* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
\SCG\NT\133\NT_198YF2203 
48524.003580/2022-00 
NOTA TÉCNICA Nº 205/2022-SCG/ANEEL 
Em 22 de março de 2022. 
 
 
 
 
 
Processo: 48500.005933/2020-31. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena 
Central Hidrelétrica Paiol Grande, com 16.000 kW de 
Potência Instalada, com Registro de Intenção à 
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à PCH 
Caratuva Geração de Energia SPE Ltda. 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) Paiol Grande, com 16.000 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.037541-1.01, com Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI – PCH) conferido à PCH Caratuva Geração de Energia SPE Ltda. (Interessada), por meio 
do Despacho nº 3.327, de 25 de novembro de 2020, localizada no rio Iratim, sub-bacia 65, cuja casa de 
força localiza-se no município de Bituruna, estado de Paraná. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
O Despacho n° 6711, de 31 de outubro de 2002, aprova os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio Iratim, no qual foram identificados 6 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a 
PCH Paiol Grande. 
 
3. 
O Despacho nº 3.3272, de 25 de novembro de 2020, confere o DRI-PCH à PCH Caratuva 
Geração de Energia SPE Ltda., com o objetivo de desenvolver os estudos de projeto básico da PCH Paiol 
Grande. 
 
4. 
Em 22 de dezembro de 2021, a Interessada protocolou o Sumário Executivo e o Projeto 
Básico referente ao empreendimento3. 
 
 
1 Processo nº 48500.006663/00-15. 
2 Documento nº 48524.010111/2020-00. 
3 Documento nº 48513.034991/2021-00.

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 205/2022-SCG/ANEEL, de 22/3/2022. 
 
 
III – DA ANÁLISE 
5. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020: 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais 
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
6. 
A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico. 
 
 
Figura 1: Arranjo geral da PCH Paiol Grande 
 
7. 
O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa 
de Força e do Reservatório da PCH Paiol Grande: 
 
 
 
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
Municípios/UF4 
 
4 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento.
Local  Coordenadas Geográficas  Municípios/UF4

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 205/2022-SCG/ANEEL, de 22/3/2022. 
 
 
(datum SIRGAS 2000) 
Barramento 
26°16'2,56" S 
51°38'26,43" W 
Bituruna/PR e Palmas/PR 
Casa de Força 
26°15'3,63" S 
51°41'19,21" W 
Bituruna/PR 
Limite máximo do Reservatório 
26°16'17,21" S 
51°37'51,09" W 
Bituruna/PR e Palmas/PR 
 
8. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
9. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 671, de 31 de outubro de 2002. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Paiol Grande 
PCH Paiol Grande 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
26°16'27,03" S 
51°39'41,11" W 
26°16'2,56" S 
51°38'26,43" W 
NA Montante (m) 
900,00 
893,22 
NA Jusante (m) 
837,00 
829,00 
Queda Bruta (m) 
63,00 
64,22 
Área do Reservatório (km²) 
0,40 
0,27 
Potência (kW) 
12.000 
16.000 
Energia Média (kWméd) 
7.200 
9.160 
Vazão QMLT5 (m³/s) 
20,37 
20,63 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Iratim 
ESTADO: 
PR 
SUB-BACIA: 
65 
DESPACHO: 
671 
DATA: 
31/10/2002 
AUTOR: 
Correcta Consultoria e Projetos de Engenharia S/C Ltda.  
POTÊNCIA: 
96.300 kW 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
6 (seis) 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Monte Negro (antiga 
Faxinal dos Santos)6 
26°16'22,71" S 
51°37'50,2" W 
940,00 
893,22 
9.000 
DRS-PCH7 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
 
5 Vazão Média de Longo Termo. 
6 CEG nº PCH.PH.PR.037463-6.01. 
7 Processo nº 48500.000828/2019-71.
  (datum SIRGAS 2000)  
Barramento  26°16'2,56" S
51°38'26,43" W  Bituruna/PR e Palmas/PR
Casa de Força  26°15'3,63" S
51°41'19,21" W  Bituruna/PR
Limite máximo do Reservatório  26°16'17,21" S
51°37'51,09" W  Bituruna/PR e Palmas/PR
Estudos de Inventário
26°16'27,03" S
51°39'41,11" W
900,00
837,00
63,00
0,40
12.000
7.200
20,37
NOME DO RIO:  Iratim  ESTADO:    PR    SUB-BACIA:    65
DESPACHO:  671  DATA:    31/10/2002        
AUTOR:  Correcta Consultoria e Projetos de Engenharia S/C Ltda.              
POTÊNCIA:  96.300 kW  EIXOS IDENTIFICADOS:      6 (seis)      
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)    Potência
(kW)    Condição  
PCH Monte Negro (antiga
Faxinal dos Santos)6  26°16'22,71" S
51°37'50,2" W  940,00  893,22    9.000    DRS-PCH7  
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)    Potência
(kW)    Condição  

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 205/2022-SCG/ANEEL, de 22/3/2022. 
 
