* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
\SCG\NT\128\NT_661SS0510 
48524.008923/2021-00 
NOTA TÉCNICA Nº 695/2021-SCG/ANEEL 
Em 8 de outubro de 2021. 
 
 
 
 
Processo: 48500.003937/2020-84. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena 
Central Hidrelétrica Santo Cristo, com 19.499 kW de 
Potência Instalada, com Registro de Intenção à 
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à ESB 
Engenharia Ltda. 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) Santo Cristo, com 19.499 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SC.030982-6.01, com Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI – PCH) conferido à ESB Engenharia Ltda. (ESB), por meio do Despacho nº 2.408, de 17 de 
agosto de 2020, localizada no rio Pelotinhas, sub-bacia 70, na bacia hidrográfica do Rio Uruguai, cuja casa 
de força localiza-se no município de Lages, estado de Santa Catarina. 
 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
O Despacho nº 511, de 11 de agosto de 2003, aprova os Estudos de Inventário Hidrelétrico 
do rio Pelotinhas, no qual foram identificados 5 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH 
Santo Cristo. 
 
3. 
O Despacho nº 2.408, de 17 de agosto de 2020, confere o DRI-PCH à (EBS), com o objetivo 
de desenvolver os estudos de projeto básico da PCH Santo Cristo. 
 
4. 
Em 20 de julho de 2021, a Interessada protocolou1 o Sumário Executivo e o Projeto Básico 
referente ao empreendimento. 
 
 
 
 
1 Documento nº 48513.019679/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 695/2021-SCG/ANEEL, de 8/10/2021. 
 
III – DA ANÁLISE  
 
5. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020: 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais 
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
6. 
A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico. 
 
 
Figura 1: Arranjo geral da PCH Santo Cristo 
 
7. 
O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa 
de Força e do Reservatório da PCH Santo Cristo: 
 
 
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF2 
Barramento 
28°17'32,6" S 
50°39'29,69" W 
Lages/SC e Capão Alto/SC 
Casa de Força 
28°17'58,25" S 
Lages/SC 
 
2 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento.
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF2
Barramento  28°17'32,6" S
50°39'29,69" W  Lages/SC e Capão Alto/SC
Casa de Força  28°17'58,25" S  Lages/SC

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 695/2021-SCG/ANEEL, de 8/10/2021. 
 
50°40'37,5" W 
Limite máximo do Reservatório 
28°17'44,81" S 
50°37'39,44" W 
Lages/SC e Capão Alto/SC 
 
8. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
9. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 511, de 11 de agosto de 2003. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Santo Cristo 
PCH Santo Cristo 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
28°15'47" S 
50°40'1" W 
28°17'32,6" S 
50°39'29,69" W 
NA Montante (m) 
695,00 
695,00 
NA Jusante (m) 
647,00 
647,00 
Queda Bruta (m) 
48,00 
48,00 
Área do Reservatório (km²) 
1,16 
0,33 
Potência (kW) 
19.400 
19.499 
Energia Média (kW méd) 
10.630,00 
10.470,00 
Vazão QMLT3 (m³/s) 
39,1 
36,73 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Pelotinhas 
ESTADO: 
SC 
SUB-BACIA: 
70 
DESPACHO: 
511 
DATA: 
11/08/2003 
AUTOR: 
RTK Consultoria Ltda. 
POTÊNCIA: 
77.800,00 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
5 (cinco) 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento 
a montante 
Coordenadas da Casa de Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Penteado 
28°17'37,3" S 
50°37'46,2" W 
757,00 
695,00 
21.000 
DRS  
Aproveitamento 
a jusante 
Coordenadas do Limite Máximo 
do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
UHE Barra Grande  
28°15'39,26" S 
50°40'41,88" W 
647,00 
480,00 
690.000 
Operação 
 
