A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 711/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 10 de outubro de 2016. 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.006763/2011-11 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica PCH Cianorte, 
com Registro Ativo e Aceite conferidos à 
empresa Rio Ligeiro Energia Ltda., por meio, 
respectivamente, dos Despachos nº 1.222, 
de 24 de abril de 2013, e nº 284, de 6 de 
fevereiro de 2015, localizada nos municípios 
de Cianorte e Jussara, no estado do Paraná. 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Cianorte, com 6.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o 
Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) , com Registro Ativo e Aceite conferidos à 
empresa Rio Ligeiro Energia Ltda. (Rio Ligeiro), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 1.222, 
de 24 de abril de 2013, e nº 284, de 6 de fevereiro de 2015, localizada no rio Ligeiro, sub-bacia 64, na 
bacia hidrográfica do Rio Paraná, nos municípios de Cianorte e Jussara, no estado do Paraná. 
 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 26 de maio de 2010, o Despacho n° 1.479 aprovou os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio Ligeiro, onde foram identificados 6 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a 
PCH Cianorte. 
 
3. 
Em 24 de abril de 2013, por meio do Despacho nº 1.222, foi conferido o Registro Ativo 
à empresa Rio Ligeiro Energia Ltda., sendo que o projeto básico apresentado foi Aceito em 6 de 
fevereiro de 2015 por meio do Despacho nº 284. 
 
4. 
Em 1º de julho de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a 
esse empreendimento.  
 
 
III – DA ANÁLISE 
 
                                                          
1 Por meio da correspondência Carta RL – 001/2016, Documento nº 48513.016700/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 711/2016–SCG/ANEEL, de 10/10/2016 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela empresa Rio Ligeiro Energia Ltda. para emissão 
do Despacho de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo 
de implantação e exploração da PCH Cianorte. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere 
na partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 1.479, de 26 de maio de 2010. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH CIANORTE 
PCH CIANORTE 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
23°42'37,58"S 
52°31'40,02"W 
23°43'0,4"S 
52°31'44"W 
NA Montante (m) 
416 
416 
NA Jusante (m) 
370 
370 
Queda Bruta (m) 
46 
46 
Área do Reservatório (km²) 
0,169 
0,063905 
Potência (kW) 
5.800 
6.000 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
10,36 
9,79 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
RIO LIGEIRO 
ESTADO: 
PR 
SUB-
BACIA: 
64 
DESPACHO: 
1.479 
DATA: 
26/05/2010 
AUTOR: 
LUIS ROBERTO DANTAS BRUEL 
POTÊNCIA: 
22,67 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
6 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
CGH SÃO JANUÁRIO 
23°45'59,65"S 
52°33'8,56"W 
435 
422,7 
1270 
Disponível 
(inventariado) 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH FOZ DO 
CATINGUEIRO 
23°40'5,15"S 
52°30'36,06"W 
370 
345 
3500 
PB Aceito 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo.
PCH CIANORTE      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do barramento    23°42'37,58"S
52°31'40,02"W      23°43'0,4"S
52°31'44"W    
NA Montante (m)    416      416    
NA Jusante (m)    370      370    
Queda Bruta (m)    46      46    
Área do Reservatório (km²)    0,169      0,063905    
Potência (kW)    5.800      6.000    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT    10,36      9,79    
NOME DO RIO:  RIO LIGEIRO      ESTADO:        PR      SUB-
BACIA:    64
DESPACHO:  1.479      DATA:        26/05/2010          
AUTOR:  LUIS ROBERTO DANTAS BRUEL                        
POTÊNCIA:  22,67 kW      EIXOS
IDENTIFICADOS:        6          
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                          
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força    NA        NA      Potência
(kW)    Condição  
      Montante        Jusante            
      (m)        (m)            
CGH SÃO JANUÁRIO  23°45'59,65"S
52°33'8,56"W  435        422,7        1270    Disponível
(inventariado)  
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório    NA        NA      Potência
(kW)    Condição  
      Montante        Jusante            
      (m)        (m)            
PCH FOZ DO
CATINGUEIRO  23°40'5,15"S
52°30'36,06"W  370        345        3500    PB Aceito  
Coordenadas da Casa de
Força
Potência
(kW)
Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório
Potência
(kW)