 
PCH Vista Alegre89 
26°15'14,66" S 
51°44'31,71" W 
810,00 
766,00 
15.200 
Eixo Disponível 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
10. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Paulo Victor Azevedo Viana 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Paulo Victor Azevedo Viana 
8096713-3 
138100-9-SC 
Responsável Geral do Projeto 
Diogo Amandio Klein 
1720216546110 
SC-1054460/D 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Mariele Larissa Groxko 
1720215944368 
PR-110227/D 
Estudos geotécnicos 
Paulo Victor Azevedo Viana 
8096713-3 
138100-9-SC 
Estudos hidrológicos 
Paulo Victor Azevedo Viana 
8096713-3 
138100-9-SC 
Estudos energéticos 
Paulo Victor Azevedo Viana 
8096713-3 
138100-9-SC 
Estruturas extravasoras 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Documento não emitido 
Número 
 -  
Órgão emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão remanescente 
 -  
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Documento não emitido 
Número 
 -  
Órgão Emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
11. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico. 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
 
8 CEG nº PCH.PH.PR.037525-0.01. 
9 Informações extraídas do Processo nº 48500.004659/2008-96.
PCH Vista Alegre89  26°15'14,66" S
51°44'31,71" W  810,00  766,00  15.200  Eixo Disponível
Empresa Projetista:  Paulo Victor Azevedo Viana    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Paulo Victor Azevedo Viana  8096713-3  138100-9-SC  Responsável Geral do Projeto
Diogo Amandio Klein  1720216546110  SC-1054460/D  Estudos cartográficos e
topográficos
Mariele Larissa Groxko  1720215944368  PR-110227/D  Estudos geotécnicos
Paulo Victor Azevedo Viana  8096713-3  138100-9-SC  Estudos hidrológicos
Paulo Victor Azevedo Viana  8096713-3  138100-9-SC  Estudos energéticos
Paulo Victor Azevedo Viana  8096713-3  138100-9-SC  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  Documento não emitido
Número  -
Órgão emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão remanescente  -
Tipo de Licença  Documento não emitido
Número  -
Órgão Emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão de usos consuntivos  -

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 205/2022-SCG/ANEEL, de 22/3/2022. 
 
 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é ligeiramente superior àquela apresentada no 
inventário, cerca de 1,22m, com alteração de ambos os níveis operacionais. No 
entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento aprovado 
no estudo de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes ao 
aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações locacionais 
identificadas na etapa de projeto básico. 
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Paiol Grande 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
 
Área de 
Drenagem da 
PCH (km²): 
666,00 
NOME DO RIO DA USINA: 
Iratim 
 
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
65775900 
Solais Novo 
Iratim 
1.550,00 
 
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
65776000 
Solais 
Iratim 
1.580,00 
65925000 
Salto Claudelino 
Chopim 
1.660,00 
65955000 
Balsa do Santana 
Santana 
1.720,00 
 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
530,06 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Barragem de Gravidade 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Paulo Victor Azevedo Viana 
138100-9-SC 
Nº DA 
ART10 
8096713-3 
 
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
65775900 
Solais Novo 
Iratim 
1.550,00 
 
12. 
No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
 
10 Documento nº 48513.034991/2021-00 Volume 1, Capítulo 12.
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é ligeiramente superior àquela apresentada no
inventário, cerca de 1,22m, com alteração de ambos os níveis operacionais. No
entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento aprovado
no estudo de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes ao
aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações locacionais
identificadas na etapa de projeto básico.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de
Drenagem da
PCH (km²):  666,00  NOME DO RIO DA USINA:    Iratim  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
65775900  Solais Novo    Iratim    1.550,00
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
65776000  Solais    Iratim    1.580,00
65925000  Salto Claudelino    Chopim    1.660,00
65955000  Balsa do Santana    Santana    1.720,00
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    530,06    TR (anos):    1.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira Livre          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Barragem de Gravidade          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Paulo Victor Azevedo Viana
138100-9-SC        Nº DA
ART10  8096713-3
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
65775900  Solais Novo    Iratim    1.550,00    

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 205/2022-SCG/ANEEL, de 22/3/2022. 
 