3 Vazão Média de Longo Termo.
  50°40'37,5" W  
Limite máximo do Reservatório  28°17'44,81" S
50°37'39,44" W  Lages/SC e Capão Alto/SC
Estudos de Inventário
28°15'47" S
50°40'1" W
695,00
647,00
48,00
1,16
19.400
10.630,00
39,1
NOME DO RIO:  Pelotinhas  ESTADO:      SC      SUB-BACIA:    70
DESPACHO:  511  DATA:      11/08/2003          
AUTOR:  RTK Consultoria Ltda.                  
POTÊNCIA:  77.800,00  EIXOS IDENTIFICADOS:        5 (cinco)        
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                    
Aproveitamento
a montante  Coordenadas da Casa de Força    NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)      Potência
(kW)    Condição  
PCH Penteado  28°17'37,3" S
50°37'46,2" W    757,00  695,00      21.000    DRS  
Aproveitamento
a jusante  Coordenadas do Limite Máximo
do Reservatório    NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)      Potência
(kW)    Condição  
UHE Barra Grande  28°15'39,26" S
50°40'41,88" W    647,00  480,00      690.000    Operação  

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 695/2021-SCG/ANEEL, de 8/10/2021. 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
10. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
ESB Engenharia Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Thiago Dal Santo 
7855252-6 
112809-2/SC 
Responsável Geral do Projeto 
Antonio Kraus 
BR20211210996 
41764854934 
Estudos cartográficos e topográficos 
Mariele Larissa Groxko 
7853382-0 
152632-2-SC 
Estudos geotécnicos 
Thiago Dal Santo 
7855252-6 
112809-2/SC 
Estudos hidrológicos 
Thiago Dal Santo 
7855252-6 
112809-2/SC 
Estudos energéticos 
Thiago Dal Santo 
7855252-6 
112809-2/SC 
Estruturas extravasoras 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não apresentada 
Número 
 -  
Órgão emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão remanescente 
 -  
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não apresentada 
Número 
 -  
Órgão Emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
11. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico. 
 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é igual a apresentada no inventário.
Empresa Projetista:  ESB Engenharia Ltda.    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Thiago Dal Santo  7855252-6  112809-2/SC  Responsável Geral do Projeto
Antonio Kraus  BR20211210996  41764854934  Estudos cartográficos e topográficos
Mariele Larissa Groxko  7853382-0  152632-2-SC  Estudos geotécnicos
Thiago Dal Santo  7855252-6  112809-2/SC  Estudos hidrológicos
Thiago Dal Santo  7855252-6  112809-2/SC  Estudos energéticos
Thiago Dal Santo  7855252-6  112809-2/SC  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  Não apresentada
Número  -
Órgão emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão remanescente  -
Tipo de Licença  Não apresentada
Número  -
Órgão Emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão de usos consuntivos  -
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é igual a apresentada no inventário.

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 695/2021-SCG/ANEEL, de 8/10/2021. 
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Santo Cristo 
METODOLOGIA ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem da PCH 
(km²): 
1.158,37 
NOME DO RIO DA USINA: 
Pelotinhas 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
70500000 
Coxilha Rica 
Pelotinhas 
550,00 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
70300000 
Fazenda Mineira 
Lava Tudo 
1.170,00 
70700000 
Passo Socorro 
Pelotas 
8.840,00 
 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
3.502,92 
TR (anos): 
10.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Creager 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Concreto Compactado a Rolo/Concreto Ciclópico 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Thiago Dal Santo 
112809-2/SC 
Nº DA 
ART4 
7855252-6 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
70500000 
Coxilha Rica 
Pelotinhas 
550,00 
 
12. 
 No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 19.499 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,54 são compatíveis aos 
estimados nos estudos de inventário com FC de 0,55.  
 
O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 6.701,00 kW e 3 geradores de potência 
unitária nominal de 7.222,00 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
13. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo 
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação 
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que 
compatíveis com estes. 
 
 
4 Documento nº 48513.019679/2021-90-4 (ANEXO: 004)
METODOLOGIA ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem da PCH
(km²):  1.158,37  NOME DO RIO DA USINA:    Pelotinhas  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
70500000  Coxilha Rica    Pelotinhas    550,00
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
70300000  Fazenda Mineira    Lava Tudo    1.170,00
70700000  Passo Socorro    Pelotas    8.840,00
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    3.502,92    TR (anos):    10.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Creager          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Concreto Compactado a Rolo/Concreto Ciclópico          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Thiago Dal Santo
112809-2/SC        Nº DA
ART4  7855252-6
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
70500000  Coxilha Rica    Pelotinhas    550,00    
Estudos Energéticos  A potência de 19.499 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,54 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário com FC de 0,55.
O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 6.701,00 kW e 3 geradores de potência
unitária nominal de 7.222,00 kVA, com 0,9 de fator de potência.

