. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
48524.010750/2016-00 
Nota Técnica nº 732/2016-SCG/ANEEL 
 
Em 17 de outubro de 2016. 
 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.006028/2008-10 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica PCH Serra 
das Furnas, com Registro Ativo e Aceite 
conferidos à Companhia Energética Santa 
Rita Ltda., por meio, respectivamente, dos 
Despachos nº 3.491, de 19 de setembro de 
2008, e nº 2.371, de 17 de agosto de 2010, 
c/c Despacho nº 601, de 6 de março de 
2015, localizada nos municípios de Arapoti 
e Jaguariaiva, no estado do Paraná. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO 
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Serra das Furnas, com 5.800 kW de Potência Instalada, 
cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.037161-0.01, 
com Registro Ativo e Aceite conferidos à Companhia Energética Santa Rita Ltda. (Santa Rita)1, por 
meio, respectivamente, dos Despachos nº 3.491, de 19 de setembro de 2008, e nº 2.371, de 17 de 
agosto de 2010, c/c Despacho nº 601, de 6 de março de 2015, localizada no rio das Cinzas, sub-
bacia 64, na bacia hidrográfica do rio Paraná, nos municípios de Arapoti e Jaguariaiva, no estado do 
Paraná. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 26 de junho de 2003, o Despacho n° 379 aprovou os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico de um trecho do rio das Cinzas, onde foram identificados 5 aproveitamentos hidrelétricos, 
dentre os quais a PCH Serra das Furnas. 
 
                                                          
1 Inicialmente, o Registro Ativo e o de Aceite foram emitidos em favor da GRX Engenharia Ltda., CNPJ nº 
10.195.142/0001-05, antes da transferência de titularidade para a Santa Rita (CNPJ nº: 21.214.910/0001-47), efetivada 
por meio do Despacho nº 601, de 6 de março de 2015.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\96\NT_736LC1710 
Fl. 02 da Nota Técnica nº 732/2016–SCG/ANEEL, de 17/10/2016. 
3. 
Em 22 de setembro de 2008, por meio do Despacho nº 3.491, foi conferido o 
Registro Ativo à Santa Rita, o qual foi Aceito em 18 de agosto de 2010 por meio do Despacho nº 
2.371. 
 
4. 
Em 4 de novembro de 2015, a interessada protocolou2 o Sumário Executivo 
referente a esse empreendimento, substituído em 2 de fevereiro de 20163 e em 6 de outubro de 
20164. 
 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada Santa Rita para emissão do Despacho de Registro 
de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e 
exploração da PCH Serra das Furnas. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 379/2003, de 25/6/2003. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Serra das Furnas 
PCH Serra das Furnas 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
24°13'25"S 
49°57'18"W 
24°13'25"S 
49°57'18"W 
NA Montante (m) 
730,5 
730,5 
NA Jusante (m) 
660 
660 
Queda Bruta (m) 
70,5 
70,5 
Área do Reservatório (km²) 
1,69 
1,44 
Potência (kW) 
5.800 
5.800 
Vazão QMLT5 (m³/s) 
7,54 
7,60 
 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
das Cinzas 
ESTADO: 
PR 
SUB-
BACIA: 
64 
DESPACHO: 
379 
DATA: 
25/6/2003 
AUTOR: 
Inter - Empresa Internacional de Engenharia 
POTÊNCIA: 
25.700 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
5 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
                                                          
2 Correspondência s/n, de 29 de outubro de 2015 (Documento nº 48513.029254/2015-00). 
3 Correspondência s/n, de 13 de janeiro de 2016 (Documento nº 48513.002514/2016-00). 
4 Correspondência s/n, de 29 de setembro de 2016 (Documento nº 48513.025462/2016-00). 
5 Vazão Média de Longo Termo.
  PCH Serra das Furnas      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do barramento      24°13'25"S
49°57'18"W      24°13'25"S
49°57'18"W    
NA Montante (m)      730,5      730,5    
NA Jusante (m)      660      660    
Queda Bruta (m)      70,5      70,5    
Área do Reservatório (km²)      1,69      1,44    
Potência (kW)      5.800      5.800    
Vazão Q 5 (m³/s)
MLT      7,54      7,60    
NOME DO RIO:  das Cinzas  ESTADO:  PR  SUB-
BACIA:  64
DESPACHO:  379  DATA:  25/6/2003    
AUTOR:  Inter - Empresa Internacional de Engenharia        
POTÊNCIA:  25.700 kW  EIXOS
IDENTIFICADOS:  5    
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise          

