* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
\SCG\NT\133\NT_506YF1608 
48524.007123/2021-00 
NOTA TÉCNICA Nº 525/2021-SCG/ANEEL 
Em 16 de agosto de 2021. 
 
 
 
 
 
Processo: 48500.006216/2014-88. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena 
Central Hidrelétrica Âmbar, com 5.100 kW de Potência 
Instalada, com Outorga de Autorização conferido à Rio 
Sargento Energia S.A. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) Âmbar, com 5.100 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos 
de Geração (CEG) PCH.PH.SC.033613-0.01, com Outorga de Autorização conferida à Rio Sargento Energia 
S.A. (Rio Sargento Energia ou Interessada), por meio da Resolução Autorizativa nº 6.953, de 17 de abril de 
2018, localizada no rio Sargento, sub-bacia 74, na bacia hidrográfica do Rio Uruguai, cuja casa de força 
localiza-se no município de Romelândia, estado de Santa Catarina. 
 
II – DOS FATOS 
2. 
O Despacho n° 3.897, de 24 de setembro de 2014, aprova os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio Sargento, no qual foram identificados 5 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais 
a PCH Âmbar. 
 
3. 
O Despacho nº 4.7341, de 8 de dezembro de 2014, efetivou como ativo o Registro para 
elaboração do Projeto Básico da PCH Âmbar. 
 
4. 
Em 22 de maio de 2015, a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração 
(SCG) emitiu o Despacho nº 1.6782, decidindo aceitar o Projeto Básico da PCH Âmbar. 
 
5. 
Em 18 de março de 2016, a SCG emitiu o Despacho nº 6733, concedendo o DRS-PCH 
referente à PCH Âmbar para a Interessada. 
 
1 Documento nº 48539.012028/2014-00. 
2 Documento nº 48524.005650/2015-00. 
3 Documento nº 48524.002956/2016-00.

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 525/2021-SCG/ANEEL, de 16/8/2021. 
 
 
6. 
Em 31 de agosto de 2017, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 
Sustentável do estado de Santa Catarina emitiu a Portaria nº 2374, resolvendo declarar reservada a 
disponibilidade hídrica necessária ao atendimento da PCH Âmbar, com validade de três anos. 
 
7. 
Em 26 de setembro de 2017, a SCG resolveu homologar5 os parâmetros necessários ao 
cálculo da Garantia Física da PCH Âmbar. 
 
8. 
Em 17 de abril de 2018, foi emitida a Resolução Autorizativa nº 6.9536, que autorizou a Rio 
Sargento Energia S.A. a implantar e explorar a PCH Âmbar. 
 
9. 
Em 8 de abril de 2021, a SCG emitiu o Despacho nº 9697, decidindo alterar o número de 
unidades geradoras da PCH Âmbar de 3 (três) com 1.700 kW para 2 (duas) com 2.550 kW de potência 
instalada cada unidade geradora. 
 
10. 
Em 22 de junho de 2021, a Interessada protocolou a Carta s/nº8, solicitando a homologação 
dos Parâmetros informados para o Cálculo da Garantia Física referente à PCH Âmbar. 
 
11. 
Em 21 de julho de 2021, a SCG encaminhou o Ofício nº 415/2021-SCG/ANEEL9, solicitando 
o Sumário Executivo e o Projeto Básico atualizado para avaliação do DRS-PCH antes da homologação dos 
parâmetros para o cálculo da Garantia Física. 
 
12. 
Em 4 de agosto de 2021, a Rio Sargento Energia protocolou o Ofício nº 04/202110, contendo 
o Projeto Básico atualizado e seu respectivo Sumário Executivo. 
 
III – DA ANÁLISE 
13. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020: 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais 
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
14. 
A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico. 
 
 
4 Documento nº 48524.013216/2017-00. 
5 Documento nº 48524.011188/2017-00. 
6 Documento nº 48575.001765/2018-00. 
7 Documento nº 48524.002877/2021-00. 
8 Documento nº 48513.016734/2021-00. 
9 Documento nº 48524.006373/2021-00. 
10 Documento nº 48513.021068/2021-00.

