Nota Técnica nº 831/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 23 de novembro de 2016. 
 
 
Processo nº: 48500.003321/2014-65 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica PCH Travessão do Campo Montante, com 
Registro Ativo e Aceite conferidos a Energias 
Complementares do Brasil Geração de Energia Elétrica 
S.A., por meio, respectivamente, dos Despachos nº 1.948, 
de 24 de junho de 2014, localizada nos municípios de 
Jaupaci (Casa de Força e Barragem) e Fazenda Nova 
(Barragem), no estado de Goiás. 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Travessão do Campo Montante, com 15.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código 
Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.GO.037184-0.01, com Registro Ativo conferido a Energias 
Complementares do Brasil Geração de Energia Elétrica S.A. (ECBrasil), por meio do Despacho nº 1.948, de 24 de 
junho de 2014, localizada no rio Claro, sub-bacia 24, na bacia hidrográfica do rio Tocantins, nos municípios de Jaupaci 
(Casa de Força e Barragem) e Fazenda Nova (Barragem), no estado de Goiás. 
 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 12/05/2014, o Despacho n° 1460 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio Claro e 
seus afluentes, os rios Pilões, São Domingos, Fartura e Ribeirão Cerrado, onde foram identificados 16 
aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Travessão do Campo Montante. 
 
3. 
Em 24 de junho de 2014, por meio do Despacho nº 1.948, foi conferido o Registro Ativo a ECBrasil. 
 
4. 
Em 28 de outubro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento.  
 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada por ECBrasil, para emissão do Despacho de Registro de 
Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH 
Travessão do Campo Montante. 
 
6. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado, 
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015: 
1 Por meio da correspondência ECB-MEM-117-16, Documento nº 48513.026314/2016-00. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

FL. 02 da Nota Técnica nº 831/2016–SCG/ANEEL, de 23/11/2016 
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o 
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não 
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA, 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas 
do empreendimento. 
 
7. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
8. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 1460, de 12/05/2014. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Travessão do Campo Montante 
PCH Travessão do Campo 
Montante 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
16°03'58"S  51°08'26"W 
16°6'39,48"S    51°4'6,52"W 
NA Montante (m) 
337,8 
337,8 
NA Normal Jusante2 (m) 
323 
323,78 
Queda Bruta Nominal (m) 
14,8 
14,07 
Área do Reservatório (km²) 
8,38 
8,7 
Potência (kW) 
17.900 
15.000 
Energia Média (kWméd) 
9.900 
8.850 
Vazão QMLT 3 (m³/s) 
112,2 
112,96 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Claro e seus afluentes, os rios 
Pilões, São Domingos, Fartura e 
Ribeirão Cerrado 
ESTADO: 
GO 
SUB-
BACIA: 
24 
DESPACHO: 
1460 
DATA: 
12/05/2014 
AUTOR: 
Energias Complementares do Brasil Geração de Energia Elétrica S.A. e CCB Energia S.A. 
POTÊNCIA: 
185.700 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
16 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Jaupaci 
16°10'40"S 
44°55'41"W 
352,4 
337,8 
13.000 
Disponível 
(inventariado) 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Matrinchã Alta 
16°02'08"S 
51°10'18"W 
323 
304,5 
23.0000 
Disponível 
(inventariado) 
 
