A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
DOCUMENTO: 48524.010203/2016-00 
Nota Técnica nº 680/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 26 de setembro de 2016. 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.007834/2008-05 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica Nova Erechim, com Registro Ativo e Aceite 
conferidos à empresa Enerbios Consultoria em Energias 
Renováveis 
e 
Meio 
Ambiente 
Ltda., 
por 
meio, 
respectivamente, dos Despachos nº 4.725, de 19 de 
dezembro de 2008 c/c nº 2.886, de 6 de agosto de 2009, e 
nº 2.064, de 20 de junho de 2012, localizada no município 
de Coronel Freitas, no estado de Santa Catarina. 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Nova Erechim, com 22.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SC.037124-6.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos à empresa 
Enerbios Consultoria Em Energias Renováveis e Meio Ambiente Ltda. (Enerbios), por meio, respectivamente, dos 
Despachos nº 4.725, de 19 de dezembro de 2008 c/c nº 2.886, de 6 de agosto de 2009, e nº 2.064, de 20 de junho 
de 2012, localizada no rio Chapecó, sub-bacia 73, na bacia hidrográfica do rio Uruguai, no município de Coronel 
Freitas, no estado de Santa Catarina. 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 04 de abril de 2007, o Despacho n° 948 aprovou a Revisão dos Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio Chapecó, onde foram identificados 9 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Nova 
Erechim. 
 
3. 
Em 19 de dezembro de 2008, por meio do Despacho nº 4.725, foi conferido o Registro Ativo à 
empresa Enerbios Consultoria em Energias Renováveis e Meio Ambiente Ltda., cujo prazo foi, posteriormente, 
prorrogado pelo Despacho nº 2.886, de 6 de agosto de 2009, para apresentação do projeto básico, o qual foi Aceito 
em 20 de junho de 2012 por meio do Despacho nº 2.064. 
 
4. 
Em 7 de dezembro de 2015, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento.  
 
III – DA ANÁLISE 
 
                                                          
1 Por meio da correspondência SPG 21.029/15/ENERBIOS, Documento nº 48513.033414/2015-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\67\ndsp20162583                              
FL. 02 da Nota Técnica nº 680/2016–SCG/ANEEL, de 26/09/2016 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela empresa Enerbios para emissão do Despacho de Registro 
de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH 
Nova Erechim. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição 
de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 948, de 04 de abril de 2007. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Nova Erechim 
PCH Nova Erechim 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
26°53'0"S 
52°53'0"W 
26°54'28,49"S 
52°51'34,94"W 
NA Montante (m) 
274 
274 
NA Jusante (m) 
264 
264 
Queda Bruta (m) 
10 
10 
Área do Reservatório (km²) 
2,13 
1,501 
Potência (kW) 
18.500 
22.000 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
202,9 
203,11 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Chapecó 
ESTADO: 
SC 
SUB-
BACIA: 
73 
DESPACHO: 
948 
DATA: 
04/04/2007 
AUTOR: 
                  Desenvix S.A 
POTÊNCIA: 
387100 kW 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
9 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a montante 
Coordenadas da Casa de Força 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Santo Antônio 
26°52'0"S 
52°48'0"W 
313 
274 
84.300 
Disponível 
(inventariado) 
Aproveitamento a jusante 
Coordenadas do Limite Máximo 
do Reservatório 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Porto Ferreira 
26°56'0"S 
52°54'0"W 
264 
242 
49.300 
PB Aceito 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo.
PCH Nova Erechim      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do barramento    26°53'0"S
52°53'0"W      26°54'28,49"S
52°51'34,94"W    
NA Montante (m)    274      274    
NA Jusante (m)    264      264    
Queda Bruta (m)    10      10    
Área do Reservatório (km²)    2,13      1,501    
Potência (kW)    18.500      22.000    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT    202,9      203,11    
NOME DO RIO:  Chapecó          ESTADO:        SC          SUB-
BACIA:    73
DESPACHO:  948          DATA:        04/04/2007              
AUTOR:  Desenvix S.A                                
POTÊNCIA:  387100 kW          EIXOS IDENTIFICADOS:                9      
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                  
Aproveitamento a montante  Coordenadas da Casa de Força        NA Montante        NA Jusante        Potência      Condição  
          (m)        (m)        (kW)        
Santo Antônio  26°52'0"S
52°48'0"W      313        274        84.300        Disponível
(inventariado)  
Aproveitamento a jusante    Coordenadas do Limite Máximo      NA Montante        NA Jusante        Potência      Condição  
    do Reservatório      (m)        (m)        (kW)        
Porto Ferreira  26°56'0"S
52°54'0"W      264        242        49.300        PB Aceito  

