A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 449/2016-SCG/ANEEL 
 
Em 29 de junho de 2016. 
 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.000703/2004-49 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Estância, com Registro Ativo e Aceite 
conferidos à empresa Fornasa Geração de Energia Ltda., 
por meio, respectivamente, do Ofício nº 189, de 12 de 
março de 2004, e do Despacho nº 1.159, de 5 de setembro 
de 2005, localizada no município de Major Gercino, no 
estado de Santa Catarina. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Estância, com 3.600 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SC.035799-5.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos à empresa 
Fornasa Geração de Energia Ltda. (Fornasa), por meio, respectivamente, do Ofício nº 189, de 12 de março de 2004, 
e do Despacho nº 591, de 17 de maio de 2005, localizada no rio Boa Esperança, sub-bacia 84, na bacia hidrográfica 
do Atlântico Sudeste, no município de Major Gercino, no estado de Santa Catarina. 
 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 14/03/2003, o Despacho n° 115 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio Boa 
Esperança, onde foram identificados 4 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH PCH Estância. 
 
3. 
Em 12 de março de 2004, por meio do Ofício nº 189, foi conferido o Registro Ativo à empresa Fornasa, 
cujo projeto básico foi Aceito em 5 de setembro de 2005 por meio do Despacho nº 1159. 
 
4. 
Em 21 de março de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento. 
 
 
III – DA ANÁLISE 
                                                          
1 Por meio da correspondência nº 001/2016-FG, Documento nº 48513.006223/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 449/2016–SCG/ANEEL, de 29/06/2016 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela empresa Fornasa para emissão do Despacho de Registro de 
Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH 
Estância. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 115, de 14/03/2003. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Estância 
PCH Estância 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
27°23'30"S 
49°0'49"W 
27°23'33"S 
49°0'47"W 
NA Montante (m) 
249 
220 
NA Jusante (m) 
181 
152 
Queda Bruta (m) 
68 
68 
Área do Reservatório (km²) 
0,078 
0,002 
Potência (kW) 
4290 
3600 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
6,72 
3,94 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Boa 
Esperanç
a 
ESTADO: 
SC SUB-
BACIA: 
84 - Rio Tijucas, Rio Tubarão, Rio Braço do 
Norte, entre outros 
DESPACHO: 
115 
DATA: 
14/03/2003 
AUTOR: 
Cooperativa de Eletrificação Rural Núcleo Colonial Senador Esteves Junior – CEREJ 
POTÊNCIA: 
21.150 
kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
4 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamentos 
Coordenadas 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência (kW) 
Condição 
PCH São Sebastião 
27°23'57"S 
49°1'56"W 
430 
260,5 
9.980 
PB Aprovado 
PCH Canta Galo 
27°23'34"S 
48°59'50"W 
179 
122 
3.690 
PB Aceito 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo.
PCH Estância      Estudos de Inventário    Sumário Executivo  
Localização do barramento    27°23'30"S
49°0'49"W    27°23'33"S
49°0'47"W    
NA Montante (m)    249    220    
NA Jusante (m)    181    152    
Queda Bruta (m)    68    68    
Área do Reservatório (km²)    0,078    0,002    
Potência (kW)    4290    3600    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT    6,72    3,94    
NOME DO RIO:  Boa
Esperanç
a  ESTADO:        SC    SUB-
BACIA:    84 - Rio Tijucas, Rio Tubarão, Rio Braço do
Norte, entre outros  
DESPACHO:  115  DATA:        14/03/2003          
AUTOR:  Cooperativa de Eletrificação Rural Núcleo Colonial Senador Esteves Junior – CEREJ                    
POTÊNCIA:  21.150
kW  EIXOS
IDENTIFICADOS:        4          
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                      
Aproveitamentos  Coordenadas      NA Montante      NA Jusante      Potência (kW)  Condição
        (m)      (m)        
PCH São Sebastião  27°23'57"S
49°1'56"W    430      260,5        9.980  PB Aprovado
PCH Canta Galo  27°23'34"S
48°59'50"W    179      122        3.690  PB Aceito