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 695/2021-SCG/ANEEL, de 8/10/2021. 
 
      Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH Santo Cristo 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
28°17'32,6" S 
50°39'29,69" W 
Coordenadas da casa de força 
28°17'58,25" S 
50°40'37,5" W 
NA Montante (m) 
695,00 
NA Jusante (m) 
647,00 
Potência Instalada Total (kW) 
19.499 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência instalada por gerador (kVA) 
7.222,00; 7.222,00; 7.222,00 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90; 0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
6.701,00; 6.701,00; 6.701,00 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
6,49; 6,49; 6,49 
Rendimento nominal por turbina (%) 
92,8%; 92,8%; 92,8% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,0%; 97,0%; 97,0% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 
1,50% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
1,50% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
2,64 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
48,00 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,00% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
58,5 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0,69 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,00 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
14. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido 
o DRS-PCH referente à PCH Santo Cristo conforme solicitado por ESB Engenharia Ltda., bem como o 
encaminhamento de documento à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável - 
SDS/SC, para emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o Interessado requeira o Licenciamento 
Ambiental pertinente nos órgãos competentes. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
15. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
16. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à PCH Santo Cristo sob a titularidade de ESB Engenharia Ltda.
PCH Santo Cristo  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  28°17'32,6" S
50°39'29,69" W
Coordenadas da casa de força  28°17'58,25" S
50°40'37,5" W
NA Montante (m)  695,00
NA Jusante (m)  647,00
Potência Instalada Total (kW)  19.499
Número de Unidades Geradoras  3
Potência instalada por gerador (kVA)  7.222,00; 7.222,00; 7.222,00
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW)  6.701,00; 6.701,00; 6.701,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  6,49; 6,49; 6,49
Rendimento nominal por turbina (%)  92,8%; 92,8%; 92,8%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,0%; 97,0%; 97,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)  1,50%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  1,50%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  2,64
H : Queda bruta nominal (m)
b  48,00
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  1,00%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  58,5
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0,69
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,00
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 695/2021-SCG/ANEEL, de 8/10/2021. 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
17. 
Emitir o Despacho. 
 
