A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 704/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 06 de outubro de 2016. 
 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.000787/2009-41 
 
Assunto: Adequação do Sumário Executivo 
referente à Pequena Central Hidrelétrica 
Itaguajé, com Registro Ativo e Aceite 
conferidos à Voltalia Energia do Brasil Ltda., 
por meio, respectivamente, dos Despachos 
nº 1.330, de 3 de abril de 2009, e nº 1.662, de 
19 de abril de 2011, localizada nos 
municípios de Itaguajé e Paranapoema, no 
estado Paraná. 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Itaguajé, com 7.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o 
Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.035798-7.01, com Registro Ativo 
e Aceite conferidos à Voltalia Energia do Brasil Ltda. (Voltalia), por meio, respectivamente, dos 
Despachos nº 1.330, de 3 de abril de 2009, e nº 1.662, de 19 de abril de 2011, localizada no rio Pirapó, 
sub-bacia 64, na bacia hidrográfica do rio Paraná, nos municípios de Itaguajé e Paranapoema, no 
estado Paraná. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 07 de maio de 2003, o Despacho n° 254 aprovou os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio Pirapó, afluente pela margem esquerda do rio Paranapanema, onde foram 
identificados 10 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Itaguajé. 
 
3. 
Em 3 de abril de 2009, por meio do Despacho nº 1.330, foi conferido o Registro Ativo 
à Voltalia, o qual foi aceito em 19 de abril de 2011, por meio do Despacho nº 1.662. 
 
4. 
Em 1° de junho de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a 
esse empreendimento.  
 
 
                                                          
1 Documento SIC/ANEEL nº 48513.012750/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 704/2016–SCG/ANEEL, de 06/10/2016 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela Voltalia para emissão do Despacho de Registro 
de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e 
exploração da PCH Itaguajé. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere 
na partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 254, de 07 de maio de 2003. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Itaguajé 
PCH Itaguajé 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
22°36'55,87"S 
51°59'56,85"W 
22°37'8,03"S 
51°0'0,63"W 
NA Montante (m) 
268 
268,5 
NA Jusante (m) 
260 
260,5 
Queda Bruta (m) 
8 
8 
Área do Reservatório (km²) 
3,01 
0,744 
Potência (kW) 
5.000 
7.000 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
67,1 
73,87 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Pirapó 
ESTADO: 
PR 
SUB-BACIA: 64 
DESPACHO: 
254 
DATA: 
07 de maio de 2003 
AUTOR: 
Tucuruí Construtora de Obras Ltda. 
POTÊNCIA: 
40,68 MW 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
10 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamentos 
Coordenadas 
NA Montante (m) NA Jusante (m) Potência (kW) 
Condição 
PCH Córrego Fundo 
Casa de Força: 22º42’22”S; 52º03’18” W 
Eixo do Barramento: 22º42’30”S; 52º03’20” W 
284,0 
268,5 
10.000 
Outorgada 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo.
  PCH Itaguajé      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do barramento      22°36'55,87"S
51°59'56,85"W      22°37'8,03"S
51°0'0,63"W    
NA Montante (m)      268      268,5    
NA Jusante (m)      260      260,5    
Queda Bruta (m)      8      8    
Área do Reservatório (km²)      3,01      0,744    
Potência (kW)      5.000      7.000    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT      67,1      73,87    
NOME DO RIO:    Pirapó          ESTADO:      PR        SUB-BACIA:      64
DESPACHO:    254          DATA:      07 de maio de 2003              
AUTOR:    Tucuruí Construtora de Obras Ltda.                              
POTÊNCIA:    40,68 MW          EIXOS IDENTIFICADOS:      10              
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                  
Aproveitamentos      Coordenadas      NA Montante (m)      NA Jusante (m)        Potência (kW)      Condição  
PCH Córrego Fundo    Casa de Força: 22º42’22”S; 52º03’18” W
Eixo do Barramento: 22º42’30”S; 52º03’20” W      284,0      268,5        10.000      Outorgada    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 704/2016–SCG/ANEEL, de 06/10/2016 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Projetista: 
DAM PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Orlando Virgnoli 
1-40417599 
MG-8775/D 
Responsável Geral do Projeto 
Ivan Valeije Idoeta 
1-51158390 
SP-83111/D 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Flavio Lima de Novais 
1-407995854 
MG-15852/D 
Estudos geotécnicos 
Orlando Virgnoli 
1-40417599 
MG-8775/D 
Estudos hidrológicos 
Orlando Virgnoli 
1-40417599 
MG-8775/D 
Estudos energéticos 
Orlando Virgnoli 
1-51548603 
MG-8775/D 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Licença Prévia 
Número 
39301 
Órgão emissor 
Instituto Ambiental do Paraná 
Data de emissão 
20/01/2015 
Validade 
20/01/2016 
Vazão remanescente 
9,1 m3/s 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Outorga Prévia 
Número 
251/2011 
Órgão Emissor 
Instituto das Águas do Paraná 
Data de emissão 
30/03/2011 
Validade 
11/11/2015 
Vazão de usos consuntivos 
Será avaliada quando for emitida/renovada a DRDH 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados 
indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem 
ao uso ótimo do potencial hidráulico.
  Projetista:    DAM PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA      
  Responsável Técnico    Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Orlando Virgnoli      1-40417599  MG-8775/D    Responsável Geral do Projeto
Ivan Valeije Idoeta      1-51158390  SP-83111/D    Estudos cartográficos e
topográficos
Flavio Lima de Novais      1-407995854  MG-15852/D    Estudos geotécnicos
Orlando Virgnoli      1-40417599  MG-8775/D    Estudos hidrológicos
Orlando Virgnoli      1-40417599  MG-8775/D    Estudos energéticos
Orlando Virgnoli      1-51548603  MG-8775/D    Estruturas extravasoras
  Tipo de licença    Licença Prévia
  Número    39301
  Órgão emissor    Instituto Ambiental do Paraná
  Data de emissão    20/01/2015
  Validade    20/01/2016
  Vazão remanescente    9,1 m3/s
  Tipo de Licença    Outorga Prévia
  Número    251/2011
  Órgão Emissor    Instituto das Águas do Paraná
  Data de emissão    30/03/2011
  Validade    11/11/2015
  Vazão de usos consuntivos    Será avaliada quando for emitida/renovada a DRDH