 
Estudos Energéticos 
A potência de 16.000 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,57 são compatíveis aos 
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC=0,60. 
 
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício 
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 1000 kW. 
 
O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 5.734,76 kW e 3 geradores de potência 
unitária nominal de 5.925,93 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
13. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo 
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação 
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que 
compatíveis com estes. 
 
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH Paiol Grande 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
26°16'2,56" S 
51°38'26,43" W 
Coordenadas da casa de força 
26°15'3,63" S 
51°41'19,21" W 
NA Montante (m) 
893,22 
NA Jusante (m) 
829,00 
Potência Instalada Total (kW) 
16.000 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência instalada por gerador (kVA) 
5.925,93; 5.925,93; 
5.925,93 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90; 0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
5.734,76; 5.734,76; 
5.734,76 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
4,93; 4,93; 4,93 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93,0%; 93,0%; 93,0% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,0%; 97,0%; 97,0% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da 
usina (%) 
1,00% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
2,00% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
3,13 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
64,22 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,19% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
69,00 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0,37 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,00 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo
Estudos Energéticos  A potência de 16.000 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,57 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC=0,60.
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 1000 kW.
O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 5.734,76 kW e 3 geradores de potência
unitária nominal de 5.925,93 kVA, com 0,9 de fator de potência.
PCH Paiol Grande  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  26°16'2,56" S
51°38'26,43" W
Coordenadas da casa de força  26°15'3,63" S
51°41'19,21" W
NA Montante (m)  893,22
NA Jusante (m)  829,00
Potência Instalada Total (kW)  16.000
Número de Unidades Geradoras  3
Potência instalada por gerador (kVA)  5.925,93; 5.925,93;
5.925,93
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW)  5.734,76; 5.734,76;
5.734,76
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  4,93; 4,93; 4,93
Rendimento nominal por turbina (%)  93,0%; 93,0%; 93,0%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,0%; 97,0%; 97,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
usina (%)  1,00%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  2,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  3,13
H : Queda bruta nominal (m)
b  64,22
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  0,19%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  69,00
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0,37
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,00
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 205/2022-SCG/ANEEL, de 22/3/2022. 
 
 
14. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido 
o DRS-PCH referente à PCH Paiol Grande conforme solicitado por PCH Caratuva Geração de Energia SPE 
Ltda, bem como o encaminhamento de documento ao Instituto de Águas e Terra - IAT, para emissão da 
DRDH. O DRS-PCH também permite que o Interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente 
nos órgãos competentes. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
15. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
16. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à PCH Paiol Grande sob a titularidade de PCH Caratuva Geração de Energia 
SPE Ltda. 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
17. 
Emitir o Despacho. 
 
(Assinado digitalmente) 
YURI FERREIRA GOMES DIAS 
Especialista em Regulação 
(Assinado digitalmente) 
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO 
Analista Administrativo 
 
 
De acordo: 
 
 
(Assinado digitalmente) 
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Paiol Grande 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1956 
 
 
 
 
 
 
 