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 525/2021-SCG/ANEEL, de 16/8/2021. 
 
 
 
Figura 1: Arranjo geral da PCH Âmbar 
 
15. 
O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa 
de Força e do Reservatório da PCH Âmbar: 
 
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF11 
Barramento 
26°43'22" S 
53°20'36" W 
Romelândia/SC e Flor do 
Sertão/SC 
Casa de Força 
26°43'49" S 
53°21'2" W 
Romelândia/SC 
Limite máximo do Reservatório 
26°42'11,47" S 
53°19'32,6" W 
Romelândia/SC e Flor do 
Sertão/SC 
 
16. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
17. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no 3.897, de 24 de setembro de 2014. 
 
 
 
11 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento.
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF11
Barramento  26°43'22" S
53°20'36" W  Romelândia/SC e Flor do
Sertão/SC
Casa de Força  26°43'49" S
53°21'2" W  Romelândia/SC
Limite máximo do Reservatório  26°42'11,47" S
53°19'32,6" W  Romelândia/SC e Flor do
Sertão/SC

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 525/2021-SCG/ANEEL, de 16/8/2021. 
 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Âmbar 
PCH Âmbar 
Estudos de Inventário 
Despacho nº 673/201612 
Sumário Executivo 
Localização do 
Barramento 
26°43'19,97" S 
53°20'38,17" W 
26°43'19,97" S 
53°20'38,17" W 
26°43'22" S 
53°20'36" W 
NA Montante (m) 
290,20 
290,80 
290,80 
NA Jusante (m) 
265,36 
265,41 
265,41 
Queda Bruta (m) 
24,84 
25,39 
25,39 
Área do Reservatório 
(km²) 
0,45 
0,4797 
0,34 
Potência (kW) 
4.500 
5.100 
5.100 
Energia Média (kWméd) 
2.624,00 
3.000,00 
3.000,00 
Vazão QMLT13 (m³/s) 
19,64 
19,87 
20,92 
 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Sargento 
ESTADO: 
SC 
SUB-BACIA: 
74 
DESPACHO: 
3.897 
DATA: 
24/09/2014 
AUTOR: 
Rio Sargento S.A. 
POTÊNCIA: 
16.740,00 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
5 (cinco) 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Granada 
26°42'28,67" s 
53°19'8,41" W 
310,20 
291,35 
3.330 
Disponível 
(inventariado) 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Flor do Sertão (rio 
das Antas) 
26°46'01"S 
53°22'07"O 
254,00 
231,60 
16.500 
Outorgado14 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
18. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
 
 
 
12 Dados retirados da Nota Técnica nº 176/2016-SCG/ANEEL. 
13 Vazão Média de Longo Termo. 
14 Resolução ANEEL nº 759, de 18 de dezembro de 2002, c/c Resolução ANEEL n° 127, de 4 de abril de 2005.
Estudos de Inventário  Despacho nº 673/201612
26°43'19,97" S
53°20'38,17" W  26°43'19,97" S
53°20'38,17" W
290,20  290,80
265,36  265,41
24,84  25,39
0,45  0,4797
4.500  5.100
2.624,00  3.000,00
19,64  19,87
NOME DO RIO:  Sargento  ESTADO:    SC      SUB-BACIA:    74
DESPACHO:  3.897  DATA:    24/09/2014          
AUTOR:  Rio Sargento S.A.                
POTÊNCIA:  16.740,00  EIXOS
IDENTIFICADOS:      5 (cinco)        
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                  
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)      Potência
(kW)    Condição  
PCH Granada  26°42'28,67" s
53°19'8,41" W  310,20  291,35      3.330    Disponível
(inventariado)  
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)      Potência
(kW)    Condição  
PCH Flor do Sertão (rio
das Antas)  26°46'01"S
53°22'07"O  254,00  231,60      16.500    Outorgado14  