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 704/2016–SCG/ANEEL, de 06/10/2016 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é igual à do inventário, e os níveis operacionais não 
interferem em outro aproveitamento.  
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Itaguajé 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
5016 
NOME DO RIO DA USINA: 
Pirapó 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
64550000 
Vila Silva Jardim 
Pirapó 
4627 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
1427,4 
TR (anos): 
10.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Livre em labirinto 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Terra 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Orlando Virgnoli 
MG-8775/D 
Nº DA ART 
1-51548603 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
64550000 
Vila Silva Jardim 
Pirapó 
4627 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 7.000 kW é maior que a estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê o total de 3 turbinas, sendo 2 de 3.365 kW e 1 de 270 kW 
e 3 geradores de potência unitária nominal de 2x3.739 kVA+1x300 kVA, com 
0,9 de fator de potência. 
 
10. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
 
 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  5016  NOME DO RIO DA USINA:    Pirapó  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
64550000  Vila Silva Jardim    Pirapó    4627
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
          
          
          
          
          
          
  1427,4  TR (anos):  10.000  
  Livre em labirinto      
  Terra      
  Orlando Virgnoli
MG-8775/D    Nº DA ART  1-51548603
        
NOME  RIO  A.D. (em km²):
Vila Silva Jardim  Pirapó  4627

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 704/2016–SCG/ANEEL, de 06/10/2016 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são 
de responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para 
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a 
apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), 
desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Itaguajé 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
7.000 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
2x3.739+1x300 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
2x3.365+1x270 / 9,10 
Rendimento da turbina 
90,70% 
Rendimento do gerador 
97,00% 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
3,00% 
Indisponibilidade programada (%) 
3,00% 
Perdas hidraúlicas nominais (m) 
0,167 
Queda bruta nominal (m) 
8 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,10% 
Consumo Interno (kW médio) 
7 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
9,1 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
03  
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
12. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 395, de 4 de dezembro de 1998, o 
processo seria sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade 
de emissão de algum ato referente à aprovação do projeto apresentado pela Voltalia. 
 
13. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse 
sentido. O Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI-PCH), etapa já cumprida pelo empreendedor. 
 
14. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, 
do Sumário Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Itaguajé, nos termos 
da REN 395/1998, quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
15. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e 
que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, 
conforme excerto a seguir transcrito:  
 
 
 
                                                          
3 Este valor poderá ser revisto quando da emissão da DRDH.
PCH Itaguajé  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  7.000
Número de Unidades Geradoras  3
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  2x3.739+1x300 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  2x3.365+1x270 / 9,10
Rendimento da turbina  90,70%
Rendimento do gerador  97,00%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  3,00%
Indisponibilidade programada (%)  3,00%
Perdas hidraúlicas nominais (m)  0,167
Queda bruta nominal (m)  8
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  1,10%
Consumo Interno (kW médio)  7
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  9,1
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  03
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 704/2016–SCG/ANEEL, de 06/10/2016 
 [...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores 
do potencial hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso 
do potencial hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro 
da Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração 
de Reserva de Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento 
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação 
dessas ações, quando couber, imediatamente após a publicação do DRI-PCH 
previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da 
ANEEL, caso o interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis 
por até 3 (três) anos, a critério da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]  
 
16. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser 
emitido o DRS-PCH referente à PCH Itaguajé à Voltalia, bem como o encaminhamento de documento 
ao Instituto das Águas do Paraná, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 395, de 4 de dezembro de 1998; 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015; e 
c) Na Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por 
meio da emissão do DRS-PCH referente à PCH Itaguajé sob a titularidade da Voltalia.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 704/2016–SCG/ANEEL, de 06/10/2016 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
19. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento ao Instituto de Águas do Paraná, para 
fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
 
LUIZ FERNANDO TRONCOSO COSTA MARQUES 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
 
 
De acordo: 
 
 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 704/2016–SCG/ANEEL, de 06/10/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Itaguajé 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1968 
75,83  
55,49  
57,02  
46,97  41,55  40,08  32,23  32,81  25,97  37,32  31,64  
43,36  
1969 
37,01  
40,02  
29,91  
32,32  45,16  100,91  22,73  16,97  23,11  61,94  54,06  
42,19  
1970 
50,58  
50,13  
59,51  
45,15  46,71  63,23  56,36  43,86  65,43  84,28  51,17  
56,04  
1971 
95,64  
88,78  
77,75  
66,87  91,53  107,22  116,09  83,43  79,69  67,52  50,11  
84,06  
1972 147,43  216,44  142,16  115,45  88,84  70,50  107,91  100,72  108,88  208,48  163,81  133,69  
1973 147,13  
90,16  
94,49  
76,38  79,67  80,29  81,92  64,87  64,01  92,95  68,15  
85,45  
1974 197,45  137,88  125,77  105,06  92,06  104,95  77,26  65,42  56,72  96,54  79,93  103,55  
1975 
94,27  
89,95  
83,28  
68,40  62,86  56,02  59,00  51,03  45,62  98,73  105,14  
74,03  
1976 143,62  123,51  
94,97  
88,22  88,05  117,97  80,97  150,78  118,15  136,68  121,82  114,98  
1977 168,27  126,82  
96,25  106,15  73,49  84,99  69,01  57,71  59,78  52,19  66,92  
87,42  
1978 
78,93  
57,98  
61,84  
46,43  46,93  41,80  75,96  46,78  64,60  46,61  48,74  
56,05  
1979 
42,41  
64,35  
44,43  
42,62  51,17  39,78  41,74  35,89  59,02  76,76  64,84  
51,18  
1980 
87,29  102,56  165,16  132,94  117,00  77,04  83,02  75,47  100,34  95,04  78,94  101,35  
1981 126,41  102,73  
97,21  
90,47  74,62  72,57  58,93  49,32  42,29  72,02  82,73  
79,03  
1982 103,27  
96,17  
98,88  
66,40  54,52  101,78  129,45  79,93  62,89  88,35  127,36  
91,73  
1983 227,63  119,72  
78,76  111,14  138,07  290,81  63,67  110,17  60,28  126,53  122,37  131,74  
1984 
87,13  
72,11  
70,98  
81,47  71,98  55,77  47,23  45,25  56,32  47,42  39,40  
61,37  
1985 
65,46  
59,13  
65,31  
73,93  91,65  69,42  56,67  44,98  39,78  33,37  30,47  
57,29  
1986 
24,65  
61,89  
52,89  
42,55  62,07  42,39  34,74  49,49  38,85  32,75  28,86  
42,83  
1987 
47,69  
73,52  
41,58  
42,21  110,01  115,26  85,24  62,77  54,61  51,39  114,55  
72,62  
1988 
62,20  
54,37  
63,30  
43,46  73,84  71,75  45,52  35,73  30,99  40,96  27,12  
49,93  
1989 
90,94  
82,92  
64,70  
51,98  46,77  47,69  37,43  56,23  92,26  50,77  46,47  
60,74  
1990 181,17  
96,36  
76,94  
65,63  66,59  54,24  71,77  73,06  98,38  101,50  81,57  
87,93  
1991 
71,27  
77,63  
60,21  
51,99  42,48  48,06  39,74  31,59  27,18  29,19  42,51  
47,44  
1992 
31,46  
42,78  
62,95  
79,30  201,38  123,84  83,02  63,99  83,19  68,50  58,51  
81,72  
1993 
54,12  117,25  
78,58  
82,08  65,66  70,97  49,43  39,32  58,33  101,99  55,78  
70,32  
1994 
85,00  
90,96  
63,41  
56,19  53,77  86,94  64,36  48,13  40,31  37,88  37,03  
60,36  
1995 104,79  
95,64  
60,47  
