26,50 
1993 
40,50 
65,68 
47,02 
40,35 27,61 25,94 20,48 20,02 20,48 24,57 18,05 
49,60 
1994 119,38 
54,00 
70,08 
47,48 33,68 28,52 24,57 20,93 17,75 18,66 20,93 
28,37 
1995 
30,64 
45,51 
35,95 
42,47 34,89 25,18 21,08 17,44 15,62 18,35 26,55 
27,61 
1996 
44,90 
32,76 
41,26 
40,96 29,58 22,91 18,81 15,93 14,50 15,00 37,92 
45,20 
1997 
72,81 
56,58 
61,74 
54,00 42,02 49,75 33,98 25,94 22,30 20,78 25,79 
49,75 
1998 
36,56 
47,33 
49,60 
43,69 32,16 25,03 20,48 16,38 14,21 16,23 18,81 
20,02 
1999 
27,46 
20,48 
33,98 
19,87 15,62 12,62 10,75 
8,78 
11,59 
9,57 
13,41 
15,05 
2000 
28,37 
49,15 
64,01 
38,68 26,85 19,87 16,99 14,35 17,29 13,91 26,24 
47,93 
2001 
37,92 
30,94 
41,71 
34,43 24,88 19,87 15,32 12,91 12,17 17,90 27,46 
49,91
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1965  49,52  59,68  71,50  52,29  32,78  21,31  16,38  14,20  12,82  20,48  23,23  18,20
1966  42,17  80,57  54,13  37,35  30,05  21,36  16,85  14,11  12,19  17,46  21,92  27,77
1967  39,87  33,24  45,15  37,35  21,95  16,89  12,35  10,10  10,85  12,24  23,46  32,10
1968  28,00  54,13  45,84  27,77  17,21  14,29  12,32  11,43  10,68  10,23  23,91  41,48
1969  36,44  35,75  26,18  21,52  15,17  11,48  9,81  9,32  9,52  10,63  19,60  21,58
1970  41,25  56,91  60,14  26,86  23,01  16,06  13,46  11,21  11,90  15,01  24,82  19,62
1971  20,57  20,75  29,36  22,78  15,66  12,66  10,68  9,28  8,48  13,58  17,16  41,94
1972  29,59  41,94  37,12  26,41  20,03  15,91  14,29  11,50  11,57  21,49  36,44  57,14
1973  46,07  41,71  51,60  38,73  26,18  21,22  17,73  14,65  13,13  21,78  31,26  37,37
1974  40,57  33,92  60,84  50,68  33,24  25,05  21,99  18,51  14,84  17,60  14,65  34,43
1975  32,33  24,37  35,04  41,11  17,43  13,49  16,23  13,45  11,85  12,65  19,11  21,24
1976  26,85  40,96  31,70  22,60  22,91  18,51  14,82  12,74  15,12  17,29  26,70  65,53
1977  65,98  83,43  41,41  35,50  24,42  17,75  14,70  14,93  16,38  14,90  21,08  36,56
1978  67,96  35,80  62,65  45,51  32,46  23,97  18,96  14,91  16,23  17,60  27,00  52,33
1979  69,63  77,06  60,07  57,19  36,41  28,97  25,33  22,15  23,66  20,17  21,54  32,16
1980  44,46  119,68  55,97  56,88  38,23  30,79  25,94  21,69  21,24  18,96  24,27  37,77
1981  48,84  38,83  54,00  40,35  28,82  24,42  23,82  17,75  14,96  17,60  35,65  45,51
1982  84,34  65,53  107,09  92,83  51,88  39,59  33,07  28,52  29,88  33,83  29,43  53,55
1983  84,49  94,35  69,47  57,79  42,47  35,34  29,28  24,42  23,06  26,55  27,61  59,77
1984  59,45  35,65  41,56  55,67  35,04  26,85  21,99  21,39  19,72  20,48  21,39  29,73
1985  71,90  57,04  81,91  48,09  36,10  28,67  25,18  20,48  18,20  16,99  18,20  20,78
