9ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria 
Brasília, 22/03/2022 
 
VOTO 
PROCESSO: 48500.001465/2021-14. 
INTERESSADO: Centrais Eólicas Serra do Espinhaço. 
RELATOR: Diretor Sandoval Feitosa. 
RESPONSÁVEL: SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAÇÃO - SFG. 
ASSUNTO: Recurso Administrativo interposto pela Centrais Eólicas Serra do Espinhaço em face 
do Auto de Infração n. 38/2021, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de 
Geração - SFG, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de descumprimento de 
obrigação estabelecida nos Procedimentos de Rede referente à Central Geradora Eólica - EOL 
Serra do Espinhaço. 
I. 
R E L A T Ó R I O 
Em 10 de dezembro de 2020, a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de 
Geração (“SFG”) emitiu o Termo de Notificação (“TN”) n. 102/2020-SFG/ANEEL1 à Centrais Eólicas 
Serra do Espinhaço (“Recorrente” ou “Interessada”) pelo descumprimento, por parte da Central 
Geradora Eólica (“EOL”) Serra do Espinhaço, da obrigação estabelecida no Submódulo 24.22 dos 
Procedimentos de Rede. 
2. 
A Notificada manifestou-se ao TN, por meio da carta nº T/VPA/GRGC 0076/20 3, 
de 29 de dezembro de 2020. 
 
1 SICNet nº 48532.002763/2020-00 
2 Os Procedimentos de Rede foram reestruturados pelo ONS e aprovados pela Resolução Normativa n° 903, de 
8/12/2020 com início de vigência em 1º/1/2021. O voto que fundamenta a REN nº 903/20 informa: “O presente 
processo versa sobre a aprovação da nova estrutura dos Procedimentos de Rede com aprimoramento do rito de 
aprovação e de revisão, de forma a apresentar nova consolidação dos submódulos com adequações de texto e sem 
alterações de mérito”. Deste modo, as referências aos módulos e submódulos dos Procedimentos de Rede ora 
apresentadas neste Voto e na Exposição de Motivos para o Auto de Infração são as constantes na versão vigente em 
julho de 2020, data de emissão da Nota Técnica nº 197/2020-SFG/ANEEL, sem prejuízo ao processo administrativo, 
exceto quando assinaladas 
3 SICNet nº 48513.033715/2020-00

Pág. 2 de 9 
 
3. 
Em 31 de maio de 2021, a SFG decidiu pela lavratura do Auto de Infração (“AI”) nº 
0038/2021-SFG, aplicando penalidade de multa no valor total de R$ 32.456,51 (trinta e dois mil, 
quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos), correspondente ao percentual 
de 0,2188% aplicado sobre o valor estimado da energia produzida, conforme estabelece o art. 21 
da Resolução Normativa (“REN”) nº 846, de 2019.  
4. 
Em 17 de junho de 2021, a Centrais Serra do Espinhaço protocolou recurso 
administrativo por meio da carta n. T/VPA/GRGC 0059/214. 
5. 
Em 29 de dezembro de 2021, em sede de juízo de reconsideração, a SFG emitiu a 
Nota Técnica (“NT”) n. 146/2021-SFG/ANEEL, recomendando negar provimento ao recurso 
interposto, e encaminhou os autos à Diretoria da ANEEL.  
6. 
Em 10 de janeiro de 2022, o Processo foi a mim distribuído. 
7. 
Em 17 de janeiro de 2022, por meio do Memorando nº 17/2022-ASD/ANEEL, 
minha assessoria solicitou parecer à Procuradoria Federal junto à ANEEL quanto ao cumprimento 
do rito administrativo e se o processo em referência estava em condições de ser deliberado pela 
Diretoria. 
8. 
Em 10 de fevereiro de 2022, a Procuradoria Federal junto à ANEEL emitiu o Parecer 
n. 00065/2022/PFANEEL/PGF/AGU, que recomenda conhecimento e desprovimento do recurso 
administrativo. 
9. 
É o Relatório. 
II. 
F U N D A M E N T A Ç Ã O 
10. 
O processo consiste na análise de Recurso Administrativo interposto pela Centrais 
Eólicas Serra do Espinhaço em face do Auto de Infração n. 38/2021, lavrado pela 
 
