A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 064/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 1° de fevereiro de 2016. 
 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.004884/2008-22 
 
Assunto: Adequação do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica Gongoji Montante, com 
Registro Ativo e Aceite conferidos à empresa Gongoji 
Montante Energia S.A., por meio dos Despachos n° 
3.221, de 2 de setembro de 2008, c/c Despacho n° 4.000, 
de 22 de dezembro de 2010, e n° 1.835 de 28 de abril de 
2011, respectivamente, localizada nos municípios de 
Aurelino Leal e Gongoji, no estado da Bahia. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Gongoji Montante, com 13.500 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.BA.035447-3.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos à empresa 
Gongoji Montante Energia S.A. (Gongogi), por meio dos Despachos n° 3.221, de 2 de setembro de 2008, c/c 
Despacho n° 4.000, de 22 de dezembro de 2010, e n° 1.835 de 28 de abril de 2011, respectivamente, localizada no 
rio Gongoji, sub-bacia 52, na bacia hidrográfica do Atlântico Leste, nos municípios de Aurelino Leal e Gongoji, no 
estado da Bahia. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 13 de maio de 2002, por meio do Despacho n° 275, foram aprovados os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio Contas, onde foram identificados 5 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Gongoji 
Montante. 
 
3. 
Em 2 de setembro de 2008, por meio do Despacho nº 3.221, c/c Despacho n° 4.000, de 22 de 
dezembro de 2010, foi conferido o Registro Ativo à empresa Gongoji para o desenvolvimento do Projeto Básico 
dessa usina, o qual foi Aceito em 28 de abril de 2011 por meio do Despacho nº 1.835. 
 
4. 
Em 4 de dezembro de 2015, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento.  
                                                          
1 Por meio de Carta sem número, Documento nº 48513.032607/2015-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 064/2016–SCG/ANEEL, de 01/02/2016 
 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela empresa Gongoji Montante Energia S.A. para emissão do 
Despacho de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação 
e exploração da PCH Gongoji Montante. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição 
de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 275, de 13/05/2002. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Gongoji Montante 
PCH Gongoji Montante 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
14°20'20"S 
39°29'48"W 
14°20'49"S 
39°30'8"W 
NA Montante (m) 
115 
115 
NA Jusante (m) 
80 
80 
Queda Bruta (m) 
35 
35 
Área do Reservatório (km²) 
2 
5,21 
Potência (kW) 
5.800 
13.500 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
30,9 
36,21 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Contas/Gongoji 
ESTADO: 
BA 
SUB-BACIA: 
52 
DESPACHO: 
275 
DATA: 
13/05/2002 
AUTOR: 
Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos - FINATEC 
POTÊNCIA: 
58.350 kW 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
5 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamentos 
Coordenadas 
NA Montante (m) 
NA Jusante (m) 
Potência (kW) 
Condição 
Dário Meira 
14°28'6"S 
39°29'48"W 
250 
185 
8,2 
Disponível (inventariado) 
Gongoji Jusante 
14°20'19,79"S 
39°27'50"W 
78 
45,35 
13000 
PB Aceito 
 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo.