2 Correspondente a vazão de engolimento nominal das máquinas; 
3 Vazão Média de Longo Termo. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
  PCH Travessão do Campo    Estudos de Inventário  Sumário Executivo
  Montante      
Localização do Barramento      16°03'58"S 51°08'26"W  16°6'39,48"S 51°4'6,52"W
NA Montante (m)      337,8  337,8
NA Normal Jusante2 (m)      323  323,78
Queda Bruta Nominal (m)      14,8  14,07
Área do Reservatório (km²)      8,38  8,7
Potência (kW)      17.900  15.000
Energia Média (kWméd)      9.900  8.850
Vazão Q 3 (m³/s)
MLT      112,2  112,96
NOME DO RIO:    Claro e seus afluentes, os rios
Pilões, São Domingos, Fartura e
Ribeirão Cerrado          ESTADO:        GO        SUB-
BACIA:      24
DESPACHO:    1460          DATA:        12/05/2014              
AUTOR:    Energias Complementares do Brasil Geração de Energia Elétrica S.A. e CCB Energia S.A.                                
POTÊNCIA:    185.700 kW          EIXOS
IDENTIFICADOS:        16              
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                    
Aproveitamento a      Coordenadas da Casa de      NA Montante        NA Jusante        Potência      Condição  
montante      Força      (m)        (m)        (kW)        
PCH Jaupaci    16°10'40"S
44°55'41"W      352,4        337,8        13.000        Disponível
(inventariado)  
Aproveitamento a      Coordenadas do Limite      NA Montante        NA Jusante        Potência      Condição  
jusante      Máximo do Reservatório      (m)        (m)        (kW)        
PCH Matrinchã Alta    16°02'08"S
51°10'18"W      323        304,5        23.0000        Disponível
(inventariado)  

FL. 03 da Nota Técnica nº 831/2016–SCG/ANEEL, de 23/11/2016 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
9. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Prime Projetos e Consultoria Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Leonardo Faria de Castro 
0720150043165 CREA-DF 
16004/D-DF 
Responsável Geral do Projeto  
Divino Evangelista dos Santos 1020150045789 CREA-GO 
19205/AP-GO 
Estudos cartográficos e topográficos 
Shinichi Ono 
0720150043154 CREA-DF 
28105/D-SP 
Estudos geotécnicos 
Rodrigo Gomes Otsuki 
0720150021235 CREA-DF 
18858/D-DF 
Estudos hidrológicos 
Danilo Jorge Santos 
0720150043170 CREA-DF 
10195/D-DF 
Estudos energéticos 
Leonardo Faria de Castro 
0720150043165 CREA-DF 
16004/D-DF 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentado 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentado 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
10. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico. 
 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é inferior, redução de 4,9% á apresentada no estudo de 
inventário, no entanto não houve alteração de posição do barramento e o projetista 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Empresa Projetista:  Prime Projetos e Consultoria Ltda.      
Responsável Técnico  Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Leonardo Faria de Castro  0720150043165 CREA-DF  16004/D-DF    Responsável Geral do Projeto
Divino Evangelista dos Santos
Shinichi Ono  1020150045789 CREA-GO  19205/AP-GO    Estudos cartográficos e topográficos
  0720150043154 CREA-DF  28105/D-SP    Estudos geotécnicos
Rodrigo Gomes Otsuki  0720150021235 CREA-DF  18858/D-DF    Estudos hidrológicos
Danilo Jorge Santos  0720150043170 CREA-DF  10195/D-DF    Estudos energéticos
Leonardo Faria de Castro  0720150043165 CREA-DF  16004/D-DF    Estruturas extravasoras
Tipo de licença  Não foi apresentado
Número  
Órgão emissor  
Data de emissão  
Validade  
Vazão remanescente  
Tipo de Licença    Não foi apresentado
Número    
Órgão Emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão de usos consuntivos    
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é inferior, redução de 4,9% á apresentada no estudo de
inventário, no entanto não houve alteração de posição do barramento e o projetista