 
(Assinado digitalmente) 
SIDNEY SIMÕES E SILVA FILHO 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
(Assinado digitalmente) 
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO 
Analista Administrativo – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
(Assinado digitalmente) 
RENATO MARQUES BATISTA 
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Santo Cristo 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1944 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,07 
1,47 
1945 
0,61 
5,96 
3,03 
1,81 
1,14 
4,00 
5,98 
15,69 
48,27 
30,54 
4,70 
1,16 
1946 
36,23 
35,49 
22,58 
7,06 
8,11 
63,42 
64,03 
31,34 
9,98 
8,23 
1,87 
12,57 
1947 
7,39 
16,83 
4,80 
0,65 
10,93 
27,67 
17,78 
9,22 
32,79 
18,43 
7,31 
29,44 
1948 
6,76 
16,39 
11,75 
28,41 
46,67 
4,36 
48,82 
32,41 
3,60 
16,24 
4,46 
1,83 
1949 
2,70 
1,41 
5,73 
6,32 
6,21 
19,54 
8,05 
13,25 
18,66 
24,52 
9,77 
1,85 
1950 
4,19 
11,37 
6,02 
4,65 
15,00 
8,47 
3,92 
79,89 
55,90 
93,93 
31,87 
8,40 
1951 
26,60 
20,28 
12,03 
5,79 
2,38 
3,20 
6,68 
1,92 
9,79 
72,94 
54,49 
10,30 
1952 
13,04 
7,41 
3,54 
3,26 
4,00 
45,53 
27,42 
17,19 
44,80 
53,43 
30,05 
12,22 
1953 
3,85 
11,50 
7,29 
5,22 
5,64 
6,13 
16,28 
16,41 
87,99 
66,95 
26,03 
7,50 
1954 
15,75 
9,10 
16,34 
21,40 
15,71 
62,95 
84,01 
16,22 
180,43 
176,18 
10,47 
12,95 
1955 
8,42 
5,73 
7,10 
13,98 
89,22 
26,07 
134,33 
21,52 
45,20 
18,37 
7,98 
8,26 
1956 
123,52 
29,36 
15,31 
23,76 
19,27 
13,50 
21,82 
27,72 
92,16 
16,64 
5,79 
13,96 
1957 
18,22 
26,81 
23,57 
17,99 
15,04 
18,39 
31,15 
217,02 
183,15 
21,00 
17,92 
6,00 
1958 
16,43 
17,38 
41,49 
16,79 
10,34 
40,61 
10,53 
41,93 
61,04 
40,04 
152,84 
31,15 
1959 
13,58 
51,54 
12,95 
76,58 
21,36 
17,40 
17,40 
42,73 
47,70 
57,01 
8,72 
3,26 
1960 
8,55 
30,52 
11,29 
12,15 
62,64 
14,07 
47,56 
105,14 
85,30 
36,39 
17,16 
8,70 
1961 
2,80 
2,30 
4,95 
1,35 
1,94 
13,52 
53,14 
11,50 
109,58 
91,05 
180,50 
19,61 
1962 
4,46 
2,49 
2,67 
3,88 
43,37 
47,64 
17,99 
20,60 
62,83 
15,08 
1,85 
0,48 
1963 
10,72 
21,52 
16,89 
7,90 
5,77 
0,42 
1,18 
137,51 
105,50 
185,47 
49,49 
8,57 
1964 
0,86 
3,24 
21,44 
16,83 
11,23 
11,79 
10,03 
26,62 
72,51 
26,92 
8,70 
8,74 
1965 
8,53 
0,74 
0,88 
25,99 
38,31 
12,85 
38,73 
171,38 
181,19 
65,06 
91,01 
41,09 
1966 
67,16 
235,63 
52,27 
90,58 
38,04 
106,97 
125,82 
49,26 
88,90 
166,85 
46,59 
94,82 
1967 
45,87 
49,79 
41,79 
38,96 
9,73 
28,45 
40,94 
103,14 
232,50 
68,85 
25,91 
8,68 
1968 
5,01 
1,90 
4,30 
18,74 
13,18 
6,44 
54,23 
2,86 
121,42 
23,02 
31,40 
15,82 
1969 
30,58 
40,75 
28,75 
25,78 
28,73 
70,39 
22,68 
23,23 
71,10 
8,61 
51,98 
5,54 
1970 
11,94 
13,48 
12,83 
4,91 
49,49 
102,57 
57,31 
34,41 
24,52 
33,02 
3,24 
52,11 
1971 
54,76 