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 711/2016–SCG/ANEEL, de 10/10/2016 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Design Head Engenharia e Contrutora Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Alberto de Andrade Pinto 
20130300987 
25.341/D CREA-PR Responsável Geral do Projeto 
Marcos Roberto Parreira 
20123466565 
28621/D CREA-PR 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Elaine Nogoseke 
20131270194 
71420/D CREA-PR 
Estudos geotécnicos 
Álvaro Zimmer Neto 
20130339689 
89434/D CREA-PR 
Estudos hidrológicos 
Álvaro Zimmer Neto 
20130339689 
89434/D CREA-PR 
Estudos energéticos 
Alberto de Andrade Pinto 
20162732750 
25.341/D CREA-PR 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não há. 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não há. 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados 
indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem 
ao uso ótimo do potencial hidráulico. 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda e os níveis operacionais indicados no Sumário Executivo são idênticos aos 
indicados no estudo de inventário.  
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Cianorte 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
  Empresa Projetista:    Design Head Engenharia e Contrutora Ltda.      
  Responsável Técnico    Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Alberto de Andrade Pinto      20130300987  25.341/D CREA-PR    Responsável Geral do Projeto
Marcos Roberto Parreira      20123466565  28621/D CREA-PR    Estudos cartográficos e
topográficos
Elaine Nogoseke      20131270194  71420/D CREA-PR    Estudos geotécnicos
Álvaro Zimmer Neto      20130339689  89434/D CREA-PR    Estudos hidrológicos
Álvaro Zimmer Neto      20130339689  89434/D CREA-PR    Estudos energéticos
Alberto de Andrade Pinto      20162732750  25.341/D CREA-PR    Estruturas extravasoras
  Tipo de licença    Não há.
  Número    
  Órgão emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão remanescente    
  Tipo de Licença    Não há.
  Número    
  Órgão Emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão de usos consuntivos    
Queda e níveis operacionais  A queda e os níveis operacionais indicados no Sumário Executivo são idênticos aos
indicados no estudo de inventário.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 711/2016–SCG/ANEEL, de 10/10/2016 
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
546 
NOME DO RIO DA USINA: 
LIGEIRO 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
64682000 
JAPURÁ 
RIO DOS ÍNDIOS 
818 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
64680000 
JUSSARA 
LIGEIRO 
725 
64685000 
PORTO PARAÍSO DO NORTE 
IVAÍ 
28400 
64673000 
QUINTA DO SOL 
MOURÃO 
1530 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
178 
TR (anos): 
10000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
SOLEIRA LIVRE / CREAGER 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
ENROCAMENTO COM NÚCLEO EM ARGILA 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
ALBERTO DE ANDRADE PINTO 
25.341/D CREA-PR 
Nº DA ART 
201627327503 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
64680000 
JUSSARA 
LIGEIRO 
725 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 6.000 kW é igual à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 2 turbinas de 3.109 kW e 2 geradores de potência unitária 
nominal de 3.333 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
10. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são 
de responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para 
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a 
apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), 
desde que compatíveis com estes. 
 
                                                          
3 Documento nº 48513.016700/2016-38-2 (Anexo 2)
  546  NOME DO RIO DA USINA:    LIGEIRO  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
64682000  JAPURÁ    RIO DOS ÍNDIOS    818
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
64680000  JUSSARA    LIGEIRO    725
64685000  PORTO PARAÍSO DO NORTE    IVAÍ    28400
64673000  QUINTA DO SOL    MOURÃO    1530
          
          
          
  178  TR (anos):  10000  
  SOLEIRA LIVRE / CREAGER      
  ENROCAMENTO COM NÚCLEO EM ARGILA      
  ALBERTO DE ANDRADE PINTO
25.341/D CREA-PR    Nº DA ART  201627327503
        
NOME  RIO  A.D. (em km²):
JUSSARA  LIGEIRO  725

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 711/2016–SCG/ANEEL, de 10/10/2016 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Cianorte 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
6.000 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
3.333 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
3.109 / 2,35 
Rendimento da turbina 
92,60% 
Rendimento do gerador 
96,50% 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
1,00% 
Indisponibilidade programada (%) 
1,00% 
Perdas hidráulicas nominais (m) 
2,33 
Queda bruta nominal (m) 
46 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,40% 
Consumo Interno (kW médio) 
17,5 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
1,06 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
12. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o 
processo seria sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade 
de emissão de algum ato referente à aprovação do projeto apresentado pela empresa Rio Ligeiro 
Energia Ltda.  
 
13. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse 
sentido. O Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI-PCH), etapa já cumprida pelo empreendedor. 
 
14. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, 
do Sumário Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Cianorte, nos termos 
da REN 343/2008, quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
 
15. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e 
que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, 
conforme excerto a seguir transcrito:  
 
 
 [...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores 
do potencial hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso 
do potencial hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro 
da Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...]
PCH Cianorte  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  6.000
Número de Unidades Geradoras  2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  3.333 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  3.109 / 2,35
Rendimento da turbina  92,60%
Rendimento do gerador  96,50%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  1,00%
Indisponibilidade programada (%)  1,00%
Perdas hidráulicas nominais (m)  2,33
Queda bruta nominal (m)  46
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  1,40%
Consumo Interno (kW médio)  17,5
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  1,06
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 711/2016–SCG/ANEEL, de 10/10/2016 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração 
de Reserva de Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento 
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação 
dessas ações, quando couber, imediatamente após a publicação do DRI-PCH 
previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da 
ANEEL, caso o interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis 
por até 3 (três) anos, a critério da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]  
 
16. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser 
emitido o DRS-PCH referente à PCH Cianorte à empresa Rio Ligeiro Energia Ltda., bem como o 
encaminhamento de documento ao Instituto das Águas do Paraná, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 1998; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por 
meio da emissão do DRS-PCH referente à PCH Cianorte sob a titularidade da empresa Rio Ligeiro 
Energia Ltda.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 711/2016–SCG/ANEEL, de 10/10/2016 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
19. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento ao Instituto de Águas do Paraná, para 
fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
LEONARDO DE ARAÚJO SILVA 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 711/2016–SCG/ANEEL, de 10/10/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH CIANORTE 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1974 
13,79 
11,06 
9,81 
7,88 
7,33 
10,93 
8,36 
7,64 
9,46 
10,36 
11,26 
11,02 
1975 
10,63 
13,07 
10,95 
10,18 
9,39 
8,63 
8,71 
7,83 