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\67\ndsp20162583                              
FL. 03 da Nota Técnica nº 680/2016–SCG/ANEEL, de 26/09/2016 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Enercons Consultoria em Energia Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Ivo Augusto de Abreu Pugnaloni 
20083240515 
PR-6908/D 
Responsável Geral do Projeto  
Carlos Aurelio Nadal 
20104276039 
PR-7108/D 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Donizeti Antonio Giusti 
20104273161 / 20104271363 
SP-63947/D 
Estudos geotécnicos 
Fernando Weigert Machado 
20104690757 
PR-75860/D 
Estudos hidrológicos 
Ivo Augusto de Abreu Pugnaloni 
20155174144 
PR-6908/D 
Estudos energéticos 
Carlos Aurelio Nadal 
20155026790 
PR-7108/D 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não possui 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não possui 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico. 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda bruta e os níveis operacionais do Sumário Executivo são iguais às estimadas no 
estudo de inventário. 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Nova Erechim 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
7,415 
NOME DO RIO DA USINA: 
Chapecó
Empresa Projetista:    Enercons Consultoria em Energia Ltda.        
Responsável Técnico      Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Ivo Augusto de Abreu Pugnaloni    20083240515    PR-6908/D    Responsável Geral do Projeto
Carlos Aurelio Nadal    20104276039    PR-7108/D    Estudos cartográficos e
topográficos
Donizeti Antonio Giusti    20104273161 / 20104271363    SP-63947/D    Estudos geotécnicos
Fernando Weigert Machado    20104690757    PR-75860/D    Estudos hidrológicos
Ivo Augusto de Abreu Pugnaloni    20155174144    PR-6908/D    Estudos energéticos
Carlos Aurelio Nadal    20155026790    PR-7108/D    Estruturas extravasoras
  Tipo de licença    Não possui
  Número    
  Órgão emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão remanescente    
  Tipo de Licença    Não possui
  Número    
  Órgão Emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão de usos consuntivos    
Queda e níveis operacionais  A queda bruta e os níveis operacionais do Sumário Executivo são iguais às estimadas no
estudo de inventário.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.    
      
Área de Drenagem
da PCH (km²):  7,415  NOME DO RIO DA USINA:  Chapecó
      

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\67\ndsp20162583                              
FL. 04 da Nota Técnica nº 680/2016–SCG/ANEEL, de 26/09/2016 
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
73850000 
Passo Nova Erechim 
Chapecó 
7548 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
73960000 
Barra do Chapecó Aux. 
Chapecó 
8240 
74100000 
Iraí 
Uruguai 
62200 
73600000 
Abelardo Luz 
Chapecó 
1841 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
11788 
TR (anos): 
10000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Controlado por comportas 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Concreto a gravidade 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Carlos Aurelio Nadal 
PR-7108/D 
Nº DA ART 
20155026790 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
73850000 
Passo Nova Erechim 
Chapecó 
7548 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 22.000 kW é superior à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 3 turbinas de 7.675 kW e 3 geradores de potência 
unitária nominal de 7.719 kVA, com 0,95 de fator de potência. 
 
10. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no 
trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da 
Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença 
Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Nova Erechim 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
22.000 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
7719 / 0,95 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
7675 / 27,04
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA      
CÓDIGO  NOME  RIO  A.D. (km²):
73850000  Passo Nova Erechim  Chapecó  7548
      
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS      
CÓDIGO  NOME  RIO  A.D. (km²):
73960000  Barra do Chapecó Aux.  Chapecó  8240
74100000  Iraí  Uruguai  62200
73600000  Abelardo Luz  Chapecó  1841
      
      
      
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):      11788    TR (anos):    10000    
TIPO DE VERTEDOURO:      Controlado por comportas            
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:      Concreto a gravidade            
NOME DO RESP. TÉCNICO:      Carlos Aurelio Nadal
PR-7108/D        Nº DA ART  20155026790  
                  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA                  
CÓDIGO    NOME    RIO    A.D. (em km²):      
73850000    Passo Nova Erechim    Chapecó    7548      
Estudos Energéticos  A potência de 22.000 kW é superior à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 3 turbinas de 7.675 kW e 3 geradores de potência
unitária nominal de 7.719 kVA, com 0,95 de fator de potência.
PCH Nova Erechim  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  22.000
Número de Unidades Geradoras  3
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  7719 / 0,95
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  7675 / 27,04

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\67\ndsp20162583                              
FL. 05 da Nota Técnica nº 680/2016–SCG/ANEEL, de 26/09/2016 
Rendimento da turbina 
91,00% 
Rendimento do gerador 
97,00% 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
2,00% 
Indisponibilidade programada (%) 
3,00% 
Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,3 
Queda bruta nominal (m) 
10 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,53% 
Consumo Interno (kW médio) 
109,305 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
3 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
12. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 395, de 4 de dezembro de 1998, o processo seria 
sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade de emissão de algum ato 
referente à aprovação do projeto apresentado pela empresa Enerbios. 
 
13. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse sentido. O 
Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI-PCH), etapa já 
cumprida pelo empreendedor. 
 
14. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, do Sumário 
Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Nova Erechim, nos termos da REN 395/1998, 
quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
 
15. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e que o 
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, conforme excerto a 
seguir transcrito:  
 
 
 
 [...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores do potencial 
hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso do potencial 
hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro da Adequabilidade do 
Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos 
órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação dessas ações, quando couber, imediatamente 
após a publicação do DRI-PCH previsto no Capítulo I desta Resolução.
Rendimento do gerador  97,00%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  2,00%
Indisponibilidade programada (%)  3,00%
Perdas hidráulicas nominais (m)  0,3
Queda bruta nominal (m)  10
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  1,53%
Consumo Interno (kW médio)  109,305
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  3
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\67\ndsp20162583                              
FL. 06 da Nota Técnica nº 680/2016–SCG/ANEEL, de 26/09/2016 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da ANEEL, caso o 
interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério 
da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]  
 
16. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o 
DRS-PCH referente à PCH Nova Erechim à empresa Enerbios, bem como o encaminhamento de documento à 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS), para fins da emissão da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 395, de 4 de dezembro de 1998; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à PCH Nova Erechim sob a titularidade da empresa Enerbios.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\67\ndsp20162583                              
FL. 07 da Nota Técnica nº 680/2016–SCG/ANEEL, de 26/09/2016 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
19. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à SDS, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
CYNTHIA MENDONÇA MOREIRA 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\67\ndsp20162583                              
FL. 08 da Nota Técnica nº 680/2016–SCG/ANEEL, de 26/09/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Nova Erechim 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1949 
47,40 
12,90 
48,60 
63,30 
81,00 
186,60 
110,80 
124,80 
167,60 
159,00 
47,70 
31,00 
1950 
81,70 
49,60 
128,50 
67,40 
120,30 
81,50 
91,90 
253,30 
268,40 
448,30 
132,40 
94,80 
1951 
113,50 
306,60 
191,00 
53,10 
33,40 
36,80 
25,40 
18,30 
26,60 
367,60 
259,00 
86,60 
1952 
53,90 
68,70 
70,30 
63,30 
59,00 
168,90 
286,60 
96,20 
242,10 
371,40 
178,40 
59,30 
1953 
84,50 
135,60 
56,80 
82,30 
73,00 
141,90 
127,70 
87,10 
476,90 
468,00 
288,70 
92,80 
1954 
150,40 
83,10 
180,80 
139,80 
292,80 
472,80 
695,90 
135,50 
714,50 
984,00 
129,40 
117,10 
1955 
85,40 
87,60 
65,20 
214,80 
444,30 
396,10 
435,10 
237,80 
200,40 
152,30 
71,10 
43,60 
1956 
224,20 
159,10 
58,10 
248,20 
232,10 
94,20 
98,40 
251,50 
330,60 
152,20 
61,80 
31,60 
1957 
51,60 
150,20 
71,30 
103,40 
86,60 
87,50 
312,90 
569,40 
557,00 
260,80 
117,10 
67,20 
1958 
54,10 
61,00 
192,40 
88,90 
37,00 
164,70 
85,50 
209,10 
357,00 
142,80 
421,50 
179,60 
1959 
89,90 
125,20 
83,10 
209,50 
233,70 
103,10 
66,20 
109,50 
113,60 
91,60 
51,50 
62,40 
1960 
33,70 
50,90 
25,10 
22,00 
38,60 
78,10 
40,00 
222,10 
231,30 
281,70 
224,80 
67,30 
1961 
56,50 
68,60 
503,10 
149,00 
149,60 
84,00 
48,20 
44,20 
585,60 
518,70 
253,90 
98,40 
1962 
52,90 
124,90 
65,20 
43,60 
158,30 
88,70 
123,50 
74,00 
279,60 
233,20 
124,20 
55,30 
1963 
67,30 
143,10 
203,10 
91,00 
189,90 
58,10 
43,10 
44,50 
69,90 
504,20 
564,30 
147,90 
1964 
52,30 
85,90 
60,80 
142,00 
151,10 
60,50 
94,50 
190,60 
136,50 
134,10 
72,80 
76,90 
1965 
49,70 
51,90 
34,10 
49,50 
180,20 
152,40 
367,30 
401,70 
435,20 
743,90 
259,90 
466,80 
1966 
174,40 
781,20 
292,30 
98,20 
44,90 
146,20 
180,30 
156,10 
319,50 
473,40 
177,70 
232,70 
1967 
107,20 
160,00 
238,40 
69,80 
41,50 
66,50 
85,00 
238,30 
229,90 
120,50 
134,00 
124,60 
1968 
46,80 
34,90 
39,50 
84,00 
66,70 
48,20 
70,50 
36,10 
45,80 
106,80 
125,80 