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 525/2021-SCG/ANEEL, de 16/8/2021. 
 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Inova Energia e Engenharia Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
André Silva Oliveira 
7893391-9 
096425-6 
Responsável Geral do Projeto 
Joaquim Antônio D. Salomão 
20131118163 
CREA PR-19728/D 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Mauren Marques Domit 
5397346-4 
CREA 091815-3 
Estudos geotécnicos 
Itacir Pasini 
Rodrigo Kern 
Denny Rodrigo Kufner 
4295752-1 
5397517-9 
7893122-8 
058813-9 
079175-9 
068997-7 
Estudos hidrológicos 
Denny Rodrigo Kufner 
7893122-8 
068997-7 
Estudos energéticos 
André Silva Oliveira 
7893391-9 
096425-6 
Estruturas extravasoras 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Instalação15 
Número 
8669/2017 
Órgão emissor 
FATMA 
Data de emissão 
14 de novembro de 2017 
Validade 
14 de novembro de 2022 
Vazão remanescente 
0,52 
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
DRDH (Vencida) 
Número 
Portaria nº 192 
Órgão Emissor 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável 
Data de emissão 
2 de agosto de 2018 
Validade 
7 de setembro e 2020 
Vazão de usos consuntivos 
0 
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
19. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico. 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é igual àquela avaliada pela Nota Técnica nº 
176/2016-SCG/ANEEL. 
 
 
 
 
15 A Licença de Instalação apresentada está incompatível com a Revisão do Projeto Básico.
Empresa Projetista:  Inova Energia e Engenharia Ltda.    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
André Silva Oliveira  7893391-9  096425-6  Responsável Geral do Projeto
Joaquim Antônio D. Salomão  20131118163  CREA PR-19728/D  Estudos cartográficos e
topográficos
Mauren Marques Domit  5397346-4  CREA 091815-3  Estudos geotécnicos
Itacir Pasini
Rodrigo Kern
Denny Rodrigo Kufner  4295752-1
5397517-9
7893122-8  058813-9
079175-9
068997-7  Estudos hidrológicos
Denny Rodrigo Kufner  7893122-8  068997-7  Estudos energéticos
André Silva Oliveira  7893391-9  096425-6  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  Instalação15
Número  8669/2017
Órgão emissor  FATMA
Data de emissão  14 de novembro de 2017
Validade  14 de novembro de 2022
Vazão remanescente  0,52
Tipo de Licença  DRDH (Vencida)
Número  Portaria nº 192
Órgão Emissor  Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável
Data de emissão  2 de agosto de 2018
Validade  7 de setembro e 2020
Vazão de usos consuntivos  0
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é igual àquela avaliada pela Nota Técnica nº
176/2016-SCG/ANEEL.

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 525/2021-SCG/ANEEL, de 16/8/2021. 
 
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Âmbar 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
 
Área de 
Drenagem da 
PCH (km²): 
638,00 
NOME DO RIO DA USINA: 
Sargento 
 
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
74320000 
Ponte do Sargento 
Sargento 
609,00 
 
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
1.854,00 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre / Perfil Creager 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Soleira Livre / Perfil Creager 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
André Silva Oliveira 096425-6 
Nº DA 
ART16 
7893391-9 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
74320000 
Ponte do Sargento 
Sargento 
609,00 
 
20. 
 No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 5.100 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,58 são compatíveis com as 
informações avaliadas pela Nota Técnica nº 176/2016-SCG/ANEEL e publicadas no 
Despacho nº 673, de 18 de março de 2016. Diferenças estão relacionadas a quantidade 
de unidades geradoras, área do reservatório e atualização da série de vazões da PCH 
Âmbar. 
 