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 449/2016–SCG/ANEEL, de 29/06/2016 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Lindner Engenharia Ltda. e Energyx Projetos para a Criação de Usinas Hidrelétricas Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Rodrigo Rigatti 
3519812-5 
073814-7 
Responsável Geral do Projeto  
Roger Cerutti 
3520657-0 
082910-4 
Estudos cartográficos e topográficos 
Eduardo Gabriel de Pauli Baptista 
3521599-5 
094145-0 
Estudos geotécnicos 
André Luiz Heberle 
5680324-6 
074841-5-SC 
Estudos hidrológicos 
Lucas Camilotti 
3521197-2 
083820-5 
Estudos energéticos 
André Luiz Heberle 
5680324-6 
074841-5-SC 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Licença Ambiental Prévia – LAP 
Número 
090/2011 
Órgão emissor 
FATMA – Fundação do Meio Ambiente 
Data de emissão 
10/02/2011 
Validade 
10/02/2013 (vencida) 
Vazão remanescente 
0,32 m³/s, equivalente a 100% da Q7,10. 
Data de protocolo da nova solicitação 
07/11/2014 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica 
Número 
Portaria nº 044/09 – SDS, de 17 de junho de 2009. 
Órgão Emissor 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável – Estado 
de Santa Catarina 
Data de emissão 
17/06/2009 
Validade 
Três anos (vencida) 
Vazão de usos consuntivos 
0,261 m³/s, equivalente a 50% da Q98%. 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico.
Empresa Projetista:  Lindner Engenharia Ltda. e Energyx Projetos para a Criação de Usinas Hidrelétricas Ltda.      
Responsável Técnico  Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Rodrigo Rigatti  3519812-5  073814-7    Responsável Geral do Projeto
Roger Cerutti  3520657-0  082910-4    Estudos cartográficos e topográficos
Eduardo Gabriel de Pauli Baptista  3521599-5  094145-0    Estudos geotécnicos
André Luiz Heberle  5680324-6  074841-5-SC    Estudos hidrológicos
Lucas Camilotti  3521197-2  083820-5    Estudos energéticos
André Luiz Heberle  5680324-6  074841-5-SC    Estruturas extravasoras
  Tipo de licença    Licença Ambiental Prévia – LAP
  Número    090/2011
  Órgão emissor    FATMA – Fundação do Meio Ambiente
  Data de emissão    10/02/2011
  Validade    10/02/2013 (vencida)
  Vazão remanescente    0,32 m³/s, equivalente a 100% da Q .
7,10
  Data de protocolo da nova solicitação    07/11/2014
  Tipo de Licença    Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica
  Número    Portaria nº 044/09 – SDS, de 17 de junho de 2009.
Órgão Emissor  Órgão Emissor    Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável – Estado
de Santa Catarina
  Data de emissão    17/06/2009
  Validade    Três anos (vencida)
  Vazão de usos consuntivos    0,261 m³/s, equivalente a 50% da Q98%.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 449/2016–SCG/ANEEL, de 29/06/2016 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia. 
Queda e níveis operacionais  
     As empresas projetistas informaram ter constatado erros de altimetria, da 
ordem de 30 metros, nos dados indicados no Despacho nº 115, de 
14/03/2003, que aprovou os estudos de inventário do rio Boa Esperança. 
Neste sentido, as interessadas informaram que buscaram manter a queda 
bruta dos aproveitamentos, o que resultou em diferenças com relação ao 
arranjo proposto no inventário e diferenças com relação aos níveis 
operacionais da PCH Estância. 
     Cabe destacar que, quando da análise do projeto básico da PCH São 
Sebastião, diferenças de tal monta também foram identificadas. Os níveis 
operacionais desta PCH, que em fase de inventário eram de 430,0m para o 
NA normal de montante e de 260,50m para o NA jusante, sofreram 
alterações 
significativas, 
passando 
para 
405,15m 
e 
226,67m 
respectivamente conforme consta do Despacho nº 200, de 29/01/2010. 
     Da análise do material cartográfico apresentado no projeto básico da 
PCH Estância foi possível constatar a coerência do transporte de 
coordenadas realizado na etapa de projeto básico. Constata-se, portanto, 
que os estudos cartográficos realizados em fase de inventário, encontram-
se, de fato, equivocados, o que justifica a necessidade de adequação. 
Tendo em vista que houve pequenas alterações nas posições previstas para 
o barramento e casa de força, conforme indicado na figura 1, considera-se 
que o novo arranjo proposto pela projetista com vistas a sanar a deficiência 
dos estudos de inventário está adequado. 
 