PCH Gongoji Montante      Estudos de Inventário    Sumário Executivo  
Localização do barramento    14°20'20"S
39°29'48"W      14°20'49"S
39°30'8"W  
NA Montante (m)    115      115  
NA Jusante (m)    80      80  
Queda Bruta (m)    35      35  
Área do Reservatório (km²)    2      5,21  
Potência (kW)    5.800      13.500  
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT    30,9      36,21  
NOME DO RIO:    Contas/Gongoji          ESTADO:        BA    SUB-BACIA:      52
DESPACHO:    275          DATA:        13/05/2002          
AUTOR:    Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos - FINATEC                            
POTÊNCIA:    58.350 kW          EIXOS IDENTIFICADOS:        5          
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                
Aproveitamentos      Coordenadas      NA Montante (m)        NA Jusante (m)    Potência (kW)      Condição  
Dário Meira    14°28'6"S
39°29'48"W      250        185      8,2    Disponível (inventariado)    
Gongoji Jusante    14°20'19,79"S
39°27'50"W      78        45,35      13000    PB Aceito    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 064/2016–SCG/ANEEL, de 01/02/2016 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
RECOL - Rezendo & Elias Consultoria Ltda 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Marcos Elias 
11255 
19614/D-MG 
Responsável Geral do Projeto  
Francisco Carlos Gomes da Rocha 
1-40698044 
45074/D-MG 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Marcos Elias 
11255 
19614/D-MG 
Estudos geotécnicos 
Gilson de Oliveira Mota 
19226 
26553/D-MG 
Estudos hidrológicos 
Marcos Elias 
11255 
19614/D-MG 
Estudos energéticos 
Raphael  Vinícius Cunha Soares 
14201500000002847479 
MG-190504/LP 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não apresentada 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não apresentada 
Número 
 
Órgão Emissor 
A ANEEL fará a articulação para a obtenção da DRDH com o respectivo 
órgão competente. 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico.
Empresa Projetista:  RECOL - Rezendo & Elias Consultoria Ltda      
Responsável Técnico    Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Marcos Elias  11255    19614/D-MG  Responsável Geral do Projeto
Francisco Carlos Gomes da Rocha  1-40698044    45074/D-MG  Estudos cartográficos e
topográficos
Marcos Elias  11255    19614/D-MG  Estudos geotécnicos
Gilson de Oliveira Mota  19226    26553/D-MG  Estudos hidrológicos
Marcos Elias  11255    19614/D-MG  Estudos energéticos
Raphael Vinícius Cunha Soares  14201500000002847479    MG-190504/LP  Estruturas extravasoras
  Tipo de licença    Não apresentada
  Número    
  Órgão emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão remanescente    
  Tipo de Licença    Não apresentada
  Número    
Órgão Emissor  Órgão Emissor    A ANEEL fará a articulação para a obtenção da DRDH com o respectivo
órgão competente.
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão de usos consuntivos    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 064/2016–SCG/ANEEL, de 01/02/2016 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
Não foi constatada alteração da queda bruta quando do desenvolvimento do Projeto Básico 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Gongoji Montante 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
5.012,21 
NOME DO RIO DA USINA: 
Gongoji 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
52790000 
PEDRINHAS 
Gongoji 
5.229,4 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
52760000 
DÁRIO MEIRA 
Gongoji 
2.682,8 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
1.871 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA 
BARRAGEM: 
Solo e Enrocamento 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Raphael  Vinícius Cunha Soares 
MG-190504/LP 
Nº DA 
ART 
14201500000002847479 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
52790000 
Pedrinhas 
Gongoji 
5229,4 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 13.500 kW é superior à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 2 turbinas de 6888 kW e 2 geradores de potência 
unitária nominal de 7500 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
10. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no 
trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da 
Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença 
Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes.
  Queda e níveis operacionais    Não foi constatada alteração da queda bruta quando do desenvolvimento do Projeto Básico
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  5.012,21  NOME DO RIO DA USINA:    Gongoji  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
52790000  PEDRINHAS    Gongoji    5.229,4
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
52760000  DÁRIO MEIRA    Gongoji    2.682,8
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):      1.871    TR (anos):    1.000  
TIPO DE VERTEDOURO:      Soleira Livre          
TIPO DE ESTRUTURA DA
BARRAGEM:      Solo e Enrocamento          
NOME DO RESP. TÉCNICO:      Raphael Vinícius Cunha Soares
MG-190504/LP        Nº DA
ART  14201500000002847479
                
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA                
CÓDIGO    NOME    RIO    A.D. (em km²):    
52790000    Pedrinhas    Gongoji    5229,4    
Estudos Energéticos  A potência de 13.500 kW é superior à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 2 turbinas de 6888 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 7500 kVA, com 0,9 de fator de potência.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 064/2016–SCG/ANEEL, de 01/02/2016 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física 
PCH Gongoji Montante 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
13.500 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
7.500 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolimento mínimo (m3/s) 
6.888 / 36,20 
Rendimento da turbina 
92,50% 
Rendimento do gerador 
98,00% 
Taxa equivalente de indisponibilidade forçada (%) 
6,86% 
Indisponibilidade programada (%) 
2,33% 
Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,50 
Queda bruta nominal (m) 
35 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,82% 
Consumo Interno (kW médio) 
30 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
1,63 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
 
12. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 395, de 4 de dezembro de 1998, o processo seria 
sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade de emissão de algum ato 
referente à aprovação do projeto apresentado pela empresa Gongoji Montante Energia S.A. 