24,11 
22,69 
15,23 
7,14 
5,01 
1957 
6,97 
16,13 
9,92 
6,21 
5,47 
16,96 
40,71 
72,12 
59,94 
23,92 
18,19 
13,93 
1958 
5,61 
5,82 
4,52 
5,33 
3,99 
17,00 
10,12 
14,89 
41,09 
24,89 
14,48 
24,72 
1959 
12,36 
18,03 
9,64 
17,40 
16,64 
14,74 
13,68 
13,92 
10,39 
11,64 
7,40 
16,54 
1960 
9,66 
8,18 
4,92 
6,04 
9,59 
18,29 
10,12 
26,68 
26,50 
32,38 
22,66 
11,51 
1961 
13,80 
8,14 
35,15 
11,56 
9,70 
7,97 
5,63 
3,88 
28,72 
40,41 
23,08 
14,25 
1962 
12,06 
16,21 
20,00 
8,21 
11,15 
12,03 
9,38 
8,62 
20,62 
30,15 
19,39 
9,35 
1963 
7,09 
9,85 
14,60 
10,41 
19,55 
11,04 
6,78 
5,93 
6,50 
30,15 
52,11 
21,65 
1964 
10,61 
15,41 
10,29 
16,32 
21,82 
11,16 
11,38 
19,09 
19,16 
22,76 
11,81 
9,83 
1965 
7,15 
7,00 
7,81 
5,06 
23,06 
17,11 
34,30 
25,42 
27,12 
47,25 
27,69 
37,43 
1966 
19,09 
48,17 
17,10 
7,85 
5,62 
18,04 
19,34 
13,96 
32,56 
35,41 
19,90 
18,70 
1967 
14,91 
18,40 
28,47 
10,69 
6,74 
10,09 
10,77 
19,42 
20,36 
12,30 
14,07 
12,53 
1968 
5,79 
4,08 
2,84 
3,92 
4,50 
5,62 
9,59 
4,99 
4,84 
9,08 
16,27 
18,26 
1969 
33,77 
15,51 
18,61 
34,10 
17,89 
37,72 
26,23 
14,76 
19,89 
28,67 
21,29 
7,62 
1970 
9,59 
7,01 
6,00 
5,33 
11,04 
37,09 
30,07 
11,14 
14,76 
25,26 
8,93 
31,95 
1971 
50,27 
21,30 
10,23 
23,70 
28,80 
34,95 
33,44 
12,43 
8,21 
19,93 
6,73 
2,58 
1972 
5,08 
10,51 
11,98 
13,80 
4,31 
25,73 
21,46 
49,27 
61,40 
27,16 
10,69 
16,06 
1973 
24,63 
27,76 
18,41 
13,65 
31,06 
27,87 
25,39 
33,26 
34,67 
27,97 
23,41 
9,82 
1974 
19,63 
26,42 
16,18 
9,82 
8,04 
24,15 
22,09 
13,79 
24,13 
11,93 
19,39 
14,13 
1975 
32,13 
29,24 
20,80 
10,67 
7,05 
12,92 
15,57 
25,80 
49,66 
46,32 
30,23 
38,04 
1976 
25,88 
18,02 
12,41 
13,42 
14,78 
34,14 
17,85 
33,83 
20,45 
19,28 
30,01 
14,99 
1977 
15,99 
11,87 
22,09 
15,75 
8,29 
17,74 
12,79 
21,09 
17,00 
27,53 
27,29 
22,82 
1978 
8,90 
5,19 
7,16 
3,40 
3,40 
4,01 
20,08 
10,94 
16,03 
9,14 
23,41 
16,70 
1979 
7,92 
6,55 
11,88 
17,14 
61,83 
16,45 
17,55 
24,26 
25,28 
65,52 
47,63 
25,77 
1980 
20,96 
16,83 
39,25 
11,76 
22,15 
12,48 
25,71 
26,50 
30,63 
18,14 
23,49 
35,46 
1981 
29,12 
31,71 
15,57 
24,16 
18,31 
17,30 
9,63 
9,35 
9,20 
18,51 
29,51 
40,56 
1982 
11,87 
22,47 
9,95 
5,33 
7,95 
39,52 
73,76 
24,15 
11,71 
40,93 
75,47 
32,97 
1983 
24,55 
27,76 
53,58 
33,74 
80,62 
69,64 
44,04 
23,75 
30,66 
40,07 
41,40 
16,34 
1984 
17,72 
7,63 
13,20 
20,06 
18,73 
45,00 
16,46 
54,59 
21,15 
15,39 
35,97 
16,70 
1985 
7,42 
13,61 
12,24 
33,33 
11,73 
7,52 
8,47 
6,45 
4,78 
6,88 
15,65 
3,72 
1986 
4,66 
16,47 
11,59 
0,93 
22,90 
24,22 
7,95 
10,84 