4 SICNet nº 48513.016366/2021-00

Pág. 3 de 9 
 
Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração - SFG, que aplicou a penalidade de 
multa em decorrência de descumprimento de obrigação estabelecida no Submódulo 24.2 dos 
Procedimentos de Rede, materializada pela Declaração de Atendimento aos Requisitos dos 
Procedimentos de Rede Provisória (“DAPR/P”) vencida e pela ausência da apresentação da 
Declaração de Atendimento aos Requisitos dos Procedimentos de Rede Definitiva (“DAPR/D”) à 
Fiscalização. 
11. 
Encaminho Decisão no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso 
administrativo interposto pela Recorrente; é o que se passa a demonstrar. 
II.1 Admissibilidade 
12. 
A empresa foi notificada do AI em 07 de junho de 2021, de modo que seu prazo 
recursal se estendeu até 17 de junho de 2021, conforme regramento estabelecido nos art. 39 e 
48 da Norma de Organização ANEEL 001, aprovada pela Resolução Normativa nº 273, de 10 de 
julho de 2007. Como o recurso foi protocolado na ANEEL em 17 de junho de 2021, ele foi 
tempestivo, além de que interposto por empresa que detém legitimidade e interesse processual, 
razão pela qual deve ser conhecido. 
II.2 Mérito 
13. 
A Tabela 1 apresenta um resumo da Não Conformidade aplicada pela SFG no AI nº 
0038/2021-SFG. Vejamos: 
Tabela 1: Resumo da Não Conformidade NC.1 aplicada pela SFG no AI nº 0038/2021 
Não 
Conformidade 
Dispositivo 
Normativo 
Fato Gerador / Descrição 
Enquadramento 
/ Penalidade 
Dosimetria 
(%) 
Valor (R$) 
NC.1 
Submódulo 
24.2 
dos 
Procediment
os de Rede. 
Declaração de Atendimento aos Requisitos 
dos Procedimentos de Rede Provisória 
(“DAPR/P”) vencida e pela ausência da 
apresentação da Declaração de Atendimento 
aos Requisitos dos Procedimentos de Rede 
Definitiva (“DAPR/D”) à Fiscalização 
Art. 11º, Inciso 
VIII - Multa 
Grupo III 
0,2188 
32.456,51 
14. 
Conforme destacado pela SFG por meio da Nota Técnica n° 146/2021, o gerador 
está inadimplente quanto aos requisitos de conexão definitiva à rede, estabelecidos pelo 
Submódulo 24.2 dos Procedimentos de Rede, os quais conferem maior confiabilidade e segurança
  Não      Dispositivo    Fato Gerador / Descrição    Enquadramento      Dosimetria    Valor (R$)
  Conformidade      Normativo        / Penalidade      (%)    
NC.1      Submódulo
24.2 dos
Procediment
os de Rede.      Declaração de Atendimento aos Requisitos
dos Procedimentos de Rede Provisória
(“DAPR/P”) vencida e pela ausência da
apresentação da Declaração de Atendimento
aos Requisitos dos Procedimentos de Rede
Definitiva (“DAPR/D”) à Fiscalização  Art. 11º, Inciso
VIII - Multa
Grupo III      0,2188      32.456,51