131,50 
1969 
356,30 
155,50 
134,60 
209,60 
198,30 
392,20 
153,90 
92,40 
156,20 
225,00 
317,00 
81,60 
1970 
92,20 
73,70 
90,90 
58,40 
126,50 
361,40 
349,80 
102,40 
185,50 
343,00 
71,10 
501,20 
1971 
478,80 
234,20 
242,70 
411,60 
372,60 
474,80 
386,50 
251,30 
105,60 
163,70 
51,90 
35,50 
1972 
68,30 
110,90 
136,20 
147,30 
63,10 
399,90 
152,40 
783,00 
661,40 
272,60 
195,20 
143,30 
1973 
270,50 
290,10 
153,50 
72,70 
385,20 
356,40 
292,10 
558,80 
535,50 
292,20 
159,60 
88,40 
1974 
165,10 
104,30 
106,00 
116,10 
152,20 
266,50 
107,90 
99,80 
254,40 
102,70 
175,30 
105,10 
1975 
161,50 
180,70 
75,70 
72,90 
71,10 
85,80 
120,70 
206,20 
323,10 
453,20 
217,40 
321,60 
1976 
294,60 
136,00 
75,60 
84,00 
252,50 
245,90 
161,40 
258,80 
165,20 
216,80 
289,90 
108,50 
1977 
93,90 
114,60 
129,60 
82,10 
47,80 
153,00 
88,60 
184,10 
140,20 
207,10 
258,60 
121,90 
1978 
72,40 
34,00 
34,00 
18,00 
14,40 
24,20 
164,00 
90,60 
141,40 
64,80 
150,60 
85,90 
1979 
44,80 
33,70 
40,80 
122,30 
656,00 
134,20 
157,10 
257,20 
129,40 
706,20 
317,60 
204,00 
1980 
128,80 
75,30 
158,20 
58,20 
130,30 
68,10 
145,10 
243,30 
177,60 
148,80 
177,10 
256,30 
1981 
130,10 
137,50 
84,80 
99,00 
73,00 
102,40 
48,70 
38,40 
63,30 
126,00 
189,20 
301,40 
1982 
74,60 
71,90 
44,70 
22,80 
41,20 
351,40 
582,70 
163,60 
86,90 
414,60 
877,60 
221,10 
1983 
132,70 
204,30 
573,40 
399,10 1.005,10 
528,90 
1.918,40 371,70 
330,90 
204,20 
223,60 
103,60 
1984 
77,90 
91,90 
78,30 
103,30 
136,70 
353,70 
144,80 
495,20 
224,10 
154,90 
216,70 
84,00 
1985 
55,90 
211,40 
68,30 
122,60 
139,00 
78,90 
92,60 
90,10 
151,00 
96,80 
154,20 
45,60 
1986 
66,70 
118,20 
103,80 
276,90 
343,60 
186,60 
85,00 
162,20 
237,10 
183,20 
106,20 
64,20 
1987 
130,40 
142,20 
44,80 
159,30 
743,00 
327,80 
178,70 
141,20 
76,70 
268,10 
164,30 
90,80 
1988 
63,80 
50,90 
33,70 
102,80 
740,60 
313,70 
107,20 
47,70 
34,40 
132,80 
92,40 
38,60
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Nova Erechim                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1949  47,40  12,90  48,60  63,30  81,00  186,60  110,80  124,80  167,60  159,00  47,70  31,00
1950  81,70  49,60  128,50  67,40  120,30  81,50  91,90  253,30  268,40  448,30  132,40  94,80
1951  113,50  306,60  191,00  53,10  33,40  36,80  25,40  18,30  26,60  367,60  259,00  86,60
1952  53,90  68,70  70,30  63,30  59,00  168,90  286,60  96,20  242,10  371,40  178,40  59,30
1953  84,50  135,60  56,80  82,30  73,00  141,90  127,70  87,10  476,90  468,00  288,70  92,80
1954  150,40  83,10  180,80  139,80  292,80  472,80  695,90  135,50  714,50  984,00  129,40  117,10
1955  85,40  87,60  65,20  214,80  444,30  396,10  435,10  237,80  200,40  152,30  71,10  43,60
1956  224,20  159,10  58,10  248,20  232,10  94,20  98,40  251,50  330,60  152,20  61,80  31,60
1957  51,60  150,20  71,30  103,40  86,60  87,50  312,90  569,40  557,00  260,80  117,10  67,20