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\96\NT_736LC1710 
Fl. 03 da Nota Técnica nº 732/2016–SCG/ANEEL, de 17/10/2016. 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Não há 
 
 
 
 
 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Água Bonita 
24°11'29"S 
49°56'45"W 
658 
619 
4.200 
DRS-PCH 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
GRX Engenharia Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Gustavo de Brito Ribas 
20082461232 
62267/d-PR 
Responsável Geral do Projeto  
Antonio Eduardo de Brito Neto 
20100540157 
102192/d-PR 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Adriano Razera Filho 
20100900234 
17174/d-PR 
Estudos geotécnicos 
Gustavo de Brito Ribas 
20082461232 
62267/d-PR 
Estudos hidrológicos 
Gustavo de Brito Ribas 
20082461232 
62267/d-PR 
Estudos energéticos 
Gustavo de Brito Ribas 
20160341851 
62267/d-PR 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentada. 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentada. 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos 
apresentados indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 
7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial hidráulico.
Aproveitamento a    Coordenadas da Casa de      NA Montante      NA Jusante    Potência
(kW)  Condição
montante    Força      (m)      (m)      
Não há                      
Aproveitamento a    Coordenadas do Limite      NA Montante      NA Jusante    Potência
(kW)  Condição
jusante    Máximo do Reservatório      (m)      (m)      
PCH Água Bonita    24°11'29"S
49°56'45"W    658      619    4.200    DRS-PCH
Empresa Projetista:  GRX Engenharia Ltda.        
Responsável Técnico    Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Gustavo de Brito Ribas  20082461232    62267/d-PR    Responsável Geral do Projeto
Antonio Eduardo de Brito Neto  20100540157    102192/d-PR    Estudos cartográficos e
topográficos
Adriano Razera Filho  20100900234    17174/d-PR    Estudos geotécnicos
Gustavo de Brito Ribas  20082461232    62267/d-PR    Estudos hidrológicos
Gustavo de Brito Ribas  20082461232    62267/d-PR    Estudos energéticos
Gustavo de Brito Ribas  20160341851    62267/d-PR    Estruturas extravasoras
Tipo de licença    Não foi apresentada.
Número    
Órgão emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão remanescente    
Tipo de Licença    Não foi apresentada.
Número    
Órgão Emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão de usos consuntivos    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\96\NT_736LC1710 
Fl. 04 da Nota Técnica nº 732/2016–SCG/ANEEL, de 17/10/2016. 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
As informações estão iguais ao do inventário. 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Serra das Furnas 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões 
 
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
436 
NOME DO RIO DA USINA: 
das Cinzas 
 
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
64360000 
Tomazina 
das Cinzas 
2.015 
 
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
64362000 
Granja Garota 
das Cinzas 
3.976 
64242000 
Tamanduá 
Jaguariaiva 
1.622 
64380000 
Figueira 
Laranjinha 
1.060 
64382000 
Fazenda Casa Branca 
Laranjinha 
2.602 
64390000 
Porto Santa Terezinha 
Laranjinha 
3.445 
 
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
359 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Perfil Creager 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Concreto Ciclopico 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Gustavo de Brito Ribas 
62267/d-PR 
Nº DA ART 
201603418516 
 
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
6 
Tomazina 
das Cinzas 
1.970 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 5.800 kW é igual à estimada no inventário. Com relação ao 
Fator de Capacidade (FC), o valor de 0,56, referente ao Projeto Básico, é 
6,67% menor que o do inventário (0,6), portanto está compatível com o 
critério de tolerância de 10%. 
 
10. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
 
                                                          
6 Documento nº 48513.002514/2016-00.
  Queda e níveis operacionais    As informações estão iguais ao do inventário.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  436  NOME DO RIO DA USINA:    das Cinzas  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
64360000  Tomazina    das Cinzas    2.015
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
64362000  Granja Garota    das Cinzas    3.976
64242000  Tamanduá    Jaguariaiva    1.622
64380000  Figueira    Laranjinha    1.060
64382000  Fazenda Casa Branca    Laranjinha    2.602
64390000  Porto Santa Terezinha    Laranjinha    3.445
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    359    TR (anos):    1.000    
TIPO DE VERTEDOURO:    Perfil Creager            
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Concreto Ciclopico            
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Gustavo de Brito Ribas
62267/d-PR        Nº DA ART  201603418516  
                
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA                
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):      
6  Tomazina    das Cinzas    1.970      
Estudos Energéticos  A potência de 5.800 kW é igual à estimada no inventário. Com relação ao
Fator de Capacidade (FC), o valor de 0,56, referente ao Projeto Básico, é
6,67% menor que o do inventário (0,6), portanto está compatível com o
critério de tolerância de 10%.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\96\NT_736LC1710 
Fl. 05 da Nota Técnica nº 732/2016–SCG/ANEEL, de 17/10/2016. 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são 
de responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para 
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a 
apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), 
desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Serra das Furnas 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
5.800 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
3.248 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
2.900 / 2,38 
Rendimento da turbina 
91,00% 
Rendimento do gerador 
96,00% 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
2,50% 
Indisponibilidade programada (%) 
3,00% 
Perdas hidráulicas nominais (m) 
2,11 
Queda bruta nominal (m) 
70,5 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,80% 
Consumo Interno (kW médio) 
12,6 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
0,58 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
12. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 395, de 4 de dezembro de 1998, o 
processo seria sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade 
de emissão de algum ato referente à aprovação do projeto apresentado pela Santa Rita. 
 
13. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse 
sentido. O Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI-PCH), etapa já cumprida pelo empreendedor. 
 
14. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, 
do Sumário Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Serra das Furnas, 
nos termos da REN 395/1998, quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
15. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e 
que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, 
conforme excerto a seguir transcrito:  
 
[...]
PCH Serra das Furnas  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  5.800
Número de Unidades Geradoras  2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  3.248 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  2.900 / 2,38
Rendimento da turbina  91,00%
Rendimento do gerador  96,00%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  2,50%
Indisponibilidade programada (%)  3,00%
Perdas hidráulicas nominais (m)  2,11
Queda bruta nominal (m)  70,5
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  0,80%
Consumo Interno (kW médio)  12,6
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  0,58
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\96\NT_736LC1710 
Fl. 06 da Nota Técnica nº 732/2016–SCG/ANEEL, de 17/10/2016. 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores 
do potencial hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com 
uso do potencial hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de 
Registro da Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela 
SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração 
de Reserva de Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento 
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação 
dessas ações, quando couber, imediatamente após a publicação do DRI-PCH 
previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da 
ANEEL, caso o interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, 
prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério da ANEEL, contados da data de sua 
publicação. 
 
[...] 
 
16. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser 
emitido o DRS-PCH referente à PCH Serra das Furnas à Santa Rita, bem como o encaminhamento 
de documento ao Instituto das Águas do Paraná, para fins da emissão da DRDH. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 395, de 4 de dezembro de 1998; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por 
meio da emissão do DRS-PCH referente à PCH Serra das Furnas sob a titularidade da Santa Rita.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\96\NT_736LC1710 
Fl. 07 da Nota Técnica nº 732/2016–SCG/ANEEL, de 17/10/2016. 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
19. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento ao Instituto de Águas do Paraná, para 
fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
 
LEILA DE MOURA CARVALHO 
Especialista em Regulação 
 
 
 
De acordo: 
 