7,58 
13,53 
10,75 
14,15 
1976 
13,10 
12,10 
10,57 
9,85 
9,49 
11,95 
9,37 
14,99 
13,51 
12,95 
16,02 
15,47 
1977 
22,59 
20,04 
16,09 
12,67 
10,14 
10,47 
8,58 
7,16 
7,18 
7,02 
10,35 
20,87 
1978 
11,31 
7,97 
7,45 
5,91 
5,23 
4,73 
7,31 
4,98 
8,65 
4,92 
6,07 
5,55 
1979 
5,81 
8,29 
6,13 
5,40 
8,45 
5,38 
5,54 
5,16 
12,19 
11,36 
11,30 
15,40 
1980 
11,29 
13,37 
15,18 
13,48 
14,32 
12,29 
12,10 
11,01 
10,43 
9,98 
9,13 
11,28 
1981 
14,19 
13,36 
10,69 
11,11 
9,03 
9,64 
7,70 
6,78 
5,92 
10,28 
7,18 
19,24 
1982 
11,55 
10,93 
7,80 
7,18 
5,39 
15,58 
14,96 
12,08 
9,98 
11,32 
16,42 
20,19 
1983 
16,71 
14,40 
26,66 
20,02 
23,11 
33,79 
25,58 
18,55 
21,07 
20,41 
17,72 
16,17 
1984 
13,79 
10,71 
8,93 
8,66 
9,65 
7,31 
6,57 
5,45 
7,10 
8,00 
9,92 
16,44 
1985 
10,15 
9,59 
8,78 
9,16 
14,15 
12,61 
11,83 
7,62 
7,77 
6,59 
5,51 
5,57 
1986 
5,77 
7,38 
6,65 
5,23 
10,47 
8,03 
6,87 
9,34 
7,41 
6,26 
5,21 
6,48 
1987 
6,28 
10,35 
6,98 
7,32 
12,55 
10,71 
9,71 
9,12 
8,90 
10,53 
14,27 
9,78 
1988 
7,95 
10,61 
6,97 
7,47 
9,89 
10,05 
8,58 
6,78 
5,92 
6,02 
6,31 
4,39 
1989 
9,59 
11,37 
9,27 
9,38 
7,58 
6,84 
6,37 
10,22 
18,44 
9,95 
8,36 
7,14 
1990 
16,03 
6,40 
7,58 
7,14 
9,54 
7,49 
8,96 
11,14 
15,10 
17,88 
12,77 
11,04 
1991 
9,96 
12,40 
10,28 
8,79 
8,01 
9,20 
7,60 
7,03 
6,49 
7,10 
6,18 
12,56 
1992 
6,48 
6,23 
9,03 
12,37 
26,49 
19,17 
15,38 
13,01 
13,74 
13,75 
13,80 
11,50 
1993 
12,47 
12,59 
10,94 
9,11 
10,04 
11,44 
9,90 
8,72 
10,28 
13,99 
10,76 
11,43 
1994 
10,08 
10,74 
10,08 
7,22 
8,66 
11,32 
12,94 
9,15 
7,64 
7,56 
8,40 
5,88 
1995 
16,03 
11,44 
8,50 
8,58 
7,33 
7,13 
6,48 
4,63 
7,06 
12,47 
7,05 
6,68 
1996 
9,24 
11,55 
8,22 
7,14 
6,00 
5,29 
4,12 
3,90 
4,63 
8,78 
11,83 
9,44 
1997 
14,91 
23,82 
14,05 
10,53 
9,14 
15,28 
10,86 
8,67 
10,15 
12,96 
15,23 
14,25 
1998 
10,58 
14,17 
11,88 
23,47 
18,26 
14,12 
11,38 
12,88 
15,92 
20,74 
12,81 
11,76 
1999 
12,28 
12,96 
9,98 
8,76 
13,49 
11,74 
12,23 
9,21 
8,15 
7,78 
7,44 
7,41 
2000 
6,67 
10,06 
8,86 
6,50 
6,17 
6,91 
7,11 
9,92 
17,73 
11,10 
9,49 
10,41 
2001 
10,83 
11,55 
8,65 
7,38 
7,13 
7,45 
7,27 
6,48 
6,83 
6,33 
5,44 
9,39 
2002 
9,27 
8,65 
6,30 
4,48 
13,67 
8,44 
7,57 
6,71 
8,06 
6,64 
8,98 
13,12 
2003 
12,73 
11,32 
9,77 
9,42 
7,62 
7,71 
6,66 
6,12 
5,21 
5,66 
4,73 
7,57 
2004 
7,53 
6,70 
6,31 
5,62 
11,52 
11,91 
12,79 
9,05 
7,74 
13,14 
15,91 
11,81 
2005 
17,90 
11,81 
9,50 
8,62 
7,68 
7,47 
6,50 
5,52 
7,73 
11,80 
8,98 
7,54 
2006 
7,50 
6,84 
6,56 
5,97 
5,17 
4,79 
4,76 
4,00 
5,39 
4,64 
4,91 
8,59 
2007 
14,23 
10,23 
7,89 
7,00 
6,30 
5,11 
6,64 
5,10 
4,56 
4,22 
7,12 
5,76 
2008 
6,40 
5,42 
5,85 
4,98 
4,61 
4,56 
3,82 
10,08 
5,64 
6,26 
7,57 
4,30 
2009 
7,05 
5,81 
4,96 
8,15 
16,75 
4,34 
5,28 
4,54 
5,43 
13,03 
8,76 
11,82 
2010 
12,06 
11,60 
10,88 
7,97 
8,24 
6,78 
6,05 
5,27 
4,89 
7,32 
6,37 
8,14 
2011 
7,69 
14,06 
8,53 
10,32 
7,15 
6,21 
8,78 
9,05 
6,36 
7,93 
8,59 
6,07
Série de vazões médias mensais informada para a PCH CIANORTE                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1974  13,79  11,06  9,81  7,88  7,33  10,93  8,36  7,64  9,46  10,36  11,26  11,02