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 2.628,86 kW e 2 geradores de potência 
unitária nominal de 2.833,33 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
 
16 Documento 48513.021068/2021-00-2.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de
Drenagem da
PCH (km²):  638,00  NOME DO RIO DA USINA:    Sargento  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
74320000  Ponte do Sargento    Sargento    609,00
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
-  -    -    -
-  -    -    -
-  -    -    -
-  -    -    -
-  -    -    -
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    1.854,00    TR (anos):    1.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira Livre / Perfil Creager          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Soleira Livre / Perfil Creager          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    André Silva Oliveira 096425-6        Nº DA
ART16  7893391-9
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
74320000  Ponte do Sargento    Sargento    609,00    
Estudos Energéticos  A potência de 5.100 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,58 são compatíveis com as
informações avaliadas pela Nota Técnica nº 176/2016-SCG/ANEEL e publicadas no
Despacho nº 673, de 18 de março de 2016. Diferenças estão relacionadas a quantidade
de unidades geradoras, área do reservatório e atualização da série de vazões da PCH
Âmbar.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 2.628,86 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 2.833,33 kVA, com 0,9 de fator de potência.

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 525/2021-SCG/ANEEL, de 16/8/2021. 
 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
21. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo 
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação 
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que 
compatíveis com estes. 
 
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH Âmbar 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
26°43'22" S 
53°20'36" W 
Coordenadas da casa de força 
26°43'49" s 
53°21'2" W 
NA Montante (m) 
290,80 
NA Jusante (m) 
265,41 
Potência Instalada Total (kW) 
5.100 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
2.833,33; 2.833,33 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
2.628,86; 2.628,86 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
3,53; 3,53 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93,7%; 93,7% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
96,6%; 96,6% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da 
usina (%) 
1,25% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
1,25% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,99417 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
25,39 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,642% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
15,3 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0,52 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,00 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
22. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido 
o DRS-PCH referente à revisão do Projeto Básico da PCH Âmbar conforme solicitado por Rio Sargento 
Energia S.A. 
 
23. 
Como a Licença de Instalação apresentada está incompatível com a revisão do Projeto 
Básico da PCH Âmbar e a DRDH encontra-se vencida, o DRS-PCH poderá ser utilizado para que o 
empreendedor consiga a compatibilização da Licença de Instalação e para obter a outorga de recursos 
hídricos para a PCH Âmbar. 
 
17 Retirado do Documento nº 48513.016734/2021-00-1.
PCH Âmbar  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  26°43'22" S
53°20'36" W
Coordenadas da casa de força  26°43'49" s
53°21'2" W
NA Montante (m)  290,80
NA Jusante (m)  265,41
Potência Instalada Total (kW)  5.100
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  2.833,33; 2.833,33
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW)  2.628,86; 2.628,86
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  3,53; 3,53
Rendimento nominal por turbina (%)  93,7%; 93,7%
Rendimento nominal por gerador (%)  96,6%; 96,6%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
usina (%)  1,25%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  1,25%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,99417
H : Queda bruta nominal (m)
b  25,39
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  1,642%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  15,3
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0,52
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,00
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 525/2021-SCG/ANEEL, de 16/8/2021. 
 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
24. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
25. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à revisão da PCH Âmbar sob a titularidade de Rio Sargento Energia S.A. 
 
26. 
Após o protocolo dos diplomas ambientais, caso compatíveis com o Projeto Básico aqui 
analisado, poderá ser emitido o Despacho de Homologação dos Parâmetros de Garantia Física sem a 
necessidade de nova análise e emissão de novo DRS. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
27. 
Emitir o Despacho. 
 