 
13. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse sentido. O 
Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI-PCH), etapa já 
cumprida pelo empreendedor. 
 
14. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, do Sumário 
Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Gongoji Montante, nos termos da REN 
395/1998, quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
15. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e que o 
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, conforme excerto a 
seguir transcrito:  
 
 
 [...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores do potencial 
hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso do potencial 
hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro da Adequabilidade do 
Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...]
PCH Gongoji Montante  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  13.500
Número de Unidades Geradoras  2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  7.500 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolimento mínimo (m3/s)  6.888 / 36,20
Rendimento da turbina  92,50%
Rendimento do gerador  98,00%
Taxa equivalente de indisponibilidade forçada (%)  6,86%
Indisponibilidade programada (%)  2,33%
Perdas hidráulicas nominais (m)  0,50
Queda bruta nominal (m)  35
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  0,82%
Consumo Interno (kW médio)  30
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  1,63
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 064/2016–SCG/ANEEL, de 01/02/2016 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos 
órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação dessas ações, quando couber, imediatamente 
após a publicação do DRI-PCH previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da ANEEL, caso o 
interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério 
da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]  
 
 
16. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o 
DRS-PCH referente à PCH Gongoji Montante à empresa Gongoji Montante Energia S.A., bem como o 
encaminhamento de Ofício ao Instituto do Maio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (Inema), para fins da 
emissão da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 395, de 4 de dezembro de 1998; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à PCH Gongoji Montante sob a titularidade da empresa Gongoji Montante Energia 
S.A.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 064/2016–SCG/ANEEL, de 01/02/2016 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
19. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar Ofício ao Inema, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