1975  10,63  13,07  10,95  10,18  9,39  8,63  8,71  7,83  7,58  13,53  10,75  14,15
1976  13,10  12,10  10,57  9,85  9,49  11,95  9,37  14,99  13,51  12,95  16,02  15,47
1977  22,59  20,04  16,09  12,67  10,14  10,47  8,58  7,16  7,18  7,02  10,35  20,87
1978  11,31  7,97  7,45  5,91  5,23  4,73  7,31  4,98  8,65  4,92  6,07  5,55
1979  5,81  8,29  6,13  5,40  8,45  5,38  5,54  5,16  12,19  11,36  11,30  15,40
1980  11,29  13,37  15,18  13,48  14,32  12,29  12,10  11,01  10,43  9,98  9,13  11,28
1981  14,19  13,36  10,69  11,11  9,03  9,64  7,70  6,78  5,92  10,28  7,18  19,24
1982  11,55  10,93  7,80  7,18  5,39  15,58  14,96  12,08  9,98  11,32  16,42  20,19
1983  16,71  14,40  26,66  20,02  23,11  33,79  25,58  18,55  21,07  20,41  17,72  16,17
1984  13,79  10,71  8,93  8,66  9,65  7,31  6,57  5,45  7,10  8,00  9,92  16,44
1985  10,15  9,59  8,78  9,16  14,15  12,61  11,83  7,62  7,77  6,59  5,51  5,57
1986  5,77  7,38  6,65  5,23  10,47  8,03  6,87  9,34  7,41  6,26  5,21  6,48
1987  6,28  10,35  6,98  7,32  12,55  10,71  9,71  9,12  8,90  10,53  14,27  9,78
1988  7,95  10,61  6,97  7,47  9,89  10,05  8,58  6,78  5,92  6,02  6,31  4,39
1989  9,59  11,37  9,27  9,38  7,58  6,84  6,37  10,22  18,44  9,95  8,36  7,14
1990  16,03  6,40  7,58  7,14  9,54  7,49  8,96  11,14  15,10  17,88  12,77  11,04
1991  9,96  12,40  10,28  8,79  8,01  9,20  7,60  7,03  6,49  7,10  6,18  12,56
1992  6,48  6,23  9,03  12,37  26,49  19,17  15,38  13,01  13,74  13,75  13,80  11,50
1993  12,47  12,59  10,94  9,11  10,04  11,44  9,90  8,72  10,28  13,99  10,76  11,43
1994  10,08  10,74  10,08  7,22  8,66  11,32  12,94  9,15  7,64  7,56  8,40  5,88
1995  16,03  11,44  8,50  8,58  7,33  7,13  6,48  4,63  7,06  12,47  7,05  6,68
1996  9,24  11,55  8,22  7,14  6,00  5,29  4,12  3,90  4,63  8,78  11,83  9,44
1997  14,91  23,82  14,05  10,53  9,14  15,28  10,86  8,67  10,15  12,96  15,23  14,25
1998  10,58  14,17  11,88  23,47  18,26  14,12  11,38  12,88  15,92  20,74  12,81  11,76
1999  12,28  12,96  9,98  8,76  13,49  11,74  12,23  9,21  8,15  7,78  7,44  7,41
2000  6,67  10,06  8,86  6,50  6,17  6,91  7,11  9,92  17,73  11,10  9,49  10,41
2001  10,83  11,55  8,65  7,38  7,13  7,45  7,27  6,48  6,83  6,33  5,44  9,39
2002  9,27  8,65  6,30  4,48  13,67  8,44  7,57  6,71  8,06  6,64  8,98  13,12
2003  12,73  11,32  9,77  9,42  7,62  7,71  6,66  6,12  5,21  5,66  4,73  7,57
2004  7,53  6,70  6,31  5,62  11,52  11,91  12,79  9,05  7,74  13,14  15,91  11,81
2005  17,90  11,81  9,50  8,62  7,68  7,47  6,50  5,52  7,73  11,80  8,98  7,54
2006  7,50  6,84  6,56  5,97  5,17  4,79  4,76  4,00  5,39  4,64  4,91  8,59
2007  14,23  10,23  7,89  7,00  6,30  5,11  6,64  5,10  4,56  4,22  7,12  5,76
2008  6,40  5,42  5,85  4,98  4,61  4,56  3,82  10,08  5,64  6,26  7,57  4,30
2009  7,05  5,81  4,96  8,15  16,75  4,34  5,28  4,54  5,43  13,03  8,76  11,82
2010  12,06  11,60  10,88  7,97  8,24  6,78  6,05  5,27  4,89  7,32  6,37  8,14
2011  7,69  14,06  8,53  10,32  7,15  6,21  8,78  9,05  6,36  7,93  8,59  6,07