 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\96\NT_736LC1710 
Fl. 08 da Nota Técnica nº 732/2016–SCG/ANEEL, de 17/10/2016. 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH SERRA DAS FURNAS 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1931 
11,9 
14,4 
11,1 
7,5 
8,5 
10,6 
7,2 
5,2 
7,6 
7,0 
9,0 
12,1 
1932 
12,4 
15,6 
10,4 
9,7 
7,7 
9,3 
6,7 
6,0 
5,4 
12,3 
14,1 
19,4 
1933 
15,3 
14,5 
8,4 
4,2 
3,4 
4,0 
3,4 
2,5 
2,9 
2,3 
2,0 
2,2 
1934 
6,0 
8,2 
3,5 
2,0 
0,8 
0,5 
0,6 
0,8 
2,4 
2,5 
1,8 
12,7 
1935 
4,5 
4,9 
4,6 
2,4 
1,5 
2,8 
2,1 
3,9 
9,4 
24,3 
9,1 
10,1 
1936 
27,1 
7,3 
5,4 
2,9 
2,6 
2,4 
1,6 
3,5 
4,8 
3,4 
1,9 
5,6 
1937 
21,6 
10,4 
9,7 
7,7 
4,6 
4,9 
2,7 
4,6 
2,7 
8,1 
17,0 
6,8 
1938 
5,3 
5,6 
3,5 
2,6 
7,9 
5,9 
6,4 
9,4 
5,6 
4,7 
3,3 
5,0 
1939 
7,9 
7,1 
4,0 
2,5 
4,0 
4,0 
2,8 
1,9 
2,3 
2,3 
8,2 
9,0 
1940 
10,9 
5,9 
3,8 
3,5 
3,0 
2,0 
1,8 
1,8 
1,5 
1,7 
2,1 
3,8 
1941 
7,6 
11,0 
4,5 
2,4 
2,7 
2,0 
2,7 
6,6 
11,0 
7,9 
15,1 
15,1 
1942 
8,6 
27,5 
12,2 
8,1 
6,1 
8,2 
9,2 
4,7 
4,8 
4,0 
2,7 
3,4 
1943 
4,8 
5,2 
4,2 
2,6 
2,1 
2,2 
2,1 
1,5 
1,8 
6,2 
4,8 
2,0 
1944 
6,4 
4,2 
5,9 
3,0 
2,4 
2,0 
1,5 
1,1 
1,1 
1,0 
2,5 
1,1 
1945 
1,2 
9,3 
5,4 
2,0 
1,4 
5,5 
8,1 
2,8 
2,1 
2,0 
2,1 
1,4 
1946 
8,5 
21,9 
13,7 
6,1 
5,0 
9,5 
9,0 
4,7 
3,7 
8,3 
4,4 
4,5 
1947 
12,8 
11,3 
10,5 
5,3 
5,3 
4,3 
4,1 
4,3 
7,9 
9,4 
4,6 
5,3 
1948 
8,4 
9,5 
6,0 
4,7 
3,1 
2,6 
4,1 
6,6 
3,4 
4,2 
5,1 
3,2 
1949 
2,5 
2,2 
3,0 
2,5 
2,0 
3,0 
1,5 
1,3 
1,3 
1,4 
1,3 
2,5 
1950 
3,8 
9,3 
15,4 
5,8 
3,5 
1,7 
2,1 
1,4 
1,4 
6,0 
3,5 
2,3 
1951 
10,4 
14,5 
11,3 
4,7 
2,9 
2,8 
2,2 
1,7 
1,1 
3,9 
7,8 
4,7 
1952 
3,7 
4,7 
7,5 
3,1 
1,3 
3,6 
1,7 
1,1 
2,2 
8,8 
6,5 
2,1 
1953 
11,9 
8,7 
5,2 
4,2 
4,6 
3,9 
3,0 
1,8 
3,1 
4,0 
2,7 
2,4 
1954 
6,0 
6,8 
7,6 
3,5 
34,8 
13,0 
7,5 
4,3 
3,5 
5,0 
3,2 
3,2 
1955 
4,0 
2,8 
4,9 
4,2 
3,7 
6,6 
8,0 
5,1 