FL. 04 da Nota Técnica nº 831/2016–SCG/ANEEL, de 23/11/2016 
alegou que o sítio de implantação das obras da barragem sofreu pequenos ajustes para 
melhor acomodação das estruturas.  
 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Travessão do Campo Montante 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
7615 
NOME DO RIO DA USINA: 
Claro 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
24950000 
Montes Claros de Goiás 
Claro 
9045 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
24900000 
Ivolândia 
Claro 
2060 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
2177 
TR (anos): 
1000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira livre + Descarregadores de fundo 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Barragem de terra 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Leonardo Faria de Castro 
16004/D-DF 
Nº DA 
ART4 
0720150043165 
CREA-DF 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
24950000 
Montes Claros de Goiás 
Claro 
9045 
 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 15.000 kW é inferior à estimada no estudo de inventário e o fator 
de capacidade passou de 0,55 para 0,59, mas a empresa apresentou 
justificativas técnicas para a redução de potência. O projetista apresentou os 
custos totais para as várias alternativas de motorização e a de melhor relação 
custo/beneficio foi a alternativa de 15MW, pois a partir desta potência a 
variação de custo supera o benefício gerado. Adicionalmente, cabe destacar 
que a curva de permanência de vazões do projeto básico é equivalente a do 
inventário. O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 5.155 kW e 3 geradores 
de potência unitária nominal de 5.556 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
4 Documento nº 48513.026314/2016-00_Anexo001 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
  alegou que o sítio de implantação das obras da barragem sofreu pequenos ajustes para
melhor acomodação das estruturas.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  7615  NOME DO RIO DA USINA:    Claro  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
24950000  Montes Claros de Goiás    Claro    9045
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
24900000  Ivolândia    Claro    2060
          
          
          
          
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    2177    TR (anos):    1000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira livre + Descarregadores de fundo          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Barragem de terra          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Leonardo Faria de Castro
16004/D-DF        Nº DA
ART4  0720150043165
CREA-DF
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
24950000  Montes Claros de Goiás    Claro    9045    
Estudos Energéticos  A potência de 15.000 kW é inferior à estimada no estudo de inventário e o fator
de capacidade passou de 0,55 para 0,59, mas a empresa apresentou
justificativas técnicas para a redução de potência. O projetista apresentou os
custos totais para as várias alternativas de motorização e a de melhor relação
custo/beneficio foi a alternativa de 15MW, pois a partir desta potência a
variação de custo supera o benefício gerado. Adicionalmente, cabe destacar
que a curva de permanência de vazões do projeto básico é equivalente a do
inventário. O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 5.155 kW e 3 geradores
de potência unitária nominal de 5.556 kVA, com 0,9 de fator de potência.

FL. 05 da Nota Técnica nº 831/2016–SCG/ANEEL, de 23/11/2016 
 
11. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
12. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Travessão do Campo Montante 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
16°6'39,48"S 
51°4'6,52"W 
Coordenadas da casa de força 
16°6'33,51"S 
51°4'11,13"W 
Potência Instalada Total (kW) 
15.000 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência instalada por gerador (kVA) 
5.556 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,9 
Potência instalada por turbina (kW) 
5.155 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
12,30 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93,00% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,00% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 
1,26% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
1,74% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,28 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
14,07 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,04% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
200 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
1,694 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
 
13. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Travessão do Campo Montante conforme solicitado por ECBrasil, bem como o encaminhamento 
de documento à Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos, 
para fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental 
pertinente junto aos órgãos competentes. 
 
 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
PCH Travessão do Campo Montante  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  16°6'39,48"S
51°4'6,52"W
Coordenadas da casa de força  16°6'33,51"S
51°4'11,13"W
Potência Instalada Total (kW)  15.000
Número de Unidades Geradoras  3
Potência instalada por gerador (kVA)  5.556
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,9
Potência instalada por turbina (kW)  5.155
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  12,30
Rendimento nominal por turbina (%)  93,00%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,00%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)  1,26%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  1,74%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,28
H : Queda bruta nominal (m)
b  14,07
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  1,04%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  200
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  1,694
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

FL. 06 da Nota Técnica nº 831/2016–SCG/ANEEL, de 23/11/2016 
 
14. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
15. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Travessão do Campo Montante sob a titularidade de ECBrasil. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
16. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à SECIMA, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
CYNTHIA MENDONÇA MOREIRA 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
 
LUDIMILA LIMA DA SILVA 
Superintendente Adjunta de Concessões e Autorizações de Geração  
 
