AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 
DESPACHO Nº 1.238, DE 6 DE MAIO DE 2022 
 
 
Texto Original 
 
O SUPERINTENDENTE DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DE TRANSMISSÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso das atribuições delegadas 
pela Portaria ANEEL nº 3.926, de 29 de março de 2016, alterada pela Portaria ANEEL nº 6.619, de 15 de 
dezembro de 2020, e considerando o que consta do Processo nº 48500.004335/2022-14, decide autorizar 
a implantação de reforços em instalações sob responsabilidade da CEMIG Geração e Transmissão S/A – 
CEMIG GT, conforme Anexo, com prazo para início da operação comercial a contar da data de publicação 
deste Despacho. 
 
 
 
 
IVO SECHI NAZARENO

Anexo 
 
Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(Kv) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-
dade (*) 
Prazo (**) 
CEMIG GT 
0001617/2021 
ITAJUBA 3 
13,8 
Ampliação de RDP, incluindo a instalação 
de novos módulos RA 33x, para a atender 
a implementação do monitoramento  das 
correntes de fase nos terciários e de 
ground nos terminais de alta e de baixa 
do 
transformador 
T1 
e 
serviços 
associados. 
Imediata 
30 
CEMIG GT 
0001625/2021 
ITAJUBA 3 
13,8 
Ampliação do RDP, incluindo a instalação 
de novos módulos RA 33x, para a atender 
a implementação do monitoramento  das 
correntes de fase nos terciários e de 
ground nos terminais de alta e de baixa 
do 
transformador 
T2 
e 
serviços 
associados. 
Imediata 
30 
CEMIG GT 
0001583/2021 
ITAJUBA 3 
138 
Instalação de 3 TCs de 138kV para o 
secundário do transformador T1 500-138 
kV, contendo: 3 TCs 138kV (In 2000 A; Icc 
40 kA) com enrolamentos de proteção e 
controle, 
estruturas 
suporte, 
barramentos, obras civis, lançamentos de 
cabos de controle e serviços associados. 
Funções do TC: Medição e Proteção. 
Imediata 
30 
CEMIG GT 
0001588/2021 
ITAJUBA 3 
138 
Instalação de 3 TCs de 138kV para o 
secundário do autotransformador T2 
500/138kV, contedo: 3 TCs 138kV (In 
2000 A; Icc 40 kA) com enrolamentos de 
proteção e controle, estruturas suporte, 
barramentos, obras civis, lançamentos de 
cabos de controle e serviços associados. 
Funções do TC: Medição e Proteção. 
Imediata 
30 
CEMIG GT 
0000355/2021 
ITAJUBA 3 
500 
Substituição da chave seccionadora 
9U8/8T na SE Itajubá 3 na saída de linha 
para Cachoeira Paulista, com adequação 
de fundações, barramentos rígidos e 
flexíveis, estrutura metálica de suporte de 
equipamentos; jumpers; conectores e 
espaçadores; sistema de aterramento e 
revisão de todos os circuitos de proteção 
e controle e serviços associados. 
Capacidade nominal de corrente (A): no 
mínimo 3150 A; Capacidade nominal de 
curto-circuito (kA): no mínimo 40 kA; 
Outras capacidades: A nova chave será 
de classe B para a unidade de 
ateramento. 
Imediata 
30
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(Kv)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-
dade (*)  Prazo (**)
CEMIG GT  0001617/2021  ITAJUBA 3  13,8  Ampliação de RDP, incluindo a instalação
de novos módulos RA 33x, para a atender
a implementação do monitoramento das
correntes de fase nos terciários e de
ground nos terminais de alta e de baixa
do transformador T1 e serviços
associados.  Imediata  30
CEMIG GT  0001625/2021  ITAJUBA 3  13,8  Ampliação do RDP, incluindo a instalação
de novos módulos RA 33x, para a atender
a implementação do monitoramento das
correntes de fase nos terciários e de
ground nos terminais de alta e de baixa
do transformador T2 e serviços
associados.  Imediata  30
CEMIG GT  0001583/2021  ITAJUBA 3  138  Instalação de 3 TCs de 138kV para o
secundário do transformador T1 500-138
kV, contendo: 3 TCs 138kV (In 2000 A; Icc
40 kA) com enrolamentos de proteção e
controle, estruturas suporte,
barramentos, obras civis, lançamentos de
cabos de controle e serviços associados.
Funções do TC: Medição e Proteção.  Imediata  30
CEMIG GT  0001588/2021  ITAJUBA 3  138  Instalação de 3 TCs de 138kV para o
secundário do autotransformador T2
500/138kV, contedo: 3 TCs 138kV (In
2000 A; Icc 40 kA) com enrolamentos de
proteção e controle, estruturas suporte,
barramentos, obras civis, lançamentos de
cabos de controle e serviços associados.
Funções do TC: Medição e Proteção.  Imediata  30
CEMIG GT  0000355/2021  ITAJUBA 3  500  Substituição da chave seccionadora
9U8/8T na SE Itajubá 3 na saída de linha
para Cachoeira Paulista, com adequação
de fundações, barramentos rígidos e
flexíveis, estrutura metálica de suporte de
equipamentos; jumpers; conectores e
espaçadores; sistema de aterramento e
revisão de todos os circuitos de proteção
e controle e serviços associados.
Capacidade nominal de corrente (A): no
mínimo 3150 A; Capacidade nominal de
curto-circuito (kA): no mínimo 40 kA;
Outras capacidades: A nova chave será
de classe B para a unidade de
ateramento.  Imediata  30

Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(Kv) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-
dade (*) 
Prazo (**) 
CEMIG GT 
0000753/2021 
ITUTINGA-SE 
13,8 
Instalação de 3 TCs de 13,8kV no 
terciário 
do 
autotransformador 
T1 
345/138kV, contendo: 3 TCs 13,8kV (In: 
1200 A; Icc: 24 kA) com enrolamentos de 
proteção e controle, estruturas suporte, 
barramentos, obras civis, lançamentos de 
cabos de controle e serviços associados. 
Funções do TC: Proteção. 
Imediata 
30 
CEMIG GT 
0000755/2021 
ITUTINGA-SE 
13,8 
Substituição de 3TPs de 15 kV no 
terciário 
do 
autotransformador 
T1 
345/138 kV, contendo: 3 TPs de 13,8kV 
com enrolamentos de proteção e controle, 
estruturas suporte, barramentos, obras 
civis, lançamentos de cabos de controle e 
serviços associados. Funções do TP: 
Medição e Proteção. 
Imediata 
30 
CEMIG GT 
0000757/2021 
ITUTINGA-SE 
13,8 
Instalação de 3 TCs de 13,8kV no 
terciário 
do 
autotransformador 
T2 
345/138kV, contendo: 3 TCs 13,8kV (In: 
1200 A; Icc: 24 kA) com enrolamentos de 
proteção e controle, estruturas suporte, 
barramentos, obras civis, lançamentos de 
cabos de controle e serviços associados. 
Funções do TC: Proteção. 
Imediata 
30 
CEMIG GT 
0000759/2021 
ITUTINGA-SE 
13,8 
Substituição de 3TPs de 15 kV no 
terciário 
do 
autotransformador 
T2 
345/138 kV, contendo: 3 TPs de 13,8kV 
com enrolamentos de proteção e controle, 
estruturas suporte, barramentos, obras 
civis, lançamentos de cabos de controle e 
serviços associados 
Imediata 
30 
CEMIG GT 
0000751/2021 
ITUTINGA-SE 
138 
Instalação de 3 TCs de 138kV para o 
secundário do autotransformador T1 
345/138kV, contendo: 3 TCs 138kV (In 
2000 A; Icc 40 kA) com enrolamentos de 
proteção e controle, estruturas suporte, 
barramentos, obras civis, lançamentos de 
cabos de controle e serviços associados. 
Funções do TC: Medição e Proteção. 
Imediata 
30 
CEMIG GT 
0000752/2021 
ITUTINGA-SE 
138 
Instalação de 3 TCs de 138kV para o 
secundário do autotransformador T2 
345/138kV, contendo: 3 TCs 138kV (In 
2000 A; Icc 40 kA) com enrolamentos de 
proteção e controle, estruturas suporte, 
barramentos, obras civis, lançamentos de 
cabos de controle e serviços associados. 
Funções do TC: Medição e Proteção. 
Imediata 
30 
CEMIG GT 
0000676/2021 
JUIZ DE FORA1 
23 
Substituição do transformador de serviço 
auxiliar T102 (23100-220/127V) por 
limitação de potência, demolições e 
relocação 
do 
ponto 
de 
conexão. 
Instalação de novo transformador de 225 
kVA, barramentos, cabos isolados e 
execução de novas fundações 
Imediata 
30
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(Kv)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-
dade (*)  Prazo (**)
CEMIG GT  0000753/2021  ITUTINGA-SE  13,8  Instalação de 3 TCs de 13,8kV no
terciário do autotransformador T1
345/138kV, contendo: 3 TCs 13,8kV (In:
1200 A; Icc: 24 kA) com enrolamentos de
proteção e controle, estruturas suporte,
barramentos, obras civis, lançamentos de
cabos de controle e serviços associados.
Funções do TC: Proteção.  Imediata  30
CEMIG GT  0000755/2021  ITUTINGA-SE  13,8  Substituição de 3TPs de 15 kV no
terciário do autotransformador T1
345/138 kV, contendo: 3 TPs de 13,8kV
com enrolamentos de proteção e controle,
estruturas suporte, barramentos, obras
civis, lançamentos de cabos de controle e
serviços associados. Funções do TP:
Medição e Proteção.  Imediata  30
CEMIG GT  0000757/2021  ITUTINGA-SE  13,8  Instalação de 3 TCs de 13,8kV no
terciário do autotransformador T2
345/138kV, contendo: 3 TCs 13,8kV (In:
1200 A; Icc: 24 kA) com enrolamentos de
proteção e controle, estruturas suporte,
barramentos, obras civis, lançamentos de
cabos de controle e serviços associados.
Funções do TC: Proteção.  Imediata  30
CEMIG GT  0000759/2021  ITUTINGA-SE  13,8  Substituição de 3TPs de 15 kV no
terciário do autotransformador T2
345/138 kV, contendo: 3 TPs de 13,8kV
com enrolamentos de proteção e controle,
estruturas suporte, barramentos, obras
civis, lançamentos de cabos de controle e
serviços associados  Imediata  30
CEMIG GT  0000751/2021  ITUTINGA-SE  138  Instalação de 3 TCs de 138kV para o
secundário do autotransformador T1
345/138kV, contendo: 3 TCs 138kV (In
2000 A; Icc 40 kA) com enrolamentos de
proteção e controle, estruturas suporte,
barramentos, obras civis, lançamentos de
cabos de controle e serviços associados.
Funções do TC: Medição e Proteção.  Imediata  30
CEMIG GT  0000752/2021  ITUTINGA-SE  138  Instalação de 3 TCs de 138kV para o
secundário do autotransformador T2
345/138kV, contendo: 3 TCs 138kV (In
2000 A; Icc 40 kA) com enrolamentos de
proteção e controle, estruturas suporte,
barramentos, obras civis, lançamentos de
cabos de controle e serviços associados.
Funções do TC: Medição e Proteção.  Imediata  30
CEMIG GT  0000676/2021  JUIZ DE FORA1  23  Substituição do transformador de serviço
auxiliar T102 (23100-220/127V) por
limitação de potência, demolições e
relocação do ponto de conexão.
Instalação de novo transformador de 225
kVA, barramentos, cabos isolados e
execução de novas fundações  Imediata  30

Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(Kv) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-
dade (*) 
Prazo (**) 
CEMIG GT 
0000701/2021 
LAFAIETE 1 
138 
Instalação de multimedidor para medição 
de tensão na barra principal 138kV - 
seção 3. Inclui também o fornecimento de 
materiais, cabos e e acessórios para 
instalação do dispositivo. 
Imediata 
24 
CEMIG GT 
0000584/2021 
MESQUITA 
500 
Substituição dos painéis CC 1 e CC2 e 
adequação do sistema CA, para que cada 
conjunto de proteção seja alimentado por 
bancos de baterias, retificadores e 
circuitos 
de 
corrente 
contínua 
independentes e segregados para o 
circuito do banco de capacitores, 
incluindo projeto, aquisição de cabos e 
materiais, instalação em campo e 
comissionamento. 
Imediata 
20 
CEMIG GT 
0000580/2021 
TAQUARIL 
230 
Instalação de 1 TP de 230kV na nova 
barra 2 do arranjo barra dupla a 4 chaves 
com barra de transferência. Inclui a 
instalação 
de 
cabos 
de 
controle, 
fundações 
e 
demais 
obras 
civis, 
montagem eletromecânica, testes físicos, 
montagem elétrica, comissionamento e 
serviços associados. Funções do TP: 
Medição. 
Imediata 
20 
* A obra não pode receber Termo de Liberação ou constar nos relatórios de integração de reforços sem receita prévia do ONS 
com data de entrada em operação comercial anterior a sua Data de Necessidade. 
** O Prazo pode ser apresentado em meses ou apresentado como data para entrada em operação comercial.
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(Kv)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-
dade (*)  Prazo (**)
CEMIG GT  0000701/2021  LAFAIETE 1  138  Instalação de multimedidor para medição
de tensão na barra principal 138kV -
seção 3. Inclui também o fornecimento de
materiais, cabos e e acessórios para
instalação do dispositivo.  Imediata  24
CEMIG GT  0000584/2021  MESQUITA  500  Substituição dos painéis CC 1 e CC2 e
adequação do sistema CA, para que cada
conjunto de proteção seja alimentado por
bancos de baterias, retificadores e
circuitos de corrente contínua
independentes e segregados para o
circuito do banco de capacitores,
incluindo projeto, aquisição de cabos e
materiais, instalação em campo e
comissionamento.  Imediata  20
CEMIG GT  0000580/2021  TAQUARIL  230  Instalação de 1 TP de 230kV na nova
barra 2 do arranjo barra dupla a 4 chaves
com barra de transferência. Inclui a
instalação de cabos de controle,
fundações e demais obras civis,
montagem eletromecânica, testes físicos,
montagem elétrica, comissionamento e
serviços associados. Funções do TP:
Medição.  Imediata  20