JOÃO PAULO GUIMARÃES 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 064/2016–SCG/ANEEL, de 01/02/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Gongoji Montante 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1949 
46,70 
44,20 
47,20 
41,10 
19,20 
26,40 
20,60 
15,20 
21,10 
19,10 
29,50 
20,20 
1950 
11,40 
3,70 
9,20 
49,40 
21,10 
21,60 
19,90 
20,40 
11,90 
13,20 
54,40 
13,50 
1951 
18,90 
5,50 
5,90 
11,20 
7,00 
17,30 
13,10 
10,80 
9,60 
3,70 
1,40 
10,90 
1952 
1,50 
0,90 
15,20 
7,90 
9,60 
8,90 
8,80 
21,20 
11,40 
4,40 
3,20 
55,60 
1953 
16,70 
7,80 
12,70 
19,70 
10,20 
16,90 
19,50 
14,10 
8,40 
9,70 
6,40 
32,20 
1954 
11,20 
21,80 
16,50 
69,50 
33,40 
26,20 
25,10 
66,90 
21,70 
10,70 
60,60 
185,90 
1955 
34,70 
39,20 
24,20 
29,70 
16,00 
14,00 
28,40 
21,00 
22,20 
22,60 
42,30 
64,50 
1956 
46,70 
44,20 
47,20 
41,10 
28,90 
27,50 
34,10 
29,00 
30,90 
25,70 
87,20 
208,90 
1957 
84,00 
34,00 
106,40 
72,50 
61,10 
59,30 
85,00 
55,50 
26,90 
28,30 
39,30 
24,20 
1958 
34,40 
64,60 
47,20 
41,10 
28,90 
27,50 
30,50 
27,80 
22,20 
57,70 
117,90 
29,40 
1959 
75,40 
25,60 
22,90 
23,60 
23,60 
23,00 
45,00 
25,70 
28,50 
14,00 
63,20 
41,70 
1960 
105,40 
190,70 
231,90 
176,40 
108,30 
57,00 
60,30 
103,50 
70,80 
52,40 
55,80 
55,20 
1961 
33,10 
17,30 
10,10 
24,40 
23,30 
63,00 
68,90 
28,10 
15,50 
10,20 
10,00 
4,50 
1962 
34,60 
11,40 
43,30 
6,00 
9,90 
9,00 
17,60 
7,80 
4,90 
10,30 
8,10 
20,30 
1963 
38,60 
44,80 
10,50 
28,70 
40,30 
4,20 
19,30 
14,30 
2,50 
0,70 
14,30 
120,80 
1964 
295,20 
80,70 
71,50 
41,80 
32,40 
18,60 
16,30 
30,20 
34,30 
33,60 
50,40 
40,40 
1965 
17,50 
6,80 
4,30 
13,50 
7,70 
25,50 
25,70 
33,50 
13,30 
12,00 
61,20 
17,00 
1966 
15,10 
13,30 
14,90 
65,30 
15,10 
8,20 
46,90 
20,90 
10,90 
7,90 
13,00 
29,10 
1967 
8,50 
6,80 
9,20 
11,70 
3,70 
3,70 
8,40 
6,30 
6,30 
19,30 
48,60 
184,00 
1968 
44,50 
87,90 
76,70 
33,00 
19,40 
15,00 
17,30 
12,80 
8,40 
30,50 
116,90 
102,60 
1969 
33,50 
73,00 
102,60 
34,00 
27,30 
30,20 
35,30 
21,90 
19,30 
23,20 
10,30 
45,00 
1970 
81,40 
46,60 
77,60 
49,80 
38,10 
53,40 
72,90 
64,70 
45,20 
63,60 
100,60 
63,90 
1971 
41,80 
29,00 
20,60 
21,90 
28,90 
30,20 
36,40 
20,40 
16,10 
14,60 
48,70 
28,20 
1972 
17,80 
7,20 
10,80 
12,50 
4,50 
8,10 
11,40 
4,60 
22,30 
44,20 
14,20 
57,40 
1973 
15,40 
3,40 
19,60 
27,80 
13,30 
12,80 
18,40 
4,50 
22,20 
22,60 
42,30 
64,50 
1974 
55,50 
57,90 
55,50 
47,30 
47,50 
39,60 
45,40 
33,40 
28,20 
21,30 
48,90 
100,60 
1975 
43,70 
47,80 
57,90 
82,50 
27,20 
22,90 
45,90 
46,20 
51,00 
38,80 
64,00 
69,40 
1976 
37,70 
27,50 
24,50 
22,80 
14,70 
17,50 
21,90 
20,90 
9,60 
35,70 
79,70 
64,50 
1977 
46,70 
81,50 
44,90 
44,90 
31,00 
45,10 
62,40 
29,40 
31,90 
78,20 
43,50 
59,90 
1978 
95,80 
112,10 
123,60 
116,90 
82,60 
57,50 
53,80 
58,20 
41,10 
34,60 
31,20 
45,00 
1979 
109,30 
96,80 
68,20 
64,50 
43,30 
36,50 
32,40 