Pág. 4 de 9 
 
ao Sistema Interligado Nacional - SIN, e são de cumprimento obrigatório para a emissão da 
declaração definitiva - DAPR/D, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (“ONS”). 
15. 
O Submódulo 24.2 dos Procedimentos de Rede estabelecia que: 
6.7.8 Ao ONS cabe acompanhar os prazos estabelecidos para o atendimento às 
pendências constantes da DAPR/P; ao agente de geração cabe formalizar o 
compromisso quanto aos prazos e adequações necessários para atendimento de 
quaisquer requisitos dos Procedimentos de Rede que ainda não estejam plenamente 
atendidos. 
6.7.9 Até o vencimento do prazo da pendência constante na DAPR/P, o agente de 
geração deverá formalizar junto ao ONS o atendimento à pendência, ou caso as ações 
não tenham sido concluídas, solicitar um novo prazo. A solicitação de uma extensão dos 
prazos acordados com o ONS para a solução das pendências não impeditivas deve ser 
feita mediante apresentação das justificativas para o não atendimento às adequações / 
prazos acordados. 
6.7.10 Cabe ao ONS analisar a justificativa apresentada, podendo ou não revalidar as 
adequações/prazos da DAPR/P informando a ANEEL, se necessário. O agente de geração 
só poderá solicitar revalidação da DAPR/P duas (02) vezes.  
6.7.11 Ao receber do agente a solicitação de DAPR para operação integrada, caso o ONS 
verifique que não existem pendências nos requisitos dos Procedimentos de Rede, o ONS 
deve emitir DAPR/D conforme procedimentos descritos no item 6.8 deste submódulo 
16. 
Dentre as principais pendências não-impeditivas (requisitos não atendidos pelos 
agentes) para a obtenção da DAPR/D estão: 
a) Implantação de compensação de Reativo para usinas eólicas e fotovoltaicas, se 
indicada por estudos;  
b) Implantação dos Filtros referentes à Qualidade da Energia Elétrica - QEE para usinas 
eólicas e fotovoltaicas, se indicado no estudo de QEE;  
c) Realização de campanha de qualidade de tensão pós operação das Unidades 
Geradoras, se solicitado no Parecer de Acesso;  
d) Fornecimento dos Modelos Reais para Simulação; e  
e) Relatório Final de Comissionamento. 
17. 
Considerando a capacidade de processamento de pedidos de DAPR/D pelo ONS, a 
SFG decidiu atuar inicialmente sobre os agentes cujas DAPR/P foram emitidas entre os anos de 
2012 e 2016 e que estavam com o prazo para regularização vencido. Assim, a ação da SFG abarcou 
apenas aqueles que mantém a pendência por pelo menos 4 anos, alcançando o presente caso, 
cuja principal pendência estava vinculada à Qualidade da Energia Elétrica (“QEE”), com destaque

Pág. 5 de 9 
 
para a instalação dos filtros de harmônicos, um requisito que envolve importantes investimentos 
em aquisição de equipamentos e obras. 
18. 
Os argumentos ora trazidos pela empresa em grande medida repetem àqueles já 
apresentados na manifestação ao TN nº 0102/2020-SFG, e Relatório de Fiscalização - RF 
associado, e já foram devidamente considerados na Exposição de Motivos - EM do AI nº 
0038/2021-SFG. A alegação perpassa pelos pontos elencados a seguir: 
a) Instruções emitidas pelo ONS para realização de estudos e medições de QEE 
geraram nova demanda para obtenção da DAPR/D; 
b) Diligência do Recorrente na solução das pendências apontadas pelo ONS; e 
c) Cancelamento da penalidade imposta ou conversão em advertência. 
19. 
No tocante ao item (a), a Recorrente alegou que as instruções específicas à 
realização dos estudos e medições de Qualidade de Energia Elétrica – QEE emitidas pelo ONS, 
necessárias à superação de tal etapa na obtenção da DAPR/D, geraram nova demanda que teria 
dificultado o processo de obtenção da DAPR/D. 
20. 
Destaco que a declaração DAPR/P, como o próprio nome indica, tem caráter 
provisório, sendo obrigação do interessado ser diligente quanto a obtenção da DAPR/D no prazo 
de vigência da DAPR/P. Caso os prazos definidos na respectiva DAPR/P não fossem considerados 
suficientes, caberia à empresa apresentar tempestivamente essa solicitação, devidamente 
motivada conforme estabelecido nos Procedimentos de Rede, o que não ocorreu no caso 
concreto. 
21. 
Outrossim, não é de competência da fiscalização avaliar se os prazos estabelecidos 
pelo Operador são suficientes, nem tão pouco cabe à SFG ofertar novos prazos para a obtenção 
da DAPR/D. A ação de fiscalização tem por objeto verificar o atendimento por parte do agente 
infrator ao que estabelece os Procedimentos de Rede, no caso específico, ao disposto no 
submódulo 24.2. Portanto, os argumentos do Recorrente relacionados aos prazos estabelecidos 
na DAPR/P não merecem acatamento. 
22. 
É importante que se diga que a definição de critérios para medições de QEE 
previstos no Submódulo 2.9 dos Procedimentos de Rede é de competência exclusiva do ONS.