 
Figura 1 – Locais previstos para casa de força e barramento no projeto básico e inventário. 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Estância 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
164,5 
NOME DO RIO DA USINA: 
Boa Esperança 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
84041000 
Faz. Boa Esperança 
Boa Esperança 
166
Queda e níveis operacionais  As empresas projetistas informaram ter constatado erros de altimetria, da
ordem de 30 metros, nos dados indicados no Despacho nº 115, de
14/03/2003, que aprovou os estudos de inventário do rio Boa Esperança.
Neste sentido, as interessadas informaram que buscaram manter a queda
bruta dos aproveitamentos, o que resultou em diferenças com relação ao
arranjo proposto no inventário e diferenças com relação aos níveis
operacionais da PCH Estância.
Cabe destacar que, quando da análise do projeto básico da PCH São
Sebastião, diferenças de tal monta também foram identificadas. Os níveis
operacionais desta PCH, que em fase de inventário eram de 430,0m para o
NA normal de montante e de 260,50m para o NA jusante, sofreram
alterações significativas, passando para 405,15m e 226,67m
respectivamente conforme consta do Despacho nº 200, de 29/01/2010.
Da análise do material cartográfico apresentado no projeto básico da
PCH Estância foi possível constatar a coerência do transporte de
coordenadas realizado na etapa de projeto básico. Constata-se, portanto,
que os estudos cartográficos realizados em fase de inventário, encontram-
se, de fato, equivocados, o que justifica a necessidade de adequação.
Tendo em vista que houve pequenas alterações nas posições previstas para
o barramento e casa de força, conforme indicado na figura 1, considera-se
que o novo arranjo proposto pela projetista com vistas a sanar a deficiência
dos estudos de inventário está adequado.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  164,5  NOME DO RIO DA USINA:    Boa Esperança  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
84041000  Faz. Boa Esperança    Boa Esperança    166
          

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 449/2016–SCG/ANEEL, de 29/06/2016 
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
84071000 
Maj. Gercino 
Tijucas 
1042 
71250000 
Ponte do rio João Paulo  
João Paulo 
512 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
243,04 
TR (anos): 
1000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre Central Barr. + Lateral Canal 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Enrocam./Conc. Ciclop. 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
André Luiz Heberle 
074841-5-SC 
Nº DA ART 
5680324-6 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
84041000 
Faz. Boa Esperança 
Boa Esperança 
166 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 3.600 kW é inferior a estimada em fase de inventário, 4.290kW, 
o que é justificado pela revisão dos estudos hidrológicos que causou redução 
significativa da vazão. O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 1800 kW e 
2 geradores de potência unitária nominal de 2450 kVA, com 0,8 de fator de 
potência. 
 
10. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
12. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 395, de 4 de dezembro de 1998, o processo seria 
sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade de emissão de algum ato 
referente à aprovação do projeto apresentado pela empresa Fornasa. 
 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Estância 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
3600 
Número de Unidades Geradoras 
2
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS      
CÓDIGO  NOME  RIO  A.D. (km²):
84071000  Maj. Gercino  Tijucas  1042
71250000  Ponte do rio João Paulo  João Paulo  512
      
      
      
      
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):      243,04    TR (anos):    1000    
TIPO DE VERTEDOURO:      Soleira Livre Central Barr. + Lateral Canal            
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:      Enrocam./Conc. Ciclop.            
NOME DO RESP. TÉCNICO:      André Luiz Heberle
074841-5-SC        Nº DA ART  5680324-6  
                  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA                  
CÓDIGO    NOME    RIO    A.D. (em km²):      
84041000    Faz. Boa Esperança    Boa Esperança    166      
Estudos Energéticos  A potência de 3.600 kW é inferior a estimada em fase de inventário, 4.290kW,
o que é justificado pela revisão dos estudos hidrológicos que causou redução
significativa da vazão. O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 1800 kW e
2 geradores de potência unitária nominal de 2450 kVA, com 0,8 de fator de
potência.
PCH Estância  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  3600
Número de Unidades Geradoras  2

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 449/2016–SCG/ANEEL, de 29/06/2016 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
2450 / 0,8 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
1800 / 1,34 
Rendimento da turbina 
91,00% 
Rendimento do gerador 
96,00% 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
2,00% 
Indisponibilidade programada (%) 
1,00% 
Perdas hidráulicas nominais (m) 
1,18 
Queda bruta nominal (m) 
68 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,80% 
Consumo Interno (kW médio) 
70,2 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
0,32 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0,261 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
13. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse sentido. O 
Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI-PCH), etapa já 
cumprida pelo empreendedor. 
 
14. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, do Sumário 
Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Estância, nos termos da REN 395/1998, quanto 
o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
15. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e que o 
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, conforme excerto a seguir 
transcrito:  
 
 [...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores do potencial 
hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso do potencial 
hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário 
Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos 
órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação dessas ações, quando couber, imediatamente 
após a publicação do DRI-PCH previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da ANEEL, caso o 
interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério 
da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  1800 / 1,34
Rendimento da turbina  91,00%
Rendimento do gerador  96,00%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  2,00%
Indisponibilidade programada (%)  1,00%
Perdas hidráulicas nominais (m)  1,18
Queda bruta nominal (m)  68
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  0,80%
Consumo Interno (kW médio)  70,2
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  0,32
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0,261
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 449/2016–SCG/ANEEL, de 29/06/2016 
16. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Estância à empresa Fornasa, bem como o encaminhamento de documento à Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável do Estado de Santa Catarina, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 395, de 4 de dezembro de 1998; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Estância sob a titularidade da empresa Fornasa Geração de Energia Ltda.. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
19. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 
Sustentável do Estado de Santa Catarina, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
LEONARDO DE ARAÚJO SILVA 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 449/2016–SCG/ANEEL, de 29/06/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Estância 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1944   
  
  
  
  
  
1,49 
1,39 
1,50 
1,24 
1,91 
1,11 
1945 
1,10 
2,69 
1,90 
2,60 
1,30 
1,32 
1,49 
1,19 
2,62 
2,23 
1,21 
2,42 
1946 
3,06 
3,71 
3,68 
2,20 
2,69 
3,46 
3,73 
3,68 
2,13 
3,74 
1,93 
2,30 
1947 
2,34 
5,22 
4,82 
2,40 
1,95 
1,96 
3,13 
3,81 
5,55 
9,58 
5,27 
5,25 
1948 
5,19 
6,72 
7,13 
4,24 
9,54 
3,16 
4,42 
8,33 
2,90 
3,14 
3,25 
1,61 
1949 
1,99 
1,55 
8,32 
5,47 
3,14 
5,12 
2,49 
3,42 
3,92 
2,61 
2,05 
1,32 
1950 
4,95 
4,52 
6,81 
3,71 
3,25 
3,35 
2,24 
4,43 
2,70 
4,79 
2,12 