42,25 
50,06 
67,16 
56,17 
58,45 
48,78 
66,41 
16,24 
11,67 
1,79 
1,35 
1972 
4,63 
33,17 
25,88 
26,96 
7,90 
37,03 
44,36 
108,91 
88,31 
29,97 
34,12 
16,66 
1973 
49,66 
29,40 
9,69 
11,39 
65,82 
69,78 
55,54 
87,68 
65,33 
24,62 
15,00 
10,09 
1974 
11,98 
19,27 
34,73 
5,94 
14,60 
55,79 
30,54 
20,64 
17,69 
13,98 
27,61 
17,35 
1975 
14,95 
9,75 
3,64 
1,54 
3,75 
16,30 
10,30 
38,48 
95,62 
51,20 
13,29 
51,62 
1976 
42,04 
11,06 
21,29 
7,65 
40,88 
23,59 
35,95 
83,51 
26,66 
12,53 
37,59 
34,10 
1977 
36,75 
65,80 
25,72 
19,59 
9,84 
19,04 
60,28 
107,35 
14,24 
28,18 
39,43 
13,56 
1978 
92,86 
14,93 
12,28 
2,93 
2,36 
3,29 
13,08 
10,70 
51,68 
15,35 
23,55 
14,22 
1979 
9,52 
3,48 
2,97 
9,37 
32,62 
23,27 
55,45 
31,49 
12,00 
88,52 
48,27 
41,70 
1980 
11,82 
18,55 
46,06 
13,71 
17,33 
9,79 
48,10 
106,53 
40,90 
36,69 
23,31 
119,48 
1981 
22,37 
31,61 
6,30 
17,82 
6,28 
12,93 
13,84 
16,49 
32,50 
26,28 
18,68 
10,68 
1982 
6,97 
16,79 
9,71 
5,33 
2,67 
112,13 
43,24 
22,05 
18,51 
90,88 
99,39 
26,56 
1983 
12,64 
44,88 
41,47 
34,58 
117,94 
90,63 
381,06 
124,20 
70,83 
31,72 
38,98 
13,75 
1984 
58,76 
45,79 
34,20 
28,24 
31,11 
91,26 
87,34 
127,04 
68,83 
39,87 
37,36 
36,65 
1985 
7,52 
67,73 
19,88 
27,59 
30,35 
25,99 
41,91 
35,28 
68,83 
34,06 
25,76 
4,70 
1986 
4,04 
4,91 
2,17 
26,50 
25,72 
21,27 
22,22 
60,74 
44,59 
41,32 
94,16 
30,69 
1987 
46,59 
28,43 
9,20 
66,68 
177,69 
72,37 
70,37 
64,07 
71,36 
96,76 
15,84 
21,71 
1988 
10,99 
13,58 
11,25 
45,32 
65,14 
41,55 
28,33 
8,45 
70,05 
27,53 
8,72 
6,19
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Santo Cristo                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1944                      10,07  1,47
1945  0,61  5,96  3,03  1,81  1,14  4,00  5,98  15,69  48,27  30,54  4,70  1,16
1946  36,23  35,49  22,58  7,06  8,11  63,42  64,03  31,34  9,98  8,23  1,87  12,57
1947  7,39  16,83  4,80  0,65  10,93  27,67  17,78  9,22  32,79  18,43  7,31  29,44
1948  6,76  16,39  11,75  28,41  46,67  4,36  48,82  32,41  3,60  16,24  4,46  1,83
1949  2,70  1,41  5,73  6,32  6,21  19,54  8,05  13,25  18,66  24,52  9,77  1,85
1950  4,19  11,37  6,02  4,65  15,00  8,47  3,92  79,89  55,90  93,93  31,87  8,40
1951  26,60  20,28  12,03  5,79  2,38  3,20  6,68  1,92  9,79  72,94  54,49  10,30
1952  13,04  7,41  3,54  3,26  4,00  45,53  27,42  17,19  44,80  53,43  30,05  12,22
1953  3,85  11,50  7,29  5,22  5,64  6,13  16,28  16,41  87,99  66,95  26,03  7,50
1954  15,75  9,10  16,34  21,40  15,71  62,95  84,01  16,22  180,43  176,18  10,47  12,95
1955  8,42  5,73  7,10  13,98  89,22  26,07  134,33  21,52  45,20  18,37  7,98  8,26
1956  123,52  29,36  15,31  23,76  19,27  13,50  21,82  27,72  92,16  16,64  5,79  13,96