25,00 
25,00 
26,50 
37,10 
18,70 
1980 
80,10 
269,00 
82,60 
42,40 
47,40 
46,00 
48,70 
37,80 
42,50 
33,90 
34,10 
54,30 
1981 
21,80 
22,30 
233,40 
114,50 
93,20 
74,40 
52,70 
41,40 
28,50 
28,30 
56,80 
37,60 
1982 
91,50 
71,70 
39,80 
49,50 
44,30 
37,90 
28,90 
29,30 
34,20 
28,40 
20,90 
14,50 
1983 
22,90 
77,70 
31,50 
43,00 
43,70 
36,90 
30,10 
19,80 
16,50 
33,90 
42,80 
44,50 
1984 
19,20 
12,40 
11,60 
31,00 
48,50 
21,40 
26,10 
24,60 
39,90 
26,80 
21,70 
13,90 
1985 
79,40 
42,60 
22,90 
38,60 
22,40 
21,50 
22,00 
30,60 
14,70 
31,00 
45,40 
168,20 
1986 
45,20 
19,80 
21,20 
13,70 
12,80 
24,20 
16,20 
11,60 
7,80 
6,30 
22,50 
19,00 
1987 
11,70 
7,80 
23,00 
23,70 
12,80 
6,40 
9,50 
6,30 
3,30 
5,80 
5,70 
36,40 
1988 
13,10 
1,40 
8,50 
15,70 
6,40 
7,60 
7,20 
6,20 
5,80 
7,70 
16,50 
134,80
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Gongoji Montante                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1949  46,70  44,20  47,20  41,10  19,20  26,40  20,60  15,20  21,10  19,10  29,50  20,20
1950  11,40  3,70  9,20  49,40  21,10  21,60  19,90  20,40  11,90  13,20  54,40  13,50
1951  18,90  5,50  5,90  11,20  7,00  17,30  13,10  10,80  9,60  3,70  1,40  10,90
1952  1,50  0,90  15,20  7,90  9,60  8,90  8,80  21,20  11,40  4,40  3,20  55,60
1953  16,70  7,80  12,70  19,70  10,20  16,90  19,50  14,10  8,40  9,70  6,40  32,20
1954  11,20  21,80  16,50  69,50  33,40  26,20  25,10  66,90  21,70  10,70  60,60  185,90
1955  34,70  39,20  24,20  29,70  16,00  14,00  28,40  21,00  22,20  22,60  42,30  64,50
1956  46,70  44,20  47,20  41,10  28,90  27,50  34,10  29,00  30,90  25,70  87,20  208,90
1957  84,00  34,00  106,40  72,50  61,10  59,30  85,00  55,50  26,90  28,30  39,30  24,20
1958  34,40  64,60  47,20  41,10  28,90  27,50  30,50  27,80  22,20  57,70  117,90  29,40
1959  75,40  25,60  22,90  23,60  23,60  23,00  45,00  25,70  28,50  14,00  63,20  41,70
1960  105,40  190,70  231,90  176,40  108,30  57,00  60,30  103,50  70,80  52,40  55,80  55,20
1961  33,10  17,30  10,10  24,40  23,30  63,00  68,90  28,10  15,50  10,20  10,00  4,50
1962  34,60  11,40  43,30  6,00  9,90  9,00  17,60  7,80  4,90  10,30  8,10  20,30
1963  38,60  44,80  10,50  28,70  40,30  4,20  19,30  14,30  2,50  0,70  14,30  120,80
1964  295,20  80,70  71,50  41,80  32,40  18,60  16,30  30,20  34,30  33,60  50,40  40,40
1965  17,50  6,80  4,30  13,50  7,70  25,50  25,70  33,50  13,30  12,00  61,20  17,00
1966  15,10  13,30  14,90  65,30  15,10  8,20  46,90  20,90  10,90  7,90  13,00  29,10
1967  8,50  6,80  9,20  11,70  3,70  3,70  8,40  6,30  6,30  19,30  48,60  184,00
1968  44,50  87,90  76,70  33,00  19,40  15,00  17,30  12,80  8,40  30,50  116,90  102,60
1969  33,50  73,00  102,60  34,00  27,30  30,20  35,30  21,90  19,30  23,20  10,30  45,00