4,6 
3,4 
5,8 
4,4 
1956 
3,6 
3,2 
3,3 
4,5 
11,4 
10,0 
6,5 
13,4 
6,7 
4,5 
2,9 
2,8 
1957 
6,3 
6,7 
3,6 
3,6 
2,3 
3,0 
21,6 
15,1 
31,5 
12,3 
9,1 
9,8 
1958 
5,2 
4,6 
5,8 
4,1 
5,8 
6,6 
4,8 
3,1 
6,3 
6,7 
10,0 
6,6 
1959 
8,6 
16,1 
6,7 
4,2 
4,0 
2,7 
2,0 
2,6 
2,4 
2,5 
2,3 
1,8 
1960 
7,5 
4,6 
3,8 
7,4 
6,0 
8,4 
5,5 
6,0 
3,4 
5,2 
5,6 
3,4 
1961 
3,2 
5,1 
8,9 
19,5 
8,4 
6,2 
3,5 
2,4 
2,5 
2,6 
6,5 
5,5 
1962 
3,0 
3,4 
4,4 
3,1 
2,1 
2,5 
1,9 
1,9 
3,1 
11,7 
7,5 
5,6 
1963 
31,9 
14,5 
10,9 
6,0 
3,0 
2,4 
1,8 
1,7 
1,6 
4,5 
7,9 
6,2 
1964 
3,4 
10,0 
6,0 
3,6 
3,8 
5,7 
5,9 
5,7 
3,9 
3,6 
3,5 
7,1 
1965 
10,1 
18,0 
10,1 
8,4 
17,8 
8,1 
11,1 
6,6 
5,1 
12,4 
5,7 
9,6 
1966 
7,9 
12,7 
6,4 
5,6 
3,9 
3,0 
3,2 
2,2 
3,6 
5,4 
7,0 
6,1 
1967 
12,1 
10,2 
8,4 
4,0 
2,6 
7,4 
5,5 
3,6 
3,0 
2,4 
4,4 
4,7 
1968 
15,8 
4,7 
3,6 
2,4 
1,7 
1,4 
0,9 
1,2 
0,7 
2,2 
2,0 
3,6 
1969 
3,1 
3,4 
3,4 
1,7 
1,3 
5,6 
5,2 
2,1 
1,7 
8,2 
23,7 
5,7 
1970 
11,6 
14,3 
11,9 
5,2 
7,2 
8,9 
8,8 
4,6 
11,5 
8,1 
3,8 
23,9
Série de vazões médias mensais informada para a PCH SERRA DAS FURNAS                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1931  11,9  14,4  11,1  7,5  8,5  10,6  7,2  5,2  7,6  7,0  9,0  12,1
1932  12,4  15,6  10,4  9,7  7,7  9,3  6,7  6,0  5,4  12,3  14,1  19,4
1933  15,3  14,5  8,4  4,2  3,4  4,0  3,4  2,5  2,9  2,3  2,0  2,2
1934  6,0  8,2  3,5  2,0  0,8  0,5  0,6  0,8  2,4  2,5  1,8  12,7
1935  4,5  4,9  4,6  2,4  1,5  2,8  2,1  3,9  9,4  24,3  9,1  10,1
1936  27,1  7,3  5,4  2,9  2,6  2,4  1,6  3,5  4,8  3,4  1,9  5,6
1937  21,6  10,4  9,7  7,7  4,6  4,9  2,7  4,6  2,7  8,1  17,0  6,8
1938  5,3  5,6  3,5  2,6  7,9  5,9  6,4  9,4  5,6  4,7  3,3  5,0
1939  7,9  7,1  4,0  2,5  4,0  4,0  2,8  1,9  2,3  2,3  8,2  9,0
1940  10,9  5,9  3,8  3,5  3,0  2,0  1,8  1,8  1,5  1,7  2,1  3,8
1941  7,6  11,0  4,5  2,4  2,7  2,0  2,7  6,6  11,0  7,9  15,1  15,1