1957  18,22  26,81  23,57  17,99  15,04  18,39  31,15  217,02  183,15  21,00  17,92  6,00
1958  16,43  17,38  41,49  16,79  10,34  40,61  10,53  41,93  61,04  40,04  152,84  31,15
1959  13,58  51,54  12,95  76,58  21,36  17,40  17,40  42,73  47,70  57,01  8,72  3,26
1960  8,55  30,52  11,29  12,15  62,64  14,07  47,56  105,14  85,30  36,39  17,16  8,70
1961  2,80  2,30  4,95  1,35  1,94  13,52  53,14  11,50  109,58  91,05  180,50  19,61
1962  4,46  2,49  2,67  3,88  43,37  47,64  17,99  20,60  62,83  15,08  1,85  0,48
1963  10,72  21,52  16,89  7,90  5,77  0,42  1,18  137,51  105,50  185,47  49,49  8,57
1964  0,86  3,24  21,44  16,83  11,23  11,79  10,03  26,62  72,51  26,92  8,70  8,74
1965  8,53  0,74  0,88  25,99  38,31  12,85  38,73  171,38  181,19  65,06  91,01  41,09
1966  67,16  235,63  52,27  90,58  38,04  106,97  125,82  49,26  88,90  166,85  46,59  94,82
1967  45,87  49,79  41,79  38,96  9,73  28,45  40,94  103,14  232,50  68,85  25,91  8,68
1968  5,01  1,90  4,30  18,74  13,18  6,44  54,23  2,86  121,42  23,02  31,40  15,82
1969  30,58  40,75  28,75  25,78  28,73  70,39  22,68  23,23  71,10  8,61  51,98  5,54
1970  11,94  13,48  12,83  4,91  49,49  102,57  57,31  34,41  24,52  33,02  3,24  52,11
1971  54,76  42,25  50,06  67,16  56,17  58,45  48,78  66,41  16,24  11,67  1,79  1,35
1972  4,63  33,17  25,88  26,96  7,90  37,03  44,36  108,91  88,31  29,97  34,12  16,66
1973  49,66  29,40  9,69  11,39  65,82  69,78  55,54  87,68  65,33  24,62  15,00  10,09
1974  11,98  19,27  34,73  5,94  14,60  55,79  30,54  20,64  17,69  13,98  27,61  17,35
1975  14,95  9,75  3,64  1,54  3,75  16,30  10,30  38,48  95,62  51,20  13,29  51,62
1976  42,04  11,06  21,29  7,65  40,88  23,59  35,95  83,51  26,66  12,53  37,59  34,10
1977  36,75  65,80  25,72  19,59  9,84  19,04  60,28  107,35  14,24  28,18  39,43  13,56
1978  92,86  14,93  12,28  2,93  2,36  3,29  13,08  10,70  51,68  15,35  23,55  14,22
1979  9,52  3,48  2,97  9,37  32,62  23,27  55,45  31,49  12,00  88,52  48,27  41,70
1980  11,82  18,55  46,06  13,71  17,33  9,79  48,10  106,53  40,90  36,69  23,31  119,48
1981  22,37  31,61  6,30  17,82  6,28  12,93  13,84  16,49  32,50  26,28  18,68  10,68
1982  6,97  16,79  9,71  5,33  2,67  112,13  43,24  22,05  18,51  90,88  99,39  26,56
1983  12,64  44,88  41,47  34,58  117,94  90,63  381,06  124,20  70,83  31,72  38,98  13,75
1984  58,76  45,79  34,20  28,24  31,11  91,26  87,34  127,04  68,83  39,87  37,36  36,65
1985  7,52  67,73  19,88  27,59  30,35  25,99  41,91  35,28  68,83  34,06  25,76  4,70
1986  4,04  4,91  2,17  26,50  25,72  21,27  22,22  60,74  44,59  41,32  94,16  30,69
1987  46,59  28,43  9,20  66,68  177,69  72,37  70,37  64,07  71,36  96,76  15,84  21,71
1988  10,99  13,58  11,25  45,32  65,14  41,55  28,33  8,45  70,05  27,53  8,72  6,19