1970  81,40  46,60  77,60  49,80  38,10  53,40  72,90  64,70  45,20  63,60  100,60  63,90
1971  41,80  29,00  20,60  21,90  28,90  30,20  36,40  20,40  16,10  14,60  48,70  28,20
1972  17,80  7,20  10,80  12,50  4,50  8,10  11,40  4,60  22,30  44,20  14,20  57,40
1973  15,40  3,40  19,60  27,80  13,30  12,80  18,40  4,50  22,20  22,60  42,30  64,50
1974  55,50  57,90  55,50  47,30  47,50  39,60  45,40  33,40  28,20  21,30  48,90  100,60
1975  43,70  47,80  57,90  82,50  27,20  22,90  45,90  46,20  51,00  38,80  64,00  69,40
1976  37,70  27,50  24,50  22,80  14,70  17,50  21,90  20,90  9,60  35,70  79,70  64,50
1977  46,70  81,50  44,90  44,90  31,00  45,10  62,40  29,40  31,90  78,20  43,50  59,90
1978  95,80  112,10  123,60  116,90  82,60  57,50  53,80  58,20  41,10  34,60  31,20  45,00
1979  109,30  96,80  68,20  64,50  43,30  36,50  32,40  25,00  25,00  26,50  37,10  18,70
1980  80,10  269,00  82,60  42,40  47,40  46,00  48,70  37,80  42,50  33,90  34,10  54,30
1981  21,80  22,30  233,40  114,50  93,20  74,40  52,70  41,40  28,50  28,30  56,80  37,60
1982  91,50  71,70  39,80  49,50  44,30  37,90  28,90  29,30  34,20  28,40  20,90  14,50
1983  22,90  77,70  31,50  43,00  43,70  36,90  30,10  19,80  16,50  33,90  42,80  44,50
1984  19,20  12,40  11,60  31,00  48,50  21,40  26,10  24,60  39,90  26,80  21,70  13,90
1985  79,40  42,60  22,90  38,60  22,40  21,50  22,00  30,60  14,70  31,00  45,40  168,20
1986  45,20  19,80  21,20  13,70  12,80  24,20  16,20  11,60  7,80  6,30  22,50  19,00
1987  11,70  7,80  23,00  23,70  12,80  6,40  9,50  6,30  3,30  5,80  5,70  36,40
1988  13,10  1,40  8,50  15,70  6,40  7,60  7,20  6,20  5,80  7,70  16,50  134,80

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 09 da Nota Técnica nº 064/2016–SCG/ANEEL, de 01/02/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Gongoji Montante 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1989 
12,50 
8,40 
12,90 
25,40 
11,10 
16,10 
16,30 
16,00 
13,90 
9,40 
20,50 
390,90 
1990 
81,50 
52,70 
28,50 
21,80 
28,90 
27,50 
30,50 
26,60 
35,30 
42,30 
33,10 
77,00 
1991 
52,10 
22,80 
20,30 
16,90 
22,50 
35,70 
26,80 
28,70 
19,90 
18,70 
90,30 
67,90 
1992 
113,20 
208,60 
64,30 
55,10 
43,40 
58,70 
49,60 
39,40 
42,70 
35,10 
58,80 
68,20 
1993 
41,80 
31,90 
17,40 
13,00 
18,70 
21,50 
19,70 
15,80 
22,20 
5,60 
4,20 
3,40 
1994 
2,40 
8,10 
58,20 
20,80 
25,50 
18,40 
16,10 
26,60 
22,20 
13,30 
14,10 
13,20 
1995 
12,60 
12,30 
23,40 
36,50 
19,00 
12,50 
36,80 
23,70 
16,90 
12,20 
34,20 
49,60 
1996 
18,60 
12,30 
12,10 
11,90 
8,00 
6,20 
5,00 
5,50 
8,80 
4,60 
11,70 
8,00 
1997 
1,90 
19,80 
187,90 
72,00 
50,10 
31,30 
26,70 
18,90 
12,20 
11,40 
12,00 
14,60 
1998 
11,50 
6,00 
2,10 
3,30 
3,70 
3,20 
6,70 
6,30 
3,40 
2,10 
64,60 
75,10 
1999 
23,60 
11,50 
41,30 
20,50 
35,90 
28,10 
45,50 
48,10 
32,90 
27,30 
54,00 
165,80 
2000 
87,50 