Pág. 6 de 9 
 
Reforça-se que cabe à ANEEL apenas aprovar os Procedimentos de Rede em caráter geral, bem 
como fiscalizar o seu cumprimento por parte do ONS e dos agentes de geração. 
23. 
Em resumo, caso os prazos definidos na respectiva DAPR/P não fossem 
considerados suficientes, como alega a Recorrente, deveria ter solicitado prazo adicional ao ONS, 
conforme determina o submódulo 24.2. Portanto, acompanho a posição da SFG de que as 
alegações de que houve “novas” exigências impostas pelo ONS que teriam impedido ou 
dificultado a obtenção da DAPR/D, não devem ser acolhidas. 
24. 
Com relação ao item (b), também não merece ser acolhida à argumentação de que 
a Recorrente manteve postura de acatamento às exigências normativas e que em nenhum 
momento se quedou inerte ou atuou com desídia junto ao ONS na obtenção da DAPR/D, pois 
reforço que a relação entre os agentes de geração e o ONS deve ser pautada pelo atendimento 
integral ao disposto nos Procedimentos de Rede. 
25. 
Ademais, o que se verificou na prática é que embora a Recorrente alegue ter 
eivado esforços para a obtenção da DAPR/D, mesmo após vários anos de tratativas, tais esforços 
não resultaram na solução das pendências que impedem a emissão da declaração definitiva por 
parte do ONS. Não deve ser confundido, portanto, os prazos para regularização das pendências 
não impeditivas estabelecidos nas DAPR/P que estão vencidas, com o prazo para a apresentação 
das DAPR/D definido pela Campanha de Fiscalização. 
26. 
Quanto ao item (c), referente ao pedido de cancelamento do AI, a SFG relatou que 
como a DAPR/D não foi apresentada à fiscalização, e que a revalidação da DAPR/P junto ao ONS 
pelo interessado, quando os seus prazos forem considerados insuficientes, é uma determinação 
dos Procedimentos de Rede, “a infração do agente está devidamente tipificada no inciso VIII, art. 
11 da REN nº 846, de 2019”. Assim, entendo que esse AI não deve ser cancelado. 
27. 
Por fim, a empresa alega que devido à suposta baixa ofensividade de sua conduta, 
bem assim ao fato de ser não reincidente na infração tipificada no inciso VIII, art. 11 da REN nº 
846, de 2019, a mesma deve ser convertida em advertência, por força do disposto no art. 6º, 
dessa mesma norma.