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Santo Cristo 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1989 
34,79 
45,24 
12,83 
18,20 
59,62 
10,30 
44,78 
50,69 
124,05 
41,05 
14,72 
7,39 
1990 
39,60 
30,90 
18,37 
63,90 
79,96 
94,67 
41,57 
24,62 
72,16 
98,55 
110,11 
19,90 
1991 
24,75 
9,75 
5,10 
5,27 
11,39 
27,89 
28,60 
37,70 
22,37 
77,29 
54,51 
43,37 
1992 
18,93 
30,08 
12,91 
13,23 
76,73 
47,32 
55,37 
32,37 
67,78 
37,19 
18,87 
9,31 
1993 
22,03 
23,71 
22,62 
22,37 
52,86 
37,32 
192,94 
20,03 
35,95 
62,91 
32,14 
63,48 
1994 
22,62 
59,84 
23,44 
42,59 
86,63 
55,81 
68,26 
27,95 
15,54 
65,84 
54,78 
27,67 
1995 
80,69 
26,01 
24,35 
11,46 
5,03 
30,27 
40,44 
37,47 
39,93 
62,51 
13,96 
7,43 
1996 
68,28 
49,92 
36,92 
29,38 
10,03 
37,87 
64,83 
63,58 
56,91 
36,90 
25,86 
18,03 
1997 
50,53 
126,52 
21,65 
7,98 
5,58 
18,55 
63,96 
86,37 
36,48 
160,53 
126,52 
35,19 
1998 
43,93 
134,81 
66,83 
90,50 
65,75 
54,38 
59,73 
115,37 
110,61 
34,39 
12,19 
11,06 
1999 
10,87 
22,60 
12,24 
32,12 
25,99 
35,00 
74,05 
18,37 
20,26 
49,70 
23,27 
13,21 
2000 
16,15 
12,19 
15,02 
16,09 
29,55 
28,26 
63,39 
24,85 
103,54 
106,89 
19,86 
18,60 
2001 
52,88 
39,05 
22,68 
32,77 
79,72 
47,22 
76,66 
24,47 
68,24 
50,82 
17,52 
33,70 
2002 
9,86 
5,18 
7,01 
8,28 
28,79 
75,08 
47,94 
55,54 
61,90 
82,24 
64,45 
46,65 
2003 
12,41 
9,04 
19,08 
10,09 
20,66 
30,33 
21,80 
9,31 
8,68 
30,36 
28,94 
56,89 
2004 
18,81 
17,02 
6,66 
39,64 
43,43 
15,80 
59,89 
12,22 
84,11 
39,21 
23,48 
11,48 
2005 
16,76 
4,74 
16,03 
34,64 
104,25 
56,55 
47,45 
49,14 
93,93 
117,04 
32,75 
11,79 
2006 
27,17 
11,37 
8,09 
3,81 
2,25 
5,50 
22,96 
50,13 
20,83 
14,87 
43,53 
41,43 
2007 
15,40 
16,62 
29,19 
19,52 
77,34 
18,93 
100,88 
45,68 
72,70 
57,43 
39,68 
18,15 
2008 
7,12 
8,85 
8,95 
26,73 
28,92 
50,29 
24,49 
30,58 
70,62 
119,04 
64,51 
18,01 
2009 
18,91 
15,65 
27,61 
6,23 
7,86 
9,27 
43,43 
90,35 
173,92 
77,93 
83,23 
39,38 
2010 
61,27 
103,90 
58,55 
69,73 
96,36 
51,77 
57,16 
31,61 
50,08 
30,58 
30,85 
23,76 
2011 
28,64 
114,91 
50,57 
23,04 
26,16 
52,04 
111,75 
161,77 
80,96 
32,18 
22,09 
17,23 
2012 
33,42 
24,98 
6,59 
3,58 
1,68 
29,72 
36,73 
12,13 
23,00 
40,06 
9,46 
14,24 
2013 
23,06 
29,74 
39,36 
21,52 
7,88 
34,16 
26,20 
117,92 
82,18 
35,11 
16,22 
9,96 
2014 
11,12 
12,97 
41,49 
33,49 
56,13 
152,84 
37,87 
16,81 
53,37 
59,54 
19,38 
31,15 
2015 
40,54 
21,36 
18,47 
18,22 
10,68 
33,15 
98,86 
15,80 
79,80 
163,33 
24,87 
47,11 
2016 
33,85 
44,12 
25,97 
25,38 
26,22 
11,98 
37,45 
23,86 
28,98 
65,71 
11,04 
23,84 
2017 
22,64 
17,50 
10,15 
12,13 
68,77 
77,80 
6,68 
18,62 
4,30 
23,19 
9,58 
12,91 
2018 
48,06 
8,53 
13,16 
9,65 
5,41 
19,92 
33,17 
25,06 
44,25 
32,46 
38,04 
11,67 
2019 
18,26 
16,30 
18,01 
15,42 
68,87 
14,91 
48,97 
5,35 
6,44 
30,18 
41,39 
6,42 
2020 
4,32 
9,13 
5,12 
4,73 
4,49 
16,52 
62,32 
34,79 