1986  30,19  38,38  32,31  27,30  21,69  17,60  14,43  14,84  13,01  12,39  14,47  30,49
1987  39,89  46,57  51,27  40,35  29,12  22,60  20,33  16,53  14,82  20,48  25,18  63,61
1988  52,94  51,42  94,35  55,67  38,23  30,94  24,73  19,72  17,44  21,08  20,93  30,03
1989  53,09  64,92  60,98  39,74  31,55  26,85  22,91  22,30  20,78  19,26  31,10  68,87
1990  68,87  42,62  40,05  34,28  30,94  21,84  19,42  18,05  17,44  22,60  23,06  23,36
1991  34,28  64,62  136,52  70,84  25,65  33,52  27,15  22,75  17,00  19,03  26,55  32,31
1992  36,86  50,21  55,21  51,88  24,84  24,59  22,50  19,50  18,81  27,01  24,62  26,50
1993  40,50  65,68  47,02  40,35  27,61  25,94  20,48  20,02  20,48  24,57  18,05  49,60
1994  119,38  54,00  70,08  47,48  33,68  28,52  24,57  20,93  17,75  18,66  20,93  28,37
1995  30,64  45,51  35,95  42,47  34,89  25,18  21,08  17,44  15,62  18,35  26,55  27,61
1996  44,90  32,76  41,26  40,96  29,58  22,91  18,81  15,93  14,50  15,00  37,92  45,20
1997  72,81  56,58  61,74  54,00  42,02  49,75  33,98  25,94  22,30  20,78  25,79  49,75
1998  36,56  47,33  49,60  43,69  32,16  25,03  20,48  16,38  14,21  16,23  18,81  20,02
1999  27,46  20,48  33,98  19,87  15,62  12,62  10,75  8,78  11,59  9,57  13,41  15,05
2000  28,37  49,15  64,01  38,68  26,85  19,87  16,99  14,35  17,29  13,91  26,24  47,93
2001  37,92  30,94  41,71  34,43  24,88  19,87  15,32  12,91  12,17  17,90  27,46  49,91

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
\SCG\123\NT_127RF2402 
 
 
P. 08 da Nota Técnica n°            /2015 – SCG/ANEEL, de         /          /2015. 
DOCUMENTO:  
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2002 
78,27 
60,83 
53,39 
38,23 30,19 24,12 21,54 17,60 15,78 15,03 18,51 
22,15 
2003 
45,96 
46,87 
49,30 
56,13 34,59 26,55 22,45 18,35 17,14 18,51 19,72 
29,59 
2004 
49,30 125,30 83,13 
57,64 41,87 32,61 27,00 21,24 15,62 17,44 21,24 
26,85 
2005 
38,83 
33,22 
52,64 
37,01 27,91 23,36 19,11 16,23 14,53 13,38 20,17 
52,03 
2006 
50,97 
46,11 
51,12 
48,09 32,31 26,24 21,69 17,90 16,38 25,79 29,73 
45,66 
2007 
61,13 
74,48 
53,85 
35,19 29,88 24,73 20,93 17,29 14,20 13,24 16,38 
23,66
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2002  78,27  60,83  53,39  38,23  30,19  24,12  21,54  17,60  15,78  15,03  18,51  22,15
2003  45,96  46,87  49,30  56,13  34,59  26,55  22,45  18,35  17,14  18,51  19,72  29,59
2004  49,30  125,30  83,13  57,64  41,87  32,61  27,00  21,24  15,62  17,44  21,24  26,85
2005  38,83  33,22  52,64  37,01  27,91  23,36  19,11  16,23  14,53  13,38  20,17  52,03
2006  50,97  46,11  51,12  48,09  32,31  26,24  21,69  17,90  16,38  25,79  29,73  45,66
2007  61,13  74,48  53,85  35,19  29,88  24,73  20,93  17,29  14,20  13,24  16,38  23,66