4,04 
1951 
5,37 
5,17 
4,93 
2,60 
1,50 
1,23 
1,62 
0,56 
0,61 
5,56 
2,08 
3,28 
1952 
3,99 
3,09 
2,22 
1,20 
0,89 
1,86 
3,17 
1,04 
2,35 
5,18 
4,81 
2,48 
1953 
3,23 
4,02 
3,30 
1,37 
1,10 
1,32 
1,08 
0,80 
1,74 
4,30 
4,17 
3,01 
1954 
2,63 
5,67 
4,49 
7,05 
6,28 
4,71 
6,77 
3,19 
5,51 
12,14 
3,72 
2,81 
1955 
4,89 
3,82 
3,12 
3,11 
3,90 
4,02 
6,64 
4,34 
6,02 
2,85 
2,75 
3,67 
1956 
3,88 
7,22 
3,43 
3,40 
5,14 
3,23 
3,32 
3,49 
5,35 
4,93 
3,03 
3,48 
1957 
3,82 
3,50 
3,27 
4,04 
6,80 
3,69 
6,56 
11,04 
12,36 
7,07 
8,84 
5,70 
1958 
5,33 
7,13 
7,11 
5,25 
4,00 
4,88 
3,44 
3,94 
6,08 
5,50 
6,42 
3,88 
1959 
3,65 
3,71 
3,01 
4,99 
3,51 
2,32 
1,69 
3,25 
6,41 
4,46 
2,68 
2,46 
1960 
5,44 
9,99 
10,39 
5,16 
3,46 
2,82 
2,08 
5,78 
3,86 
3,56 
4,33 
3,48 
1961 
2,87 
6,81 
5,99 
3,46 
2,85 
2,30 
1,91 
1,23 
6,37 
7,78 
13,43 
7,80 
1962 
5,56 
5,02 
6,44 
3,65 
4,39 
3,46 
4,36 
2,89 
5,12 
3,57 
4,23 
3,66 
1963 
5,84 
10,68 
8,15 
4,30 
2,90 
2,79 
2,41 
2,52 
5,48 
7,58 
9,09 
5,29 
1964 
4,23 
3,44 
2,97 
3,26 
3,60 
2,23 
2,45 
2,65 
3,19 
5,22 
2,78 
2,55 
1965 
2,27 
2,51 
2,81 
2,76 
4,47 
2,73 
3,63 
3,83 
6,40 
2,90 
4,27 
6,33 
1966 
6,46 
11,48 
5,80 
5,52 
5,09 
4,81 
3,74 
3,27 
4,24 
4,99 
4,00 
6,36 
1967 
5,68 
5,96 
4,06 
3,34 
2,85 
3,13 
4,03 
2,77 
6,06 
3,79 
2,83 
3,10 
1968 
2,46 
2,09 
2,13 
1,87 
1,24 
1,40 
1,71 
1,41 
2,72 
2,64 
3,83 
3,21 
1969 
4,78 
3,26 
3,28 
4,22 
2,25 
6,49 
4,17 
2,26 
2,49 
2,55 
6,01 
2,62 
1970 
4,51 
3,41 
3,53 
2,62 
2,65 
3,62 
3,44 
3,71 
3,10 
3,23 
2,80 
3,10 
1971 
4,08 
5,07 
7,57 
4,55 
3,69 
3,59 
3,67 
2,28 
3,89 
2,94 
1,82 
1,69 
1972 
2,09 
3,45 
1,74 
1,28 
1,14 
1,98 
2,11 
4,36 
4,18 
3,61 
3,62 
7,05 
1973 
5,16 
4,27 
3,03 
2,82 
3,15 
3,17 
3,78 
5,59 
4,57 
3,12 
2,63 
3,16 
1974 
3,71 
3,64 
7,26 
3,17 
2,50 
2,66 
2,28 
1,81 
2,93 
1,79 
2,87 
1,63 
1975 
2,88 
1,96 
2,67 
2,28 
2,07 
2,14 
1,63 
2,74 
5,72 
5,64 
3,53 
5,60 
1976 
4,51 
3,13 
4,46 
1,90 
4,86 
4,83 
4,02 
5,69 
3,19 
2,59 
2,99 
2,89 
1977 
3,92 
8,59 
3,53 
3,85 
2,10 
1,75 
1,71 
5,51 
5,19 
6,72 
6,78 
5,41 
1978 
4,03 
3,83 
4,09 
1,99 
1,75 
1,66 
2,15 
1,56 
2,82 
2,28 
2,21 
2,87 
1979 
1,98 
2,09 
2,13 
2,08 
3,20 
1,54 
1,72 
1,64 
3,32 
6,60 
4,39 
2,90 
1980 
3,07 
3,04 
4,55 
2,69 
2,07 
1,72 
3,58 
5,88 
4,55 
4,50 
3,56 
8,16 
1981 
5,99 
4,23 
4,17 
3,15 
2,49 
2,40 
2,64 
1,95 
1,86 
4,15 
3,50 
3,44 
1982 
2,12 
6,38 
3,48 
3,36 
2,35 
3,07 
2,45 
2,04 
1,55 
3,18 
5,11 
2,58 
1983 
5,94 
6,29 
5,12 
5,81 
9,12 
7,26 
21,23 
10,89 
8,64 
5,86 
5,22 
9,37
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Estância                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1944              1,49  1,39  1,50  1,24  1,91  1,11
1945  1,10  2,69  1,90  2,60  1,30  1,32  1,49  1,19  2,62  2,23  1,21  2,42
1946  3,06  3,71  3,68  2,20  2,69  3,46  3,73  3,68  2,13  3,74  1,93  2,30