1942  8,6  27,5  12,2  8,1  6,1  8,2  9,2  4,7  4,8  4,0  2,7  3,4
1943  4,8  5,2  4,2  2,6  2,1  2,2  2,1  1,5  1,8  6,2  4,8  2,0
1944  6,4  4,2  5,9  3,0  2,4  2,0  1,5  1,1  1,1  1,0  2,5  1,1
1945  1,2  9,3  5,4  2,0  1,4  5,5  8,1  2,8  2,1  2,0  2,1  1,4
1946  8,5  21,9  13,7  6,1  5,0  9,5  9,0  4,7  3,7  8,3  4,4  4,5
1947  12,8  11,3  10,5  5,3  5,3  4,3  4,1  4,3  7,9  9,4  4,6  5,3
1948  8,4  9,5  6,0  4,7  3,1  2,6  4,1  6,6  3,4  4,2  5,1  3,2
1949  2,5  2,2  3,0  2,5  2,0  3,0  1,5  1,3  1,3  1,4  1,3  2,5
1950  3,8  9,3  15,4  5,8  3,5  1,7  2,1  1,4  1,4  6,0  3,5  2,3
1951  10,4  14,5  11,3  4,7  2,9  2,8  2,2  1,7  1,1  3,9  7,8  4,7
1952  3,7  4,7  7,5  3,1  1,3  3,6  1,7  1,1  2,2  8,8  6,5  2,1
1953  11,9  8,7  5,2  4,2  4,6  3,9  3,0  1,8  3,1  4,0  2,7  2,4
1954  6,0  6,8  7,6  3,5  34,8  13,0  7,5  4,3  3,5  5,0  3,2  3,2
1955  4,0  2,8  4,9  4,2  3,7  6,6  8,0  5,1  4,6  3,4  5,8  4,4
1956  3,6  3,2  3,3  4,5  11,4  10,0  6,5  13,4  6,7  4,5  2,9  2,8
1957  6,3  6,7  3,6  3,6  2,3  3,0  21,6  15,1  31,5  12,3  9,1  9,8
1958  5,2  4,6  5,8  4,1  5,8  6,6  4,8  3,1  6,3  6,7  10,0  6,6
1959  8,6  16,1  6,7  4,2  4,0  2,7  2,0  2,6  2,4  2,5  2,3  1,8
1960  7,5  4,6  3,8  7,4  6,0  8,4  5,5  6,0  3,4  5,2  5,6  3,4
1961  3,2  5,1  8,9  19,5  8,4  6,2  3,5  2,4  2,5  2,6  6,5  5,5
1962  3,0  3,4  4,4  3,1  2,1  2,5  1,9  1,9  3,1  11,7  7,5  5,6
1963  31,9  14,5  10,9  6,0  3,0  2,4  1,8  1,7  1,6  4,5  7,9  6,2
1964  3,4  10,0  6,0  3,6  3,8  5,7  5,9  5,7  3,9  3,6  3,5  7,1
1965  10,1  18,0  10,1  8,4  17,8  8,1  11,1  6,6  5,1  12,4  5,7  9,6
1966  7,9  12,7  6,4  5,6  3,9  3,0  3,2  2,2  3,6  5,4  7,0  6,1
1967  12,1  10,2  8,4  4,0  2,6  7,4  5,5  3,6  3,0  2,4  4,4  4,7
1968  15,8  4,7  3,6  2,4  1,7  1,4  0,9  1,2  0,7  2,2  2,0  3,6
1969  3,1  3,4  3,4  1,7  1,3  5,6  5,2  2,1  1,7  8,2  23,7  5,7
1970  11,6  14,3  11,9  5,2  7,2  8,9  8,8  4,6  11,5  8,1  3,8  23,9