1958  54,10  61,00  192,40  88,90  37,00  164,70  85,50  209,10  357,00  142,80  421,50  179,60
1959  89,90  125,20  83,10  209,50  233,70  103,10  66,20  109,50  113,60  91,60  51,50  62,40
1960  33,70  50,90  25,10  22,00  38,60  78,10  40,00  222,10  231,30  281,70  224,80  67,30
1961  56,50  68,60  503,10  149,00  149,60  84,00  48,20  44,20  585,60  518,70  253,90  98,40
1962  52,90  124,90  65,20  43,60  158,30  88,70  123,50  74,00  279,60  233,20  124,20  55,30
1963  67,30  143,10  203,10  91,00  189,90  58,10  43,10  44,50  69,90  504,20  564,30  147,90
1964  52,30  85,90  60,80  142,00  151,10  60,50  94,50  190,60  136,50  134,10  72,80  76,90
1965  49,70  51,90  34,10  49,50  180,20  152,40  367,30  401,70  435,20  743,90  259,90  466,80
1966  174,40  781,20  292,30  98,20  44,90  146,20  180,30  156,10  319,50  473,40  177,70  232,70
1967  107,20  160,00  238,40  69,80  41,50  66,50  85,00  238,30  229,90  120,50  134,00  124,60
1968  46,80  34,90  39,50  84,00  66,70  48,20  70,50  36,10  45,80  106,80  125,80  131,50
1969  356,30  155,50  134,60  209,60  198,30  392,20  153,90  92,40  156,20  225,00  317,00  81,60
1970  92,20  73,70  90,90  58,40  126,50  361,40  349,80  102,40  185,50  343,00  71,10  501,20
1971  478,80  234,20  242,70  411,60  372,60  474,80  386,50  251,30  105,60  163,70  51,90  35,50
1972  68,30  110,90  136,20  147,30  63,10  399,90  152,40  783,00  661,40  272,60  195,20  143,30
1973  270,50  290,10  153,50  72,70  385,20  356,40  292,10  558,80  535,50  292,20  159,60  88,40
1974  165,10  104,30  106,00  116,10  152,20  266,50  107,90  99,80  254,40  102,70  175,30  105,10
1975  161,50  180,70  75,70  72,90  71,10  85,80  120,70  206,20  323,10  453,20  217,40  321,60
1976  294,60  136,00  75,60  84,00  252,50  245,90  161,40  258,80  165,20  216,80  289,90  108,50
1977  93,90  114,60  129,60  82,10  47,80  153,00  88,60  184,10  140,20  207,10  258,60  121,90
1978  72,40  34,00  34,00  18,00  14,40  24,20  164,00  90,60  141,40  64,80  150,60  85,90
1979  44,80  33,70  40,80  122,30  656,00  134,20  157,10  257,20  129,40  706,20  317,60  204,00
1980  128,80  75,30  158,20  58,20  130,30  68,10  145,10  243,30  177,60  148,80  177,10  256,30
1981  130,10  137,50  84,80  99,00  73,00  102,40  48,70  38,40  63,30  126,00  189,20  301,40
1982  74,60  71,90  44,70  22,80  41,20  351,40  582,70  163,60  86,90  414,60  877,60  221,10
1983  132,70  204,30  573,40  399,10  1.005,10  528,90  1.918,40  371,70  330,90  204,20  223,60  103,60
1984  77,90  91,90  78,30  103,30  136,70  353,70  144,80  495,20  224,10  154,90  216,70  84,00
1985  55,90  211,40  68,30  122,60  139,00  78,90  92,60  90,10  151,00  96,80  154,20  45,60
1986  66,70  118,20  103,80  276,90  343,60  186,60  85,00  162,20  237,10  183,20  106,20  64,20
1987  130,40  142,20  44,80  159,30  743,00  327,80  178,70  141,20  76,70  268,10  164,30  90,80
1988  63,80  50,90  33,70  102,80  740,60  313,70  107,20  47,70  34,40  132,80  92,40  38,60