(Assinado digitalmente) 
YURI FERREIRA GOMES DIAS 
Especialista em Regulação 
(Assinado digitalmente) 
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO 
Analista Administrativo 
 
 
De acordo: 
 
 
(Assinado digitalmente) 
RENATO MARQUES BATISTA 
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Âmbar 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1965 
 
 
 
 
 
 
7,62 
34,45 
44,81 
57,48 
14,23 
56,43 
1966 
16,55 
53,45 
12,46 
6,73 
2,22 
15,78 
8,82 
15,30 
30,30 
52,08 
7,02 
10,51 
1967 
9,29 
11,52 
23,58 
4,64 
1,70 
2,01 
4,99 
25,44 
13,88 
11,23 
13,93 
5,69 
1968 
1,79 
2,09 
7,10 
11,46 
4,03 
2,52 
4,04 
1,19 
3,18 
10,16 
6,22 
19,64 
1969 
50,04 
8,32 
12,07 
15,82 
17,19 
30,44 
8,76 
4,30 
14,56 
16,21 
46,20 
2,45 
1970 
2,60 
1,73 
2,00 
1,34 
5,63 
19,96 
27,76 
5,96 
23,24 
44,18 
7,57 
27,46 
1971 
26,87 
8,00 
13,36 
36,04 
37,13 
38,33 
26,23 
26,71 
5,06 
12,82 
2,81 
1,12 
1972 
5,45 
7,85 
20,64 
28,30 
3,12 
49,00 
14,72 
71,65 
55,90 
18,73 
25,35 
14,42 
1973 
36,20 
20,88 
7,50 
8,46 
36,73 
28,76 
24,24 
53,97 
49,10 
27,21 
13,59 
5,94 
1974 
17,75 
5,02 
6,58 
15,95 
16,44 
26,66 
6,03 
11,87 
14,55 
9,45 
31,15 
12,65 
1975 
23,37 
21,08 
10,04 
6,58 
5,17 
14,94 
7,48 
26,35 
32,32 
65,55 
14,35 
32,13 
1976 
23,55 
9,15 
2,41 
6,96 
25,01 
18,21 
11,70 
24,25 
10,00 
29,66 
19,94 
8,92 
1977 
8,31 
15,66 
6,25 
3,60 
0,98 
16,01 
5,15 
12,31 
10,78 
17,55 
24,34 
18,51 
1978 
4,90 
1,18 
8,75 
4,46 
2,69 
2,10 
17,76 
9,19 
11,53 
4,47 
10,19 
5,32 
1979 
3,98 
6,03 
11,62 
12,02 
79,10 
10,59 
13,10 
31,51 
17,30 
73,58 
23,15 
25,85 
1980 
11,47 
5,07 
19,49 
4,12 
11,98 
6,40 
6,01 
15,49 
8,69 
17,98 
9,56 
7,08 
1981 
4,71 
8,75 
8,37 
27,70 
5,45 
10,79 
2,64 
1,86 
6,04 
21,54 
27,05 
38,85 
1982 
6,62 
8,48 
4,96 
1,21 
5,32 
34,58 
50,54 
12,78 
9,62 
39,55 
90,59 
21,69 
1983 
8,87 
29,11 
52,05 
41,47 
129,92 
52,57 
170,29 
26,09 
49,20 
22,80 
12,91 
7,12 
1984 
10,28 
9,92 
7,46 
5,98 
11,76 
31,88 
12,77 
31,88 
23,34 
11,66 
36,27 
5,93 
1985 
3,20 
25,36 
6,64 
17,43 
13,43 
7,48 
12,14 
12,44 
12,83 
9,53 
19,87 
8,68 
1986 
3,78 
13,45 
13,76 
43,33 
53,79 
15,92 
7,11 
22,42 
29,00 
22,32 
13,60 
11,95 
1987 
13,25 
21,96 
1,95 
25,29 
75,23 
26,40 
20,26 
9,59 
2,82 
29,54 
25,45 
10,49 
1988 
4,91 
6,44 
2,74 
19,34 
77,98 
20,69 
5,98 
1,60 
0,64 
11,49 
10,67 
2,80 
1989 
25,08 
27,30 
7,10 
9,97 
17,06 
12,34 
14,82 
23,84 
71,84 
28,83 
8,76 
8,33 
1990 
49,74 
8,85 
2,28 
72,26 
42,78 
46,74 
17,82 
37,14 
45,25 
56,92 
13,90 
17,69 
1991 
8,12 
9,50 
8,87 
5,65 
4,54 
24,07 
13,99 
7,16 
4,82 
17,61 
5,57 
16,66 
1992 
9,12 
27,80 
42,63 
14,48 
66,19 
50,19 
53,07 