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\96\NT_736LC1710 
Fl. 09 da Nota Técnica nº 732/2016–SCG/ANEEL, de 17/10/2016. 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH SERRA DAS FURNAS 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1971 
33,7 
10,6 
7,3 
5,8 
6,4 
11,0 
16,5 
6,7 
5,4 
4,9 
3,1 
4,2 
1972 
10,9 
30,2 
11,2 
14,4 
5,1 
3,8 
8,5 
10,8 
18,0 
34,4 
10,6 
7,6 
1973 
18,4 
17,5 
10,4 
5,8 
6,9 
7,8 
7,9 
5,8 
9,3 
10,6 
7,2 
7,9 
1974 
20,0 
11,2 
15,9 
7,2 
5,2 
12,9 
7,3 
4,8 
3,6 
6,2 
4,8 
10,8 
1975 
14,0 
13,3 
11,3 
5,5 
4,9 
4,8 
6,5 
6,1 
4,1 
15,3 
13,3 
24,1 
1976 
21,7 
24,3 
11,9 
8,0 
8,9 
13,2 
9,5 
20,3 
13,8 
13,6 
16,5 
10,9 
1977 
15,0 
13,6 
8,1 
12,9 
5,8 
6,4 
5,0 
3,8 
4,2 
4,0 
5,4 
7,1 
1978 
3,8 
3,2 
5,6 
2,5 
3,3 
3,2 
9,7 
5,2 
13,7 
5,0 
7,9 
8,3 
1979 
8,1 
4,4 
4,3 
2,6 
8,7 
4,3 
4,8 
6,5 
14,6 
13,5 
11,1 
10,9 
1980 
18,4 
17,2 
22,6 
13,4 
7,1 
6,5 
8,8 
7,6 
13,7 
8,4 
6,0 
15,1 
1981 
26,4 
10,4 
5,9 
5,3 
5,0 
4,0 
3,1 
2,6 
2,1 
6,3 
6,9 
14,2 
1982 
6,3 
10,8 
6,6 
3,9 
3,6 
15,8 
23,8 
9,5 
5,6 
12,6 
30,5 
40,3 
1983 
19,6 
12,7 
17,7 
14,5 
30,2 
56,3 
17,3 
8,3 
19,4 
11,3 
8,2 
7,7 
1984 
7,6 
6,2 
4,0 
4,2 
4,7 
3,0 
3,0 
4,4 
6,5 
4,6 
5,8 
10,8 
1985 
5,5 
5,4 
6,0 
7,5 
6,0 
4,5 
4,0 
2,4 
2,5 
1,9 
2,9 
2,0 
1986 
3,0 
7,7 
7,9 
4,8 
12,7 
6,8 
3,9 
8,9 
5,4 
4,3 
5,6 
16,5 
1987 
7,4 
22,3 
7,5 
5,6 
20,7 
21,3 
9,3 
5,6 
5,1 
5,6 
7,8 
5,9 
1988 
5,9 
7,9 
6,6 
4,1 
16,1 
14,3 
6,7 
4,4 
3,3 
3,9 
3,3 
4,8 
1989 
28,0 
23,7 
12,6 
7,1 
5,7 
6,1 
8,9 
8,9 
14,1 
6,9 
5,5 
17,8 
1990 
53,2 
10,1 
6,4 
5,9 
7,3 
6,7 
18,1 
11,9 
12,5 
9,8 
7,4 
6,0 
1991 
5,1 
7,6 
12,9 
6,1 
6,8 
5,8 
5,3 
4,4 
3,1 
7,5 
5,5 
13,1 
1992 
5,5 
7,6 
12,3 
13,1 
27,8 
12,8 
6,8 
5,2 
6,8 
11,6 
6,6 
5,7 
1993 
12,0 
26,2 
13,1 
8,9 
6,1 
10,1 
6,3 
4,5 
10,4 
11,5 
4,4 
5,8 
1994 
9,1 
8,3 
5,4 
4,4 
3,8 
7,0 
5,4 
3,7 
2,4 
2,4 
4,6 
4,1 
1995 
38,7 
19,7 
9,6 
11,5 
6,4 
6,7 
9,8 
4,9 
9,2 
12,7 
6,1 
4,9 
1996 
11,5 
12,4 
15,8 
9,1 
5,1 
4,4 
3,5 
3,1 
5,1 
7,9 
6,7 
9,5 
1997 
45,6 
29,8 
7,5 
4,8 
3,7 
10,8 
9,5 
7,2 
10,3 
7,6 
10,0 
11,4 
1998 
12,6 
18,8 
20,8 
18,3 
10,9 
9,2 
6,8 
7,4 
19,0 
21,4 
7,4 
7,5 
1999 
9,5 
10,2 
6,0 
6,2 
5,8 
5,2 
9,8 
4,0 
4,5 
3,2 
2,8 
2,1 
2000 
4,5 
22,2 
7,2 
3,1 
2,6 
3,2 
4,0 
6,0 
20,3 
6,6 
5,7 
9,2 
2001 
9,5 
17,7 
7,4 
6,5 
9,7 
8,1 
6,4 
5,4 
8,2 
10,5 
7,1 
7,8 
2002 
17,5 
9,0 
10,0 
5,4 
9,4 
5,7 
5,1 
6,4 
9,9 
6,3 
8,8 
12,0 
2003 
16,2 
15,6 
9,7 
10,4 
5,9 
5,2 
8,2 
4,1 
3,6 
3,3 
4,2 
6,8 
2004 
12,8 
8,0 
6,5 
4,7 
11,9 
14,2 
9,5 
5,1 
3,6 
6,6 
6,9 
5,1 
2005 
20,2 
7,4 
4,3 
3,5 
5,1 
3,7 
3,6 
2,8 
7,6 
15,7 
9,6 
8,9 
2006 
13,0 
10,0 
5,8 
4,1 
2,7 