Pág. 7 de 9 
 
28. 
Nesse ponto, destaco que a operação sem a DAPR/D importa em elevados riscos 
à operação do SIN, aos demais agentes geradores e aos usuários do serviço, especialmente 
quando se observa que no caso concreto, tal declaração não foi obtida porque os requisitos para 
operação comercial em caráter permanente não foram atendidos pelo agente infrator. 
29. 
Ainda com relação aos riscos sistêmicos ao SIN, o ONS manifestou5 a importância 
do cumprimento de todos os requisitos previstos nos Procedimentos de Rede, enfatizando que 
seu desatendimento pode colocar em risco a integridade e confiabilidade do sistema, impedindo 
que o Operador exerça plenamente seu papel de coordenação e controle do SIN: 
3.3. A não implantação dos equipamentos de compensação reativa nas instalações do 
empreendimento de geração eólica ou fotovoltaica pode ocasionar falta de recursos para 
atendimento ao fator de potência no ponto de conexão, e o esgotamento dos recursos de 
controle de tensão no SIN, com violação dos limites estabelecidos nos Procedimento de 
Rede. 4.3. A não implantação dos filtros dimensionados pode implicar em valores elevados 
de distorção harmônica de tensão no sistema e, por conseguinte, ocasionar os principais 
problemas associados ao tema, quais sejam:  
- Sobretensões e sobrecorrentes associadas a condições de ressonância; 
- Aparecimento de vibrações e ruídos em máquinas rotativas; 
- Sobreaquecimento de transformadores, máquinas rotativas e bancos de 
capacitores;  
- Erros em medição de grandezas elétricas;  
- Erros no controle de conversores; 
 - Erro de atuação dos sistemas de proteção;  
- Problemas de compatibilidade eletromagnética;  
- Falha de operação em equipamentos eletrônicos;   
- Interferência telefônica.  
5.1. A realização da campanha pós-tensão está prevista no Submódulo 2.9 dos 
Procedimentos de Rede como um requisito do processo de QEE, sendo a última etapa a ser 
realizada antes da solicitação de DAPR-D. Por ser a última etapa do processo, a pendência 
em relação a esse requisito em geral está associada às demais etapas do processo, que 
devem ser realizados em fases anteriores à campanha pós-tensão.  
5.2. A importância de realização dessa campanha está associada ao processo de 
gerenciamento dos indicadores de qualidade de energia no sistema, com foco na distorção 
harmônica de tensão, desequilíbrio de tensão e flutuação de tensão (flicker). Portanto, os 
riscos associados a esta pendência se referem à falta de dados para manter um 
 
5 CTA-ONS DGL 1582/2021, de 03/08/2021 (Documento n° 48513.020954/2021-00).

Pág. 8 de 9 
 
acompanhamento dos indicadores de QEE e inviabilizar a adoção de medidas mitigadoras 
para o problema em questão 
6.2. O não fornecimento de modelos matemáticos validados (ou o fornecimento de 
modelos incompletos) resulta, em última instância, na tomada de decisão equivocada na 
definição de limites operativos e proteções de caráter sistêmico com riscos de blecaute 
para o SIN ou na adoção de medidas excessivamente conservadoras para fazer frente às 
incertezas sobre os resultados dos estudos, levando a um aproveitamento não-ótimo dos 
recursos eletroenergéticos. 
7.2. A pendência de envio do relatório final de comissionamento por parte do Agente 
impossibilita o ONS de atestar o pleno atendimento aos requisitos técnicos e diagnosticar 
um eventual desempenho inadequado das usinas, em especial, dos controladores de 
tensão, potência e frequência de suas unidades geradoras, ficando o SIN exposto a um 
possível comportamento nocivo proveniente destas instalações, decorrentes da 
implantação de parâmetros inapropriados em seus controladores, por exemplo. 
30. 
Pelo exposto, entendo que a presente infração não pode ser considerada de baixa 
ofensividade. Portanto, a conversão da multa em advertência, ao caso concreto não merece 
prosperar, pois, como destacado, o descumprimento quanto à obtenção da DAPR/D no prazo 
estipulado pelo regulamento configurou-se em padrão usual de comportamento inadimplente 
dos agentes de geração, em especial daqueles titulares de usinas eólicas. 
III. 
D I R E I T O 
31. 
A decisão tem amparo nos seguintes dispositivos legais e regulamentares: Lei nº 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995; Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995; Lei nº 9.427, de 26 de 
dezembro de 1996; Resolução Normativa nº 846, de 11 de junho de 2019; e Resolução Normativa 
nº 903, de 8 de dezembro de 2020. 
IV. 
D I S P O S I T I V O 
32. 
Diante do exposto e do que consta do Processo nº 48500.001465/2021-14, voto 
por CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela 
Centrais Eólicas Serra do Espinhaço em face do Auto de Infração n. 38/2021, lavrado pela

Pág. 9 de 9 
 
Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração - SFG, que aplicou a penalidade de 
multa no valor de R$ 32.456,51 (trinta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e 
cinquenta e um centavos) em decorrência do descumprimento, por parte da EOL Serra do 
Espinhaço, do Submódulo 24.2 dos Procedimentos de Rede. 
Brasília, 22 de março de 2022. 
(Assinado digitalmente) 
SANDOVAL DE ARAÚJO FEITOSA NETO 
Diretor