 
 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

FL. 07 da Nota Técnica nº 831/2016–SCG/ANEEL, de 23/11/2016 
ANEXO 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Travessão do Campo Montante 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1972 
79,97 
108,09 
102,25 
64,23 
38,58 
28,68 
24,43 
19,57 
17,10 
31,64 
74,53 
244,89 
1973 
172,09 
111,44 
215,15 
187,83 
72,21 
49,30 
38,93 
29,63 
25,56 
89,09 
153,01 
160,48 
1974 
149,71 
97,29 
216,82 
168,79 
88,11 
58,39 
43,50 
34,98 
28,13 
34,31 
40,40 
69,88 
1975 
78,46 
119,83 
71,18 
104,84 
46,25 
31,57 
25,93 
20,32 
16,73 
17,87 
49,94 
87,76 
1976 
60,28 
139,83 
132,19 
64,39 
42,74 
30,25 
22,40 
17,96 
24,63 
35,37 
76,00 
159,94 
1977 
291,47 
344,19 
125,67 
107,46 
70,87 
50,31 
42,76 
38,05 
36,68 
34,66 
50,43 
98,16 
1978 
263,28 
180,48 
353,07 
168,98 
91,66 
94,20 
54,35 
27,62 
31,59 
35,17 
58,53 
62,98 
1979 
175,04 
327,11 
135,98 
115,15 
69,07 
51,33 
41,25 
35,79 
41,50 
34,69 
41,66 
57,63 
1980 
244,06 
249,07 
333,33 
221,82 
82,74 
62,59 
55,74 
48,73 
40,82 
41,86 
61,29 
202,86 
1981 
184,06 
117,43 
262,42 
236,81 
121,69 
84,52 
64,91 
49,17 
39,50 
98,04 
158,98 
159,81 
1982 
317,72 
290,56 
315,75 
216,73 
155,41 
108,16 
80,35 
61,58 
56,20 
61,84 
52,42 
96,38 
1983 
335,09 
541,39 
372,65 
298,19 
154,30 
110,62 
81,36 
62,53 
53,93 
68,23 
87,42 
315,02 
1984 
207,38 
128,45 
139,61 
147,99 
86,90 
56,95 
46,99 
41,11 
43,93 
50,18 
71,72 
130,65 
1985 
434,24 
351,29 
295,41 
150,48 
89,05 
73,69 
59,04 
45,88 
42,33 
47,64 
71,69 
65,84 
1986 
159,87 
156,53 
117,98 
70,59 
59,95 
43,44 
35,62 
31,31 
31,05 
42,34 
34,97 
133,32 
1987 
137,60 
128,26 
166,89 
131,56 
64,01 
46,21 
35,29 
30,17 
29,25 
35,53 
52,67 
260,01 
1988 
246,20 
256,06 
361,77 
173,42 
93,96 
68,22 
51,69 
39,61 
32,66 
40,09 
45,10 
83,09 
1989 
148,03 
155,99 
158,70 
90,50 
56,12 
42,28 
34,87 
30,38 
27,21 
27,75 
49,05 
399,93 
1990 
326,25 
195,59 
151,09 
100,94 
69,01 
47,36 
40,41 
34,26 
33,44 
47,43 
37,65 
49,09 
1991 
126,08 
151,42 
273,83 
199,98 
85,40 
56,79 
44,46 
35,31 
31,44 
41,34 
48,47 
102,55 
1992 
359,14 
409,23 
240,95 
202,53 
119,10 
78,78 
59,81 
47,96 
49,83 
70,75 
97,60 
227,87 
1993 
162,42 
268,72 
162,26 
172,66 
77,57 
63,78 
47,79 
44,49 
44,04 
52,05 
60,38 
194,03 
1994 
176,57 
202,15 
340,30 
175,91 
154,65 
83,82 
65,02 
44,14 
34,40 
67,06 
136,86 
182,20 
1995 
208,66 
330,19 
206,21 
236,82 
85,08 
73,09 
61,39 
42,07 
34,67 
47,47 
92,71 
167,33 
1996 
233,81 
119,18 
108,41 
134,75 
70,76 
52,73 
41,52 
34,02 
35,82 
64,81 
135,01 
190,88 
1997 
445,30 
314,18 
384,23 
272,67 
162,37 
164,60 
98,22 
69,77 
56,18 
57,79 
70,19 
98,34 
1998 
84,18 
210,43 
80,37 
56,09 
50,14 
40,99 