26,41 
8,21
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Santo Cristo                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1989  34,79  45,24  12,83  18,20  59,62  10,30  44,78  50,69  124,05  41,05  14,72  7,39
1990  39,60  30,90  18,37  63,90  79,96  94,67  41,57  24,62  72,16  98,55  110,11  19,90
1991  24,75  9,75  5,10  5,27  11,39  27,89  28,60  37,70  22,37  77,29  54,51  43,37
1992  18,93  30,08  12,91  13,23  76,73  47,32  55,37  32,37  67,78  37,19  18,87  9,31
1993  22,03  23,71  22,62  22,37  52,86  37,32  192,94  20,03  35,95  62,91  32,14  63,48
1994  22,62  59,84  23,44  42,59  86,63  55,81  68,26  27,95  15,54  65,84  54,78  27,67
1995  80,69  26,01  24,35  11,46  5,03  30,27  40,44  37,47  39,93  62,51  13,96  7,43
1996  68,28  49,92  36,92  29,38  10,03  37,87  64,83  63,58  56,91  36,90  25,86  18,03
1997  50,53  126,52  21,65  7,98  5,58  18,55  63,96  86,37  36,48  160,53  126,52  35,19
1998  43,93  134,81  66,83  90,50  65,75  54,38  59,73  115,37  110,61  34,39  12,19  11,06
1999  10,87  22,60  12,24  32,12  25,99  35,00  74,05  18,37  20,26  49,70  23,27  13,21
2000  16,15  12,19  15,02  16,09  29,55  28,26  63,39  24,85  103,54  106,89  19,86  18,60
2001  52,88  39,05  22,68  32,77  79,72  47,22  76,66  24,47  68,24  50,82  17,52  33,70
2002  9,86  5,18  7,01  8,28  28,79  75,08  47,94  55,54  61,90  82,24  64,45  46,65
2003  12,41  9,04  19,08  10,09  20,66  30,33  21,80  9,31  8,68  30,36  28,94  56,89
2004  18,81  17,02  6,66  39,64  43,43  15,80  59,89  12,22  84,11  39,21  23,48  11,48
2005  16,76  4,74  16,03  34,64  104,25  56,55  47,45  49,14  93,93  117,04  32,75  11,79
2006  27,17  11,37  8,09  3,81  2,25  5,50  22,96  50,13  20,83  14,87  43,53  41,43
2007  15,40  16,62  29,19  19,52  77,34  18,93  100,88  45,68  72,70  57,43  39,68  18,15
2008  7,12  8,85  8,95  26,73  28,92  50,29  24,49  30,58  70,62  119,04  64,51  18,01
2009  18,91  15,65  27,61  6,23  7,86  9,27  43,43  90,35  173,92  77,93  83,23  39,38
2010  61,27  103,90  58,55  69,73  96,36  51,77  57,16  31,61  50,08  30,58  30,85  23,76
2011  28,64  114,91  50,57  23,04  26,16  52,04  111,75  161,77  80,96  32,18  22,09  17,23
2012  33,42  24,98  6,59  3,58  1,68  29,72  36,73  12,13  23,00  40,06  9,46  14,24
2013  23,06  29,74  39,36  21,52  7,88  34,16  26,20  117,92  82,18  35,11  16,22  9,96
2014  11,12  12,97  41,49  33,49  56,13  152,84  37,87  16,81  53,37  59,54  19,38  31,15
2015  40,54  21,36  18,47  18,22  10,68  33,15  98,86  15,80  79,80  163,33  24,87  47,11
2016  33,85  44,12  25,97  25,38  26,22  11,98  37,45  23,86  28,98  65,71  11,04  23,84
2017  22,64  17,50  10,15  12,13  68,77  77,80  6,68  18,62  4,30  23,19  9,58  12,91
2018  48,06  8,53  13,16  9,65  5,41  19,92  33,17  25,06  44,25  32,46  38,04  11,67
2019  18,26  16,30  18,01  15,42  68,87  14,91  48,97  5,35  6,44  30,18  41,39  6,42
2020  4,32  9,13  5,12  4,73  4,49  16,52  62,32  34,79  26,41  8,21