1947  2,34  5,22  4,82  2,40  1,95  1,96  3,13  3,81  5,55  9,58  5,27  5,25
1948  5,19  6,72  7,13  4,24  9,54  3,16  4,42  8,33  2,90  3,14  3,25  1,61
1949  1,99  1,55  8,32  5,47  3,14  5,12  2,49  3,42  3,92  2,61  2,05  1,32
1950  4,95  4,52  6,81  3,71  3,25  3,35  2,24  4,43  2,70  4,79  2,12  4,04
1951  5,37  5,17  4,93  2,60  1,50  1,23  1,62  0,56  0,61  5,56  2,08  3,28
1952  3,99  3,09  2,22  1,20  0,89  1,86  3,17  1,04  2,35  5,18  4,81  2,48
1953  3,23  4,02  3,30  1,37  1,10  1,32  1,08  0,80  1,74  4,30  4,17  3,01
1954  2,63  5,67  4,49  7,05  6,28  4,71  6,77  3,19  5,51  12,14  3,72  2,81
1955  4,89  3,82  3,12  3,11  3,90  4,02  6,64  4,34  6,02  2,85  2,75  3,67
1956  3,88  7,22  3,43  3,40  5,14  3,23  3,32  3,49  5,35  4,93  3,03  3,48
1957  3,82  3,50  3,27  4,04  6,80  3,69  6,56  11,04  12,36  7,07  8,84  5,70
1958  5,33  7,13  7,11  5,25  4,00  4,88  3,44  3,94  6,08  5,50  6,42  3,88
1959  3,65  3,71  3,01  4,99  3,51  2,32  1,69  3,25  6,41  4,46  2,68  2,46
1960  5,44  9,99  10,39  5,16  3,46  2,82  2,08  5,78  3,86  3,56  4,33  3,48
1961  2,87  6,81  5,99  3,46  2,85  2,30  1,91  1,23  6,37  7,78  13,43  7,80
1962  5,56  5,02  6,44  3,65  4,39  3,46  4,36  2,89  5,12  3,57  4,23  3,66
1963  5,84  10,68  8,15  4,30  2,90  2,79  2,41  2,52  5,48  7,58  9,09  5,29
1964  4,23  3,44  2,97  3,26  3,60  2,23  2,45  2,65  3,19  5,22  2,78  2,55
1965  2,27  2,51  2,81  2,76  4,47  2,73  3,63  3,83  6,40  2,90  4,27  6,33
1966  6,46  11,48  5,80  5,52  5,09  4,81  3,74  3,27  4,24  4,99  4,00  6,36
1967  5,68  5,96  4,06  3,34  2,85  3,13  4,03  2,77  6,06  3,79  2,83  3,10
1968  2,46  2,09  2,13  1,87  1,24  1,40  1,71  1,41  2,72  2,64  3,83  3,21
1969  4,78  3,26  3,28  4,22  2,25  6,49  4,17  2,26  2,49  2,55  6,01  2,62
1970  4,51  3,41  3,53  2,62  2,65  3,62  3,44  3,71  3,10  3,23  2,80  3,10
1971  4,08  5,07  7,57  4,55  3,69  3,59  3,67  2,28  3,89  2,94  1,82  1,69
1972  2,09  3,45  1,74  1,28  1,14  1,98  2,11  4,36  4,18  3,61  3,62  7,05
1973  5,16  4,27  3,03  2,82  3,15  3,17  3,78  5,59  4,57  3,12  2,63  3,16
1974  3,71  3,64  7,26  3,17  2,50  2,66  2,28  1,81  2,93  1,79  2,87  1,63
1975  2,88  1,96  2,67  2,28  2,07  2,14  1,63  2,74  5,72  5,64  3,53  5,60
1976  4,51  3,13  4,46  1,90  4,86  4,83  4,02  5,69  3,19  2,59  2,99  2,89
1977  3,92  8,59  3,53  3,85  2,10  1,75  1,71  5,51  5,19  6,72  6,78  5,41
1978  4,03  3,83  4,09  1,99  1,75  1,66  2,15  1,56  2,82  2,28  2,21  2,87
1979  1,98  2,09  2,13  2,08  3,20  1,54  1,72  1,64  3,32  6,60  4,39  2,90
1980  3,07  3,04  4,55  2,69  2,07  1,72  3,58  5,88  4,55  4,50  3,56  8,16
1981  5,99  4,23  4,17  3,15  2,49  2,40  2,64  1,95  1,86  4,15  3,50  3,44
1982  2,12  6,38  3,48  3,36  2,35  3,07  2,45  2,04  1,55  3,18  5,11  2,58
1983  5,94  6,29  5,12  5,81  9,12  7,26  21,23  10,89  8,64  5,86  5,22  9,37