30,93 
23,99 
21,42 
29,11 
122,02 
96,68 
1999 
257,12 
174,42 
298,79 
101,48 
62,94 
41,08 
32,50 
28,81 
24,48 
24,10 
58,99 
76,20 
2000 
184,50 
209,02 
258,09 
127,89 
60,79 
46,48 
37,47 
37,67 
51,84 
28,19 
86,54 
254,78 
2001 
160,05 
112,48 
199,89 
122,64 
71,53 
52,38 
37,50 
28,72 
32,25 
48,56 
120,55 
214,26 
2002 
381,33 
283,39 
193,91 
109,39 
71,55 
54,29 
43,72 
32,75 
28,18 
26,38 
45,15 
82,99 
2003 
132,67 
205,00 
155,09 
158,07 
72,35 
52,39 
37,62 
30,03 
26,83 
27,13 
53,61 
66,54 
2004 
237,92 
520,20 
357,26 
178,90 
102,45 
68,32 
53,22 
35,02 
28,59 
34,68 
36,91 
96,55 
2005 
224,57 
143,80 
277,91 
119,30 
67,10 
49,47 
35,56 
26,54 
21,48 
24,35 
53,36 
184,63 
2006 
133,86 
139,63 
206,62 
198,09 
71,44 
50,52 
37,38 
27,42 
26,26 
35,50 
57,04 
129,67 
2007 
183,79 
370,00 
143,18 
89,82 
58,88 
40,97 
31,40 
25,18 
18,46 
17,97 
32,39 
77,26 
2008 
98,28 
238,47 
340,76 
175,45 
82,33 
53,62 
40,16 
29,29 
22,50 
25,15 
39,95 
130,63 
2009 
193,51 
166,67 
310,34 
345,72 
89,79 
57,94 
39,68 
31,06 
31,34 
50,24 
119,67 
427,26 
2010 
298,80 
228,74 
396,47 
182,18 
68,50 
51,06 
39,52 
30,52 
26,45 
29,81 
91,24 
95,74 
2011 
391,52 
263,19 
432,64 
215,64 
101,93 
76,55 
56,60 
42,90 
33,01 
58,03 
55,60 
135,56 
2012 
239,47 
217,30 
149,07 
85,34 
57,96 
47,48 
35,54 
26,54 
21,64 
23,46 
77,06 
65,36 
2013 
221,33 
227,94 
190,11 
147,65 
73,23 
61,87 
40,80 
30,17 
24,32 
34,62 
71,84 
122,99 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Travessão do Campo Montante                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1972  79,97  108,09  102,25  64,23  38,58  28,68  24,43  19,57  17,10  31,64  74,53  244,89
1973  172,09  111,44  215,15  187,83  72,21  49,30  38,93  29,63  25,56  89,09  153,01  160,48
1974  149,71  97,29  216,82  168,79  88,11  58,39  43,50  34,98  28,13  34,31  40,40  69,88
1975  78,46  119,83  71,18  104,84  46,25  31,57  25,93  20,32  16,73  17,87  49,94  87,76
1976  60,28  139,83  132,19  64,39  42,74  30,25  22,40  17,96  24,63  35,37  76,00  159,94
1977  291,47  344,19  125,67  107,46  70,87  50,31  42,76  38,05  36,68  34,66  50,43  98,16
1978  263,28  180,48  353,07  168,98  91,66  94,20  54,35  27,62  31,59  35,17  58,53  62,98
1979  175,04  327,11  135,98  115,15  69,07  51,33  41,25  35,79  41,50  34,69  41,66  57,63
1980  244,06  249,07  333,33  221,82  82,74  62,59  55,74  48,73  40,82  41,86  61,29  202,86
1981  184,06  117,43  262,42  236,81  121,69  84,52  64,91  49,17  39,50  98,04  158,98  159,81
1982  317,72  290,56  315,75  216,73  155,41  108,16  80,35  61,58  56,20  61,84  52,42  96,38
1983  335,09  541,39  372,65  298,19  154,30  110,62  81,36  62,53  53,93  68,23  87,42  315,02