22,51 
19,18 
21,53 
10,59 
1987 
11,24 
22,85 
7,45 
10,95 
71,61 
41,99 
26,30 
12,09 
8,28 
16,27 
13,27 
6,79 
1988 
7,11 
8,43 
9,12 
8,32 
61,83 
33,50 
12,79 
5,72 
4,00 
12,23 
7,05 
10,30 
1989 
31,71 
39,02 
16,68 
18,01 
31,86 
8,42 
15,95 
22,06 
64,61 
46,33 
13,65 
6,94 
1990 
27,97 
12,72 
9,12 
27,51 
27,39 
76,22 
32,35 
43,02 
41,00 
40,85 
29,33 
20,30 
1991 
9,54 
7,94 
3,49 
7,42 
4,29 
26,37 
14,48 
14,44 
6,38 
16,64 
20,90 
21,21 
1992 
12,28 
11,61 
13,01 
13,62 
43,08 
39,37 
47,50 
26,05 
26,74 
17,57 
20,60 
19,17 
1993 
15,85 
15,61 
12,92 
10,00 
34,28 
29,04 
23,50 
14,89 
29,97 
45,64 
13,45 
16,16 
1994 
7,06 
25,18 
10,59 
8,47 
24,62 
37,72 
45,21 
11,90 
9,74 
15,50 
29,21 
18,01 
1995 
58,48 
19,50 
11,03 
12,44 
5,71 
9,19 
17,45 
6,46 
17,47 
25,64 
8,43 
7,81 
1996 
26,72 
37,90 
33,15 
19,70 
6,01 
22,90 
34,72 
14,02 
26,91 
56,98 
20,45 
19,26 
1997 
15,99 
55,82 
14,87 
5,47 
12,21 
39,04 
27,05 
44,97 
17,93 
68,03 
60,06 
19,95 
1998 
27,04 
45,59 
31,45 
79,61 
34,55 
19,71 
24,90 
69,43 
46,59 
65,98 
14,21 
11,23 
1999 
15,64 
16,28 
9,19 
13,64 
6,17 
19,90 
30,04 
7,14 
6,81 
32,77 
9,50 
9,66 
2000 
9,94 
9,81 
11,28 
9,35 
14,19 
12,09 
31,26 
12,29 
74,39 
44,46 
12,56 
8,15
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Paiol Grande                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1956                24,11  22,69  15,23  7,14  5,01
1957  6,97  16,13  9,92  6,21  5,47  16,96  40,71  72,12  59,94  23,92  18,19  13,93
1958  5,61  5,82  4,52  5,33  3,99  17,00  10,12  14,89  41,09  24,89  14,48  24,72
1959  12,36  18,03  9,64  17,40  16,64  14,74  13,68  13,92  10,39  11,64  7,40  16,54
1960  9,66  8,18  4,92  6,04  9,59  18,29  10,12  26,68  26,50  32,38  22,66  11,51
1961  13,80  8,14  35,15  11,56  9,70  7,97  5,63  3,88  28,72  40,41  23,08  14,25
1962  12,06  16,21  20,00  8,21  11,15  12,03  9,38  8,62  20,62  30,15  19,39  9,35
1963  7,09  9,85  14,60  10,41  19,55  11,04  6,78  5,93  6,50  30,15  52,11  21,65
1964  10,61  15,41  10,29  16,32  21,82  11,16  11,38  19,09  19,16  22,76  11,81  9,83
1965  7,15  7,00  7,81  5,06  23,06  17,11  34,30  25,42  27,12  47,25  27,69  37,43
1966  19,09  48,17  17,10  7,85  5,62  18,04  19,34  13,96  32,56  35,41  19,90  18,70
1967  14,91  18,40  28,47  10,69  6,74  10,09  10,77  19,42  20,36  12,30  14,07  12,53
1968  5,79  4,08  2,84  3,92  4,50  5,62  9,59  4,99  4,84  9,08  16,27  18,26
1969  33,77  15,51  18,61  34,10  17,89  37,72  26,23  14,76  19,89  28,67  21,29  7,62
1970  9,59  7,01  6,00  5,33  11,04  37,09  30,07  11,14  14,76  25,26  8,93  31,95