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 09 da Nota Técnica nº 449/2016–SCG/ANEEL, de 29/06/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Estância 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1984 
6,58 
4,50 
4,55 
4,08 
3,54 
4,32 
5,18 
10,13 
5,11 
4,31 
5,24 
3,46 
1985 
3,04 
5,20 
3,14 
3,75 
2,47 
2,10 
3,13 
1,49 
1,91 
2,07 
3,19 
1,36 
1986 
1,73 
2,88 
1,53 
1,67 
0,99 
1,17 
1,02 
1,04 
1,87 
2,96 
3,79 
2,55 
1987 
5,49 
5,59 
2,30 
2,29 
4,36 
2,74 
2,31 
3,73 
2,91 
5,26 
2,95 
2,93 
1988 
3,47 
2,46 
2,55 
2,28 
3,23 
2,25 
1,16 
0,88 
2,70 
2,26 
1,04 
1,05 
1989 
6,03 
4,59 
3,50 
2,70 
4,64 
2,02 
1,68 
1,81 
5,06 
1,86 
1,22 
4,29 
1990 
8,29 
6,22 
3,75 
3,42 
2,50 
4,14 
4,10 
3,63 
5,07 
6,62 
6,47 
3,79 
1991 
3,74 
2,76 
2,49 
1,68 
1,53 
2,36 
1,66 
3,22 
1,56 
3,85 
4,46 
3,73 
1992 
2,70 
9,25 
3,96 
2,67 
5,48 
4,76 
6,99 
5,84 
5,46 
3,21 
2,61 
2,85 
1993 
4,38 
7,88 
3,74 
4,02 
4,10 
3,13 
5,49 
2,73 
4,96 
4,18 
2,36 
3,83 
1994 
3,52 
6,31 
5,14 
3,70 
4,25 
3,97 
5,79 
2,90 
2,08 
2,59 
2,48 
3,15 
1995 
9,57 
6,61 
3,84 
2,34 
1,84 
2,36 
2,45 
2,56 
2,31 
3,51 
2,02 
2,01 
1996 
4,89 
3,66 
4,71 
2,81 
1,58 
3,04 
3,25 
2,86 
5,47 
4,55 
2,25 
3,58 
1997 
7,73 
9,94 
4,47 
2,42 
2,05 
1,95 
2,51 
2,42 
3,35 
7,44 
6,92 
3,95 
1998 
5,15 
7,10 
4,79 
5,85 
3,96 
3,39 
3,93 
7,18 
7,66 
6,59 
4,31 
5,58 
1999 
3,74 
5,39 
3,91 
3,61 
3,20 
4,09 
4,49 
2,47 
2,33 
4,38 
5,27 
3,72 
2000 
6,27 
5,48 
3,68 
3,01 
2,02 
1,98 
2,50 
1,50 
4,79 
4,62 
2,10 
4,29 
2001 
4,63 
5,63 
4,80 
3,72 
6,27 
4,35 
4,14 
2,67 
6,01 
8,55 
4,62 
5,66 
2002 
5,39 
3,83 
3,90 
5,24 
3,90 
3,20 
5,25 
7,32 
4,35 
4,91 
3,48 
5,18 
2003 
2,92 
7,46 
5,19 
3,51 
2,26 
3,91 
1,93 
0,73 
1,08 
2,61 
3,31 
2,75 
2004 
4,56 
2,88 
1,50 
2,90 
2,78 
4,03 
4,36 
2,75 
6,87 
5,67 
4,48 
5,39 
2005 
5,76 
4,90 
2,93 
3,88 
6,02 
2,70 
3,93 
2,82 
12,54 
9,21 
4,91 
1,51 
2006 
3,14 
2,52 
1,32 
3,26 
3,44 
0,77 
0,90 
0,66 
1,00 
2,57 
5,30 
3,10 
2007 
1,93 
3,04 
5,02 
1,68 
6,02 
1,37 
6,69 
2,35 
4,40 
4,76 
3,89 
1,17 
2008 
5,71 
5,91 
5,00 
2,38 
4,71 
2,00 
1,34 
1,83 
4,04 
10,22 
7,36 
2,42 
2009 
3,20 
3,00 
3,22 
1,29 
0,97 
1,55 
6,23 
7,35 
8,75 
4,58 
3,60 
1,92 
2010 
7,81 
9,41 
2,52 
5,71 
10,98 
3,25 
5,29 
4,05 
1,99 
2,56 
3,45 
3,53 
2011 
7,40 
9,63 
4,11 
2,03 
1,85 
2,22 
3,74 
12,80 
12,49 
3,39 
2,41 
1,56 
2012 
7,41 
3,94 
1,53 
1,70 
1,22 
4,46 
2,68 
2,23 
1,66 
3,77 
1,32 
1,40 
2013 
2,32 
2,89 
7,30 
2,34 
1,04 
4,16 
4,25 
7,78 
8,82 
3,12 
1,85 
2,56 
2014 
6,54 
2,01 
2,66 
4,69 
5,99 
14,08 
5,97 
2,43 
4,27 
8,47 
1,99 