62,90 
103,00 
92,10 
58,40 
37,30 
42,50 
34,90 
31,00 
21,80 
31,00 
45,30 
2001 
23,10 
8,30 
16,50 
13,90 
11,80 
16,80 
14,10 
25,80 
21,70 
24,30 
10,20 
44,30 
2002 
276,70 
104,90 
33,70 
30,40 
29,50 
33,40 
30,40 
38,80 
42,20 
18,50 
22,40 
49,90 
2003 
24,50 
14,30 
12,10 
8,10 
21,00 
29,50 
14,20 
28,10 
20,70 
12,00 
8,30 
2,70 
2004 
21,80 
34,40 
95,20 
40,40 
29,90 
36,80 
39,80 
18,20 
10,40 
8,10 
36,70 
9,90 
2005 
4,70 
116,30 
14,10 
31,70 
26,30 
46,10 
24,30 
35,30 
23,90 
15,50 
27,10 
70,60 
2006 
21,20 
8,60 
57,20 
155,10 
30,90 
37,40 
30,50 
23,40 
15,70 
26,30 
60,30 
39,40 
2007 
21,90 
44,20 
73,10 
60,70 
36,60 
28,10 
30,80 
24,00 
22,70 
24,20 
23,10 
113,10 
2008 
24,40 
30,40 
40,30 
33,30 
14,30 
15,00 
17,00 
12,10 
7,50 
7,90 
6,80 
74,10 
2009 
24,40 
8,50 
10,00 
39,60       – 
20,40 
12,80 
11,90 
8,50 
20,20 
19,90 
5,80
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Gongoji Montante                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1989  12,50  8,40  12,90  25,40  11,10  16,10  16,30  16,00  13,90  9,40  20,50  390,90
1990  81,50  52,70  28,50  21,80  28,90  27,50  30,50  26,60  35,30  42,30  33,10  77,00
1991  52,10  22,80  20,30  16,90  22,50  35,70  26,80  28,70  19,90  18,70  90,30  67,90
1992  113,20  208,60  64,30  55,10  43,40  58,70  49,60  39,40  42,70  35,10  58,80  68,20
1993  41,80  31,90  17,40  13,00  18,70  21,50  19,70  15,80  22,20  5,60  4,20  3,40
1994  2,40  8,10  58,20  20,80  25,50  18,40  16,10  26,60  22,20  13,30  14,10  13,20
1995  12,60  12,30  23,40  36,50  19,00  12,50  36,80  23,70  16,90  12,20  34,20  49,60
1996  18,60  12,30  12,10  11,90  8,00  6,20  5,00  5,50  8,80  4,60  11,70  8,00
1997  1,90  19,80  187,90  72,00  50,10  31,30  26,70  18,90  12,20  11,40  12,00  14,60
1998  11,50  6,00  2,10  3,30  3,70  3,20  6,70  6,30  3,40  2,10  64,60  75,10
1999  23,60  11,50  41,30  20,50  35,90  28,10  45,50  48,10  32,90  27,30  54,00  165,80
2000  87,50  62,90  103,00  92,10  58,40  37,30  42,50  34,90  31,00  21,80  31,00  45,30
2001  23,10  8,30  16,50  13,90  11,80  16,80  14,10  25,80  21,70  24,30  10,20  44,30
2002  276,70  104,90  33,70  30,40  29,50  33,40  30,40  38,80  42,20  18,50  22,40  49,90
2003  24,50  14,30  12,10  8,10  21,00  29,50  14,20  28,10  20,70  12,00  8,30  2,70
2004  21,80  34,40  95,20  40,40  29,90  36,80  39,80  18,20  10,40  8,10  36,70  9,90
2005  4,70  116,30  14,10  31,70  26,30  46,10  24,30  35,30  23,90  15,50  27,10  70,60
2006  21,20  8,60  57,20  155,10  30,90  37,40  30,50  23,40  15,70  26,30  60,30  39,40
2007  21,90  44,20  73,10  60,70  36,60  28,10  30,80  24,00  22,70  24,20  23,10  113,10
2008  24,40  30,40  40,30  33,30  14,30  15,00  17,00  12,10  7,50  7,90  6,80  74,10
2009  24,40  8,50  10,00  39,60  –  20,40  12,80  11,90  8,50  20,20  19,90  5,80