1971  50,27  21,30  10,23  23,70  28,80  34,95  33,44  12,43  8,21  19,93  6,73  2,58
1972  5,08  10,51  11,98  13,80  4,31  25,73  21,46  49,27  61,40  27,16  10,69  16,06
1973  24,63  27,76  18,41  13,65  31,06  27,87  25,39  33,26  34,67  27,97  23,41  9,82
1974  19,63  26,42  16,18  9,82  8,04  24,15  22,09  13,79  24,13  11,93  19,39  14,13
1975  32,13  29,24  20,80  10,67  7,05  12,92  15,57  25,80  49,66  46,32  30,23  38,04
1976  25,88  18,02  12,41  13,42  14,78  34,14  17,85  33,83  20,45  19,28  30,01  14,99
1977  15,99  11,87  22,09  15,75  8,29  17,74  12,79  21,09  17,00  27,53  27,29  22,82
1978  8,90  5,19  7,16  3,40  3,40  4,01  20,08  10,94  16,03  9,14  23,41  16,70
1979  7,92  6,55  11,88  17,14  61,83  16,45  17,55  24,26  25,28  65,52  47,63  25,77
1980  20,96  16,83  39,25  11,76  22,15  12,48  25,71  26,50  30,63  18,14  23,49  35,46
1981  29,12  31,71  15,57  24,16  18,31  17,30  9,63  9,35  9,20  18,51  29,51  40,56
1982  11,87  22,47  9,95  5,33  7,95  39,52  73,76  24,15  11,71  40,93  75,47  32,97
1983  24,55  27,76  53,58  33,74  80,62  69,64  44,04  23,75  30,66  40,07  41,40  16,34
1984  17,72  7,63  13,20  20,06  18,73  45,00  16,46  54,59  21,15  15,39  35,97  16,70
1985  7,42  13,61  12,24  33,33  11,73  7,52  8,47  6,45  4,78  6,88  15,65  3,72
1986  4,66  16,47  11,59  0,93  22,90  24,22  7,95  10,84  22,51  19,18  21,53  10,59
1987  11,24  22,85  7,45  10,95  71,61  41,99  26,30  12,09  8,28  16,27  13,27  6,79
1988  7,11  8,43  9,12  8,32  61,83  33,50  12,79  5,72  4,00  12,23  7,05  10,30
1989  31,71  39,02  16,68  18,01  31,86  8,42  15,95  22,06  64,61  46,33  13,65  6,94
1990  27,97  12,72  9,12  27,51  27,39  76,22  32,35  43,02  41,00  40,85  29,33  20,30
1991  9,54  7,94  3,49  7,42  4,29  26,37  14,48  14,44  6,38  16,64  20,90  21,21
1992  12,28  11,61  13,01  13,62  43,08  39,37  47,50  26,05  26,74  17,57  20,60  19,17
1993  15,85  15,61  12,92  10,00  34,28  29,04  23,50  14,89  29,97  45,64  13,45  16,16
1994  7,06  25,18  10,59  8,47  24,62  37,72  45,21  11,90  9,74  15,50  29,21  18,01
1995  58,48  19,50  11,03  12,44  5,71  9,19  17,45  6,46  17,47  25,64  8,43  7,81
1996  26,72  37,90  33,15  19,70  6,01  22,90  34,72  14,02  26,91  56,98  20,45  19,26
1997  15,99  55,82  14,87  5,47  12,21  39,04  27,05  44,97  17,93  68,03  60,06  19,95
1998  27,04  45,59  31,45  79,61  34,55  19,71  24,90  69,43  46,59  65,98  14,21  11,23
1999  15,64  16,28  9,19  13,64  6,17  19,90  30,04  7,14  6,81  32,77  9,50  9,66
2000  9,94  9,81  11,28  9,35  14,19  12,09  31,26  12,29  74,39  44,46  12,56  8,15