3,20 
2015 
8,38 
6,16 
2,02 
2,15 
3,97 
9,27 
14,73 
2,56
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Estância                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1984  6,58  4,50  4,55  4,08  3,54  4,32  5,18  10,13  5,11  4,31  5,24  3,46
1985  3,04  5,20  3,14  3,75  2,47  2,10  3,13  1,49  1,91  2,07  3,19  1,36
1986  1,73  2,88  1,53  1,67  0,99  1,17  1,02  1,04  1,87  2,96  3,79  2,55
1987  5,49  5,59  2,30  2,29  4,36  2,74  2,31  3,73  2,91  5,26  2,95  2,93
1988  3,47  2,46  2,55  2,28  3,23  2,25  1,16  0,88  2,70  2,26  1,04  1,05
1989  6,03  4,59  3,50  2,70  4,64  2,02  1,68  1,81  5,06  1,86  1,22  4,29
1990  8,29  6,22  3,75  3,42  2,50  4,14  4,10  3,63  5,07  6,62  6,47  3,79
1991  3,74  2,76  2,49  1,68  1,53  2,36  1,66  3,22  1,56  3,85  4,46  3,73
1992  2,70  9,25  3,96  2,67  5,48  4,76  6,99  5,84  5,46  3,21  2,61  2,85
1993  4,38  7,88  3,74  4,02  4,10  3,13  5,49  2,73  4,96  4,18  2,36  3,83
1994  3,52  6,31  5,14  3,70  4,25  3,97  5,79  2,90  2,08  2,59  2,48  3,15
1995  9,57  6,61  3,84  2,34  1,84  2,36  2,45  2,56  2,31  3,51  2,02  2,01
1996  4,89  3,66  4,71  2,81  1,58  3,04  3,25  2,86  5,47  4,55  2,25  3,58
1997  7,73  9,94  4,47  2,42  2,05  1,95  2,51  2,42  3,35  7,44  6,92  3,95
1998  5,15  7,10  4,79  5,85  3,96  3,39  3,93  7,18  7,66  6,59  4,31  5,58
1999  3,74  5,39  3,91  3,61  3,20  4,09  4,49  2,47  2,33  4,38  5,27  3,72
2000  6,27  5,48  3,68  3,01  2,02  1,98  2,50  1,50  4,79  4,62  2,10  4,29
2001  4,63  5,63  4,80  3,72  6,27  4,35  4,14  2,67  6,01  8,55  4,62  5,66
2002  5,39  3,83  3,90  5,24  3,90  3,20  5,25  7,32  4,35  4,91  3,48  5,18
2003  2,92  7,46  5,19  3,51  2,26  3,91  1,93  0,73  1,08  2,61  3,31  2,75
2004  4,56  2,88  1,50  2,90  2,78  4,03  4,36  2,75  6,87  5,67  4,48  5,39
2005  5,76  4,90  2,93  3,88  6,02  2,70  3,93  2,82  12,54  9,21  4,91  1,51
2006  3,14  2,52  1,32  3,26  3,44  0,77  0,90  0,66  1,00  2,57  5,30  3,10
2007  1,93  3,04  5,02  1,68  6,02  1,37  6,69  2,35  4,40  4,76  3,89  1,17
2008  5,71  5,91  5,00  2,38  4,71  2,00  1,34  1,83  4,04  10,22  7,36  2,42
2009  3,20  3,00  3,22  1,29  0,97  1,55  6,23  7,35  8,75  4,58  3,60  1,92
2010  7,81  9,41  2,52  5,71  10,98  3,25  5,29  4,05  1,99  2,56  3,45  3,53
2011  7,40  9,63  4,11  2,03  1,85  2,22  3,74  12,80  12,49  3,39  2,41  1,56
2012  7,41  3,94  1,53  1,70  1,22  4,46  2,68  2,23  1,66  3,77  1,32  1,40
2013  2,32  2,89  7,30  2,34  1,04  4,16  4,25  7,78  8,82  3,12  1,85  2,56
2014  6,54  2,01  2,66  4,69  5,99  14,08  5,97  2,43  4,27  8,47  1,99  3,20
2015  8,38  6,16  2,02  2,15  3,97  9,27  14,73  2,56