22,44 
30,27 
26,93 
32,30 
16,87 
1993 
12,42 
20,85 
9,29 
11,52 
25,24 
37,02 
24,71 
7,14 
20,90 
42,98 
17,64 
21,27 
1994 
1,59 
26,21 
20,48 
8,02 
33,04 
38,43 
45,59 
6,31 
19,15 
29,37 
48,50 
8,81 
1995 
39,25 
10,31 
19,58 
26,08 
4,30 
9,55 
8,91 
7,39 
37,27 
33,14 
5,84 
2,57 
1996 
13,86 
31,07 
24,00 
12,35 
2,39 
36,13 
23,41 
10,54 
32,19 
84,63 
15,05 
38,63 
1997 
9,29 
56,63 
9,87 
2,53 
7,75 
42,19 
33,66 
31,97 
22,03 
112,81 
65,00 
10,21 
1998 
9,16 
85,43 
39,01 
96,83 
25,23 
7,67 
14,93 
61,81 
50,34 
73,34 
10,48 
11,03 
1999 
20,16 
21,61 
3,74 
16,70 
3,52 
28,26 
28,20 
3,46 
4,59 
29,81 
3,54 
14,53 
2000 
6,63 
6,27 
4,17 
5,60 
18,07 
10,14 
21,28 
15,28 
43,10 
46,77 
13,16 
5,32 
2001 
10,13 
43,48 
29,34 
27,60 
26,90 
25,13 
18,45 
6,22 
12,82 
56,77 
15,15 
4,29 
2002 
5,07 
4,52 
2,80 
4,98 
35,13 
42,53 
8,41 
20,64 
42,06 
65,91 
44,49 
37,95 
2003 
9,69 
29,13 
20,36 
6,29 
4,80 
7,26 
6,70 
2,89 
5,53 
23,47 
28,52 
82,11 
2004 
18,45 
6,82 
8,30 
10,54 
24,10 
8,01 
22,21 
4,64 
6,16 
28,43 
32,60 
7,21 
2005 
7,96 
0,85 
0,61 
13,84 
32,15 
68,16 
17,01 
7,39 
40,40 
72,79 
9,52 
3,00 
2006 
9,97 
3,01 
9,05 
9,07 
8,16 
6,22 
9,04 
12,94 
10,92 
19,92 
21,45 
15,66 
2007 
10,15 
13,12 
13,23 
42,68 
73,03 
7,03 
20,87 
9,98 
5,42 
46,51 
61,66 
10,05 
2008 
4,97 
2,31 
7,63 
21,31 
15,59 
19,05 
5,66 
9,52 
11,69 
67,49 
34,30 
3,00 
2009 
8,42 
2,99 
3,24 
1,05 
13,34 
17,43 
24,06 
34,26 
66,37 
53,02 
18,08 
17,78
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Âmbar                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1965              7,62  34,45  44,81  57,48  14,23  56,43
1966  16,55  53,45  12,46  6,73  2,22  15,78  8,82  15,30  30,30  52,08  7,02  10,51
1967  9,29  11,52  23,58  4,64  1,70  2,01  4,99  25,44  13,88  11,23  13,93  5,69
1968  1,79  2,09  7,10  11,46  4,03  2,52  4,04  1,19  3,18  10,16  6,22  19,64
1969  50,04  8,32  12,07  15,82  17,19  30,44  8,76  4,30  14,56  16,21  46,20  2,45
1970  2,60  1,73  2,00  1,34  5,63  19,96  27,76  5,96  23,24  44,18  7,57  27,46
1971  26,87  8,00  13,36  36,04  37,13  38,33  26,23  26,71  5,06  12,82  2,81  1,12
1972  5,45  7,85  20,64  28,30  3,12  49,00  14,72  71,65  55,90  18,73  25,35  14,42
1973  36,20  20,88  7,50  8,46  36,73  28,76  24,24  53,97  49,10  27,21  13,59  5,94
1974  17,75  5,02  6,58  15,95  16,44  26,66  6,03  11,87  14,55  9,45  31,15  12,65
1975  23,37  21,08  10,04  6,58  5,17  14,94  7,48  26,35  32,32  65,55  14,35  32,13
1976  23,55  9,15  2,41  6,96  25,01  18,21  11,70  24,25  10,00  29,66  19,94  8,92
1977  8,31  15,66  6,25  3,60  0,98  16,01  5,15  12,31  10,78  17,55  24,34  18,51