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Paiol Grande 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2001 
26,15 
46,00 
17,21 
15,44 
17,51 
22,52 
30,97 
15,34 
15,67 
56,43 
23,96 
11,60 
2002 
10,92 
7,45 
12,51 
11,47 
26,54 
8,82 
6,67 
19,03 
27,29 
36,69 
36,90 
37,64 
2003 
19,38 
44,81 
15,89 
7,93 
5,45 
21,02 
12,57 
6,13 
5,52 
11,29 
24,66 
40,27 
2004 
19,35 
8,47 
3,56 
3,79 
20,71 
14,88 
21,17 
8,71 
9,70 
41,29 
42,28 
10,97 
2005 
12,11 
5,09 
3,57 
8,34 
27,97 
40,04 
20,88 
11,64 
58,14 
70,79 
22,00 
7,59 
2006 
7,85 
11,16 
11,97 
8,13 
3,58 
2,19 
2,42 
6,03 
12,42 
10,35 
9,38 
17,30 
2007 
13,29 
11,63 
16,38 
41,43 
61,62 
14,49 
12,67 
7,45 
5,40 
14,31 
30,62 
22,02 
2008 
15,89 
7,26 
7,99 
22,05 
20,67 
23,38 
12,50 
16,44 
17,56 
38,29 
42,25 
8,42 
2009 
8,71 
9,33 
6,91 
3,94 
9,09 
14,59 
21,52 
31,44 
48,76 
53,54 
24,50 
20,95 
2010 
34,85 
22,24 
28,68 
53,41 
49,19 
22,23 
17,31 
14,84 
6,06 
9,92 
6,98 
34,67 
2011 
23,62 
34,40 
22,24 
15,37 
6,81 
19,29 
44,64 
54,17 
50,86 
22,35 
13,83 
7,69 
2012 
19,49 
13,05 
10,17 
16,77 
12,16 
25,41 
16,51 
14,66 
5,33 
14,38 
9,59 
6,31 
2013 
19,91 
14,83 
33,30 
17,98 
16,22 
67,49 
34,89 
16,28 
32,51 
20,60 
12,01 
22,39 
2014 
29,22 
11,32 
21,92 
15,76 
26,44 
65,43 
31,45 
10,35 
30,25 
29,84 
12,42 
9,41 
2015 
38,96 
22,75 
12,98 
8,83 
11,24 
28,51 
51,21 
13,81 
17,59 
44,59 
33,86 
46,64 
2016 
26,18 
29,14 
40,45 
18,15 
26,88 
22,84 
14,91 
14,17 
15,14 
19,06 
10,25 
16,56 
2017 
24,75 
20,66 
13,27 
7,63 
27,62 
38,62 
8,11 
9,10 
5,30 
32,23 
36,18 
17,98 
2018 
26,81 
11,82 
14,67 
22,61 
7,23 
10,40 
10,31 
9,39 
15,25 
25,97 
30,21 
12,39 
2019 
7,30 
11,68 
22,59 
15,90 
36,61 
36,53 
8,99 
4,21 
5,58 
4,54 
16,68 
14,82 
2020
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Paiol Grande                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2001  26,15  46,00  17,21  15,44  17,51  22,52  30,97  15,34  15,67  56,43  23,96  11,60
2002  10,92  7,45  12,51  11,47  26,54  8,82  6,67  19,03  27,29  36,69  36,90  37,64
2003  19,38  44,81  15,89  7,93  5,45  21,02  12,57  6,13  5,52  11,29  24,66  40,27
2004  19,35  8,47  3,56  3,79  20,71  14,88  21,17  8,71  9,70  41,29  42,28  10,97
2005  12,11  5,09  3,57  8,34  27,97  40,04  20,88  11,64  58,14  70,79  22,00  7,59
2006  7,85  11,16  11,97  8,13  3,58  2,19  2,42  6,03  12,42  10,35  9,38  17,30
2007  13,29  11,63  16,38  41,43  61,62  14,49  12,67  7,45  5,40  14,31  30,62  22,02
2008  15,89  7,26  7,99  22,05  20,67  23,38  12,50  16,44  17,56  38,29  42,25  8,42
2009  8,71  9,33  6,91  3,94  9,09  14,59  21,52  31,44  48,76  53,54  24,50  20,95
2010  34,85  22,24  28,68  53,41  49,19  22,23  17,31  14,84  6,06  9,92  6,98  34,67
2011  23,62  34,40  22,24  15,37  6,81  19,29  44,64  54,17  50,86  22,35  13,83  7,69
2012  19,49  13,05  10,17  16,77  12,16  25,41  16,51  14,66  5,33  14,38  9,59  6,31
2013  19,91  14,83  33,30  17,98  16,22  67,49  34,89  16,28  32,51  20,60  12,01  22,39
2014  29,22  11,32  21,92  15,76  26,44  65,43  31,45  10,35  30,25  29,84  12,42  9,41
2015  38,96  22,75  12,98  8,83  11,24  28,51  51,21  13,81  17,59  44,59  33,86  46,64
2016  26,18  29,14  40,45  18,15  26,88  22,84  14,91  14,17  15,14  19,06  10,25  16,56
2017  24,75  20,66  13,27  7,63  27,62  38,62  8,11  9,10  5,30  32,23  36,18  17,98
2018  26,81  11,82  14,67  22,61  7,23  10,40  10,31  9,39  15,25  25,97  30,21  12,39
2019  7,30  11,68  22,59  15,90  36,61  36,53  8,99  4,21  5,58  4,54  16,68  14,82
2020