2,5 
2,5 
1,8 
3,3 
5,0 
3,6 
6,2 
2007 
20,0 
15,8 
8,2 
5,1 
6,3 
4,3 
11,8
Série de vazões médias mensais informada para a PCH SERRA DAS FURNAS                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1971  33,7  10,6  7,3  5,8  6,4  11,0  16,5  6,7  5,4  4,9  3,1  4,2
1972  10,9  30,2  11,2  14,4  5,1  3,8  8,5  10,8  18,0  34,4  10,6  7,6
1973  18,4  17,5  10,4  5,8  6,9  7,8  7,9  5,8  9,3  10,6  7,2  7,9
1974  20,0  11,2  15,9  7,2  5,2  12,9  7,3  4,8  3,6  6,2  4,8  10,8
1975  14,0  13,3  11,3  5,5  4,9  4,8  6,5  6,1  4,1  15,3  13,3  24,1
1976  21,7  24,3  11,9  8,0  8,9  13,2  9,5  20,3  13,8  13,6  16,5  10,9
1977  15,0  13,6  8,1  12,9  5,8  6,4  5,0  3,8  4,2  4,0  5,4  7,1
1978  3,8  3,2  5,6  2,5  3,3  3,2  9,7  5,2  13,7  5,0  7,9  8,3
1979  8,1  4,4  4,3  2,6  8,7  4,3  4,8  6,5  14,6  13,5  11,1  10,9
1980  18,4  17,2  22,6  13,4  7,1  6,5  8,8  7,6  13,7  8,4  6,0  15,1
1981  26,4  10,4  5,9  5,3  5,0  4,0  3,1  2,6  2,1  6,3  6,9  14,2
1982  6,3  10,8  6,6  3,9  3,6  15,8  23,8  9,5  5,6  12,6  30,5  40,3
1983  19,6  12,7  17,7  14,5  30,2  56,3  17,3  8,3  19,4  11,3  8,2  7,7
1984  7,6  6,2  4,0  4,2  4,7  3,0  3,0  4,4  6,5  4,6  5,8  10,8
1985  5,5  5,4  6,0  7,5  6,0  4,5  4,0  2,4  2,5  1,9  2,9  2,0
1986  3,0  7,7  7,9  4,8  12,7  6,8  3,9  8,9  5,4  4,3  5,6  16,5
1987  7,4  22,3  7,5  5,6  20,7  21,3  9,3  5,6  5,1  5,6  7,8  5,9
1988  5,9  7,9  6,6  4,1  16,1  14,3  6,7  4,4  3,3  3,9  3,3  4,8
1989  28,0  23,7  12,6  7,1  5,7  6,1  8,9  8,9  14,1  6,9  5,5  17,8
1990  53,2  10,1  6,4  5,9  7,3  6,7  18,1  11,9  12,5  9,8  7,4  6,0
1991  5,1  7,6  12,9  6,1  6,8  5,8  5,3  4,4  3,1  7,5  5,5  13,1
1992  5,5  7,6  12,3  13,1  27,8  12,8  6,8  5,2  6,8  11,6  6,6  5,7
1993  12,0  26,2  13,1  8,9  6,1  10,1  6,3  4,5  10,4  11,5  4,4  5,8
1994  9,1  8,3  5,4  4,4  3,8  7,0  5,4  3,7  2,4  2,4  4,6  4,1
1995  38,7  19,7  9,6  11,5  6,4  6,7  9,8  4,9  9,2  12,7  6,1  4,9
1996  11,5  12,4  15,8  9,1  5,1  4,4  3,5  3,1  5,1  7,9  6,7  9,5
1997  45,6  29,8  7,5  4,8  3,7  10,8  9,5  7,2  10,3  7,6  10,0  11,4
1998  12,6  18,8  20,8  18,3  10,9  9,2  6,8  7,4  19,0  21,4  7,4  7,5
1999  9,5  10,2  6,0  6,2  5,8  5,2  9,8  4,0  4,5  3,2  2,8  2,1
2000  4,5  22,2  7,2  3,1  2,6  3,2  4,0  6,0  20,3  6,6  5,7  9,2
2001  9,5  17,7  7,4  6,5  9,7  8,1  6,4  5,4  8,2  10,5  7,1  7,8
2002  17,5  9,0  10,0  5,4  9,4  5,7  5,1  6,4  9,9  6,3  8,8  12,0
2003  16,2  15,6  9,7  10,4  5,9  5,2  8,2  4,1  3,6  3,3  4,2  6,8
2004  12,8  8,0  6,5  4,7  11,9  14,2  9,5  5,1  3,6  6,6  6,9  5,1
2005  20,2  7,4  4,3  3,5  5,1  3,7  3,6  2,8  7,6  15,7  9,6  8,9
2006  13,0  10,0  5,8  4,1  2,7  2,5  2,5  1,8  3,3  5,0  3,6  6,2
2007  20,0  15,8  8,2  5,1  6,3  4,3  11,8