1978  4,90  1,18  8,75  4,46  2,69  2,10  17,76  9,19  11,53  4,47  10,19  5,32
1979  3,98  6,03  11,62  12,02  79,10  10,59  13,10  31,51  17,30  73,58  23,15  25,85
1980  11,47  5,07  19,49  4,12  11,98  6,40  6,01  15,49  8,69  17,98  9,56  7,08
1981  4,71  8,75  8,37  27,70  5,45  10,79  2,64  1,86  6,04  21,54  27,05  38,85
1982  6,62  8,48  4,96  1,21  5,32  34,58  50,54  12,78  9,62  39,55  90,59  21,69
1983  8,87  29,11  52,05  41,47  129,92  52,57  170,29  26,09  49,20  22,80  12,91  7,12
1984  10,28  9,92  7,46  5,98  11,76  31,88  12,77  31,88  23,34  11,66  36,27  5,93
1985  3,20  25,36  6,64  17,43  13,43  7,48  12,14  12,44  12,83  9,53  19,87  8,68
1986  3,78  13,45  13,76  43,33  53,79  15,92  7,11  22,42  29,00  22,32  13,60  11,95
1987  13,25  21,96  1,95  25,29  75,23  26,40  20,26  9,59  2,82  29,54  25,45  10,49
1988  4,91  6,44  2,74  19,34  77,98  20,69  5,98  1,60  0,64  11,49  10,67  2,80
1989  25,08  27,30  7,10  9,97  17,06  12,34  14,82  23,84  71,84  28,83  8,76  8,33
1990  49,74  8,85  2,28  72,26  42,78  46,74  17,82  37,14  45,25  56,92  13,90  17,69
1991  8,12  9,50  8,87  5,65  4,54  24,07  13,99  7,16  4,82  17,61  5,57  16,66
1992  9,12  27,80  42,63  14,48  66,19  50,19  53,07  22,44  30,27  26,93  32,30  16,87
1993  12,42  20,85  9,29  11,52  25,24  37,02  24,71  7,14  20,90  42,98  17,64  21,27
1994  1,59  26,21  20,48  8,02  33,04  38,43  45,59  6,31  19,15  29,37  48,50  8,81
1995  39,25  10,31  19,58  26,08  4,30  9,55  8,91  7,39  37,27  33,14  5,84  2,57
1996  13,86  31,07  24,00  12,35  2,39  36,13  23,41  10,54  32,19  84,63  15,05  38,63
1997  9,29  56,63  9,87  2,53  7,75  42,19  33,66  31,97  22,03  112,81  65,00  10,21
1998  9,16  85,43  39,01  96,83  25,23  7,67  14,93  61,81  50,34  73,34  10,48  11,03
1999  20,16  21,61  3,74  16,70  3,52  28,26  28,20  3,46  4,59  29,81  3,54  14,53
2000  6,63  6,27  4,17  5,60  18,07  10,14  21,28  15,28  43,10  46,77  13,16  5,32
2001  10,13  43,48  29,34  27,60  26,90  25,13  18,45  6,22  12,82  56,77  15,15  4,29
2002  5,07  4,52  2,80  4,98  35,13  42,53  8,41  20,64  42,06  65,91  44,49  37,95
2003  9,69  29,13  20,36  6,29  4,80  7,26  6,70  2,89  5,53  23,47  28,52  82,11
2004  18,45  6,82  8,30  10,54  24,10  8,01  22,21  4,64  6,16  28,43  32,60  7,21
2005  7,96  0,85  0,61  13,84  32,15  68,16  17,01  7,39  40,40  72,79  9,52  3,00
2006  9,97  3,01  9,05  9,07  8,16  6,22  9,04  12,94  10,92  19,92  21,45  15,66
2007  10,15  13,12  13,23  42,68  73,03  7,03  20,87  9,98  5,42  46,51  61,66  10,05
2008  4,97  2,31  7,63  21,31  15,59  19,05  5,66  9,52  11,69  67,49  34,30  3,00
2009  8,42  2,99  3,24  1,05  13,34  17,43  24,06  34,26  66,37  53,02  18,08  17,78