1984  207,38  128,45  139,61  147,99  86,90  56,95  46,99  41,11  43,93  50,18  71,72  130,65
1985  434,24  351,29  295,41  150,48  89,05  73,69  59,04  45,88  42,33  47,64  71,69  65,84
1986  159,87  156,53  117,98  70,59  59,95  43,44  35,62  31,31  31,05  42,34  34,97  133,32
1987  137,60  128,26  166,89  131,56  64,01  46,21  35,29  30,17  29,25  35,53  52,67  260,01
1988  246,20  256,06  361,77  173,42  93,96  68,22  51,69  39,61  32,66  40,09  45,10  83,09
1989  148,03  155,99  158,70  90,50  56,12  42,28  34,87  30,38  27,21  27,75  49,05  399,93
1990  326,25  195,59  151,09  100,94  69,01  47,36  40,41  34,26  33,44  47,43  37,65  49,09
1991  126,08  151,42  273,83  199,98  85,40  56,79  44,46  35,31  31,44  41,34  48,47  102,55
1992  359,14  409,23  240,95  202,53  119,10  78,78  59,81  47,96  49,83  70,75  97,60  227,87
1993  162,42  268,72  162,26  172,66  77,57  63,78  47,79  44,49  44,04  52,05  60,38  194,03
1994  176,57  202,15  340,30  175,91  154,65  83,82  65,02  44,14  34,40  67,06  136,86  182,20
1995  208,66  330,19  206,21  236,82  85,08  73,09  61,39  42,07  34,67  47,47  92,71  167,33
1996  233,81  119,18  108,41  134,75  70,76  52,73  41,52  34,02  35,82  64,81  135,01  190,88
1997  445,30  314,18  384,23  272,67  162,37  164,60  98,22  69,77  56,18  57,79  70,19  98,34
1998  84,18  210,43  80,37  56,09  50,14  40,99  30,93  23,99  21,42  29,11  122,02  96,68
1999  257,12  174,42  298,79  101,48  62,94  41,08  32,50  28,81  24,48  24,10  58,99  76,20
2000  184,50  209,02  258,09  127,89  60,79  46,48  37,47  37,67  51,84  28,19  86,54  254,78
2001  160,05  112,48  199,89  122,64  71,53  52,38  37,50  28,72  32,25  48,56  120,55  214,26
2002  381,33  283,39  193,91  109,39  71,55  54,29  43,72  32,75  28,18  26,38  45,15  82,99
2003  132,67  205,00  155,09  158,07  72,35  52,39  37,62  30,03  26,83  27,13  53,61  66,54
2004  237,92  520,20  357,26  178,90  102,45  68,32  53,22  35,02  28,59  34,68  36,91  96,55
2005  224,57  143,80  277,91  119,30  67,10  49,47  35,56  26,54  21,48  24,35  53,36  184,63
2006  133,86  139,63  206,62  198,09  71,44  50,52  37,38  27,42  26,26  35,50  57,04  129,67
2007  183,79  370,00  143,18  89,82  58,88  40,97  31,40  25,18  18,46  17,97  32,39  77,26
2008  98,28  238,47  340,76  175,45  82,33  53,62  40,16  29,29  22,50  25,15  39,95  130,63
2009  193,51  166,67  310,34  345,72  89,79  57,94  39,68  31,06  31,34  50,24  119,67  427,26
2010  298,80  228,74  396,47  182,18  68,50  51,06  39,52  30,52  26,45  29,81  91,24  95,74
2011  391,52  263,19  432,64  215,64  101,93  76,55  56,60  42,90  33,01  58,03  55,60  135,56
2012  239,47  217,30  149,07  85,34  57,96  47,48  35,54  26,54  21,64  23,46  77,06  65,36
2013  221,33  227,94  190,11  147,65  73,23  61,87  40,80  30,17  24,32  34,62  71,84  122,99