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\67\ndsp20162583                              
FL. 09 da Nota Técnica nº 680/2016–SCG/ANEEL, de 26/09/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Nova Erechim 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1989 
223,60 
317,00 
127,50 
135,60 
226,00 
101,20 
155,50 
197,30 
698,60 
284,60 
135,30 
81,20 
1990 
378,90 
107,90 
84,60 
571,60 
403,70 
1.053,20 
240,50 
370,90 
444,30 
414,40 
209,50 
289,30 
1991 
169,10 
135,30 
45,20 
74,00 
30,70 
338,70 
302,00 
349,00 
195,70 
397,50 
278,00 
224,00 
1992 
101,90 
275,30 
308,80 
149,20 
601,60 
412,40 
626,00 
270,50 
338,20 
273,80 
346,60 
194,30 
1993 
215,90 
220,30 
149,30 
93,20 
227,10 
341,20 
230,40 
120,00 
220,70 
402,50 
127,60 
172,60 
1994 
34,70 
360,00 
88,90 
116,20 
314,70 
457,50 
562,40 
117,30 
189,30 
300,20 
421,20 
112,20 
1995 
475,30 
141,40 
125,40 
251,00 
56,80 
106,80 
119,00 
78,00 
303,40 
469,80 
96,80 
50,30 
1996 
152,20 
338,80 
202,90 
181,90 
51,00 
203,40 
310,40 
267,60 
409,40 
896,90 
348,60 
288,90 
1997 
205,90 
644,40 
188,40 
62,20 
97,00 
374,00 
349,00 
416,10 
190,40 
861,90 
737,90 
158,40 
1998 
268,30 
716,20 
337,00 
700,10 
477,00 
120,10 
200,80 
647,50 
584,60 
418,60 
123,30 
100,40 
1999 
136,40 
205,80 
77,60 
213,40 
54,60 
164,50 
363,40 
73,40 
64,90 
326,40 
89,50 
53,70 
2000 
111,40 
123,40 
117,00 
80,60 
163,90 
111,00 
187,50 
124,20 
494,40 
521,50 
225,00 
89,40 
2001 
166,00 
296,90 
261,20 
298,70 
262,50 
290,90 
223,00 
151,40 
132,50 
540,40 
121,30 
76,80 
2002 
61,30 
50,40 
58,70 
47,40 
189,10 
437,50 
85,80 
218,80 
372,20 
561,60 
395,10 
369,80 
2003 
160,10 
178,00 
185,80 
115,50 
63,30 
117,30 
97,70 
48,30 
52,30 
148,40 
258,70 
582,80 
2004 
221,10 
92,30 
35,30 
53,60 
162,50 
117,00 
279,30 
78,30 
139,00 
350,60 
389,50 
129,30 
2005 
132,10 
62,40 
30,40 
140,30 
309,00 
523,60 
199,90 
100,30 
607,20 
650,90 
195,20 
51,40 
2006 
52,50 
42,90 
80,50 
94,30 
52,20 
50,00 
51,50 
118,00 
126,80 
124,10 
176,00 
159,50 
2007 
121,20 
121,10 
147,90 
387,90 
629,90 
127,80 
248,40 
238,20 
166,20 
310,80 
530,70 
137,60 
2008 
89,20 
47,90 
47,60 
312,50 
589,60 
315,70 
93,40 
146,40 
300,20 
447,40 
470,70 
79,00
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Nova Erechim                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1989  223,60  317,00  127,50  135,60  226,00  101,20  155,50  197,30  698,60  284,60  135,30  81,20
1990  378,90  107,90  84,60  571,60  403,70  1.053,20  240,50  370,90  444,30  414,40  209,50  289,30
1991  169,10  135,30  45,20  74,00  30,70  338,70  302,00  349,00  195,70  397,50  278,00  224,00
1992  101,90  275,30  308,80  149,20  601,60  412,40  626,00  270,50  338,20  273,80  346,60  194,30
1993  215,90  220,30  149,30  93,20  227,10  341,20  230,40  120,00  220,70  402,50  127,60  172,60
1994  34,70  360,00  88,90  116,20  314,70  457,50  562,40  117,30  189,30  300,20  421,20  112,20
1995  475,30  141,40  125,40  251,00  56,80  106,80  119,00  78,00  303,40  469,80  96,80  50,30
1996  152,20  338,80  202,90  181,90  51,00  203,40  310,40  267,60  409,40  896,90  348,60  288,90
1997  205,90  644,40  188,40  62,20  97,00  374,00  349,00  416,10  190,40  861,90  737,90  158,40
1998  268,30  716,20  337,00  700,10  477,00  120,10  200,80  647,50  584,60  418,60  123,30  100,40
1999  136,40  205,80  77,60  213,40  54,60  164,50  363,40  73,40  64,90  326,40  89,50  53,70
2000  111,40  123,40  117,00  80,60  163,90  111,00  187,50  124,20  494,40  521,50  225,00  89,40
2001  166,00  296,90  261,20  298,70  262,50  290,90  223,00  151,40  132,50  540,40  121,30  76,80
2002  61,30  50,40  58,70  47,40  189,10  437,50  85,80  218,80  372,20  561,60  395,10  369,80
2003  160,10  178,00  185,80  115,50  63,30  117,30  97,70  48,30  52,30  148,40  258,70  582,80
2004  221,10  92,30  35,30  53,60  162,50  117,00  279,30  78,30  139,00  350,60  389,50  129,30
2005  132,10  62,40  30,40  140,30  309,00  523,60  199,90  100,30  607,20  650,90  195,20  51,40
2006  52,50  42,90  80,50  94,30  52,20  50,00  51,50  118,00  126,80  124,10  176,00  159,50
2007  121,20  121,10  147,90  387,90  629,90  127,80  248,40  238,20  166,20  310,80  530,70  137,60
2008  89,20  47,90  47,60  312,50  589,60  315,70  93,40  146,40  300,20  447,40  470,70  79,00