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Âmbar 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2010 
23,20 
4,98 
17,16 
57,02 
54,41 
13,33 
26,61 
8,91 
4,56 
22,26 
7,18 
62,55 
2011 
17,65 
29,07 
17,41 
20,34 
5,26 
39,04 
53,38 
37,68 
47,30 
24,18 
12,86 
3,54 
2012 
2,29 
1,63 
1,24 
9,03 
6,34 
21,89 
18,06 
8,48 
2,43 
29,58 
13,10 
42,11 
2013 
50,07 
12,16 
71,67 
32,19 
17,23 
53,48 
15,84 
23,86 
23,44 
24,74 
10,66 
29,16 
2014 
11,83 
1,83 
16,45 
25,30 
34,43 
75,56 
27,37 
6,41 
71,18 
27,71 
14,71 
6,34 
2015 
58,55 
10,48 
4,75 
3,74 
26,43 
38,21 
96,79 
7,46 
26,84 
39,10 
39,39 
54,43 
2016 
13,20 
44,31 
46,30 
10,11 
18,26 
8,39 
5,53 
23,67 
9,03 
13,44 
11,62 
14,35 
2017 
13,57 
11,80 
13,73 
5,97 
40,92 
34,84 
2,80 
14,81 
2,95 
55,81 
47,47 
8,15 
2018 
24,53 
3,20 
27,30 
24,30 
3,59 
7,89 
5,78 
7,12 
24,80 
50,78 
30,03 
13,02 
2019 
18,27 
20,61 
25,05 
23,19 
58,88 
14,41 
5,05 
1,73 
1,68 
3,24 
11,57 
4,42
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Âmbar                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2010  23,20  4,98  17,16  57,02  54,41  13,33  26,61  8,91  4,56  22,26  7,18  62,55
2011  17,65  29,07  17,41  20,34  5,26  39,04  53,38  37,68  47,30  24,18  12,86  3,54
2012  2,29  1,63  1,24  9,03  6,34  21,89  18,06  8,48  2,43  29,58  13,10  42,11
2013  50,07  12,16  71,67  32,19  17,23  53,48  15,84  23,86  23,44  24,74  10,66  29,16
2014  11,83  1,83  16,45  25,30  34,43  75,56  27,37  6,41  71,18  27,71  14,71  6,34
2015  58,55  10,48  4,75  3,74  26,43  38,21  96,79  7,46  26,84  39,10  39,39  54,43
2016  13,20  44,31  46,30  10,11  18,26  8,39  5,53  23,67  9,03  13,44  11,62  14,35
2017  13,57  11,80  13,73  5,97  40,92  34,84  2,80  14,81  2,95  55,81  47,47  8,15
2018  24,53  3,20  27,30  24,30  3,59  7,89  5,78  7,12  24,80  50,78  30,03  13,02
2019  18,27  20,61  25,05  23,19  58,88  14,41  5,05  1,73  1,68  3,24  11,57  4,42