69,47  52,46  44,15  51,98  37,70  46,72  118,32  62,08  
67,62  
1996 
94,16  111,07  132,95  
79,54  66,63  58,22  45,74  39,88  35,39  48,62  65,93  
70,74  
1997 154,98  
90,16  
78,76  
70,88  78,16  185,16  110,37  79,74  68,16  64,23  121,36  100,18  
1998 
86,83  
94,01  132,18  201,62  141,70  99,53  80,10  82,74  149,24  196,96  104,44  124,49  
1999 128,27  101,81  
75,91  
84,55  94,64  68,19  99,52  61,58  56,22  48,48  40,43  
78,15  
2000 
95,64  
90,16  
61,09  
47,42  39,50  40,22  36,88  49,04  98,40  55,64  66,35  
61,85  
2001 
79,66  119,25  
94,79  
70,12  102,69  66,54  61,97  50,18  51,59  48,70  37,61  
71,19  
2002 
84,11  
63,78  
52,22  
38,23  121,72  65,15  53,38  48,73  57,63  39,73  66,32  
62,82  
2003 103,69  141,03  106,96  
72,68  61,55  51,35  53,82  43,64  37,15  37,01  33,47  
67,49  
2004 
35,83  
34,80  
28,54  
32,13  77,29  83,65  74,91  54,78  46,21  82,84  48,16  
54,47  
2005 191,21  137,01  
87,23  
67,13  53,88  42,58  37,70  31,90  45,64  70,90  59,02  
74,93  
2006 
38,36  
57,95  
61,51  
53,40  38,28  33,26  29,79  24,63  38,98  45,31  31,77  
41,20  
2007 139,56  119,22  
96,02  
60,37  56,23  41,49  71,33  47,60  31,94  28,52  105,47  
72,52
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Itaguajé                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1968  75,83  55,49  57,02  46,97  41,55  40,08  32,23  32,81  25,97  37,32  31,64  43,36
1969  37,01  40,02  29,91  32,32  45,16  100,91  22,73  16,97  23,11  61,94  54,06  42,19
1970  50,58  50,13  59,51  45,15  46,71  63,23  56,36  43,86  65,43  84,28  51,17  56,04
1971  95,64  88,78  77,75  66,87  91,53  107,22  116,09  83,43  79,69  67,52  50,11  84,06
1972  147,43  216,44  142,16  115,45  88,84  70,50  107,91  100,72  108,88  208,48  163,81  133,69
1973  147,13  90,16  94,49  76,38  79,67  80,29  81,92  64,87  64,01  92,95  68,15  85,45
1974  197,45  137,88  125,77  105,06  92,06  104,95  77,26  65,42  56,72  96,54  79,93  103,55
1975  94,27  89,95  83,28  68,40  62,86  56,02  59,00  51,03  45,62  98,73  105,14  74,03
1976  143,62  123,51  94,97  88,22  88,05  117,97  80,97  150,78  118,15  136,68  121,82  114,98
1977  168,27  126,82  96,25  106,15  73,49  84,99  69,01  57,71  59,78  52,19  66,92  87,42
1978  78,93  57,98  61,84  46,43  46,93  41,80  75,96  46,78  64,60  46,61  48,74  56,05
1979  42,41  64,35  44,43  42,62  51,17  39,78  41,74  35,89  59,02  76,76  64,84  51,18
1980  87,29  102,56  165,16  132,94  117,00  77,04  83,02  75,47  100,34  95,04  78,94  101,35
1981  126,41  102,73  97,21  90,47  74,62  72,57  58,93  49,32  42,29  72,02  82,73  79,03
1982  103,27  96,17  98,88  66,40  54,52  101,78  129,45  79,93  62,89  88,35  127,36  91,73
1983  227,63  119,72  78,76  111,14  138,07  290,81  63,67  110,17  60,28  126,53  122,37  131,74
1984  87,13  72,11  70,98  81,47  71,98  55,77  47,23  45,25  56,32  47,42  39,40  61,37
1985  65,46  59,13  65,31  73,93  91,65  69,42  56,67  44,98  39,78  33,37  30,47  57,29
1986  24,65  61,89  52,89  42,55  62,07  42,39  34,74  49,49  38,85  32,75  28,86  42,83
1987  47,69  73,52  41,58  42,21  110,01  115,26  85,24  62,77  54,61  51,39  114,55  72,62
1988  62,20  54,37  63,30  43,46  73,84  71,75  45,52  35,73  30,99  40,96  27,12  49,93
1989  90,94  82,92  64,70  51,98  46,77  47,69  37,43  56,23  92,26  50,77  46,47  60,74
1990  181,17  96,36  76,94  65,63  66,59  54,24  71,77  73,06  98,38  101,50  81,57  87,93
1991  71,27  77,63  60,21  51,99  42,48  48,06  39,74  31,59  27,18  29,19  42,51  47,44
1992  31,46  42,78  62,95  79,30  201,38  123,84  83,02  63,99  83,19  68,50  58,51  81,72
1993  54,12  117,25  78,58  82,08  65,66  70,97  49,43  39,32  58,33  101,99  55,78  70,32
1994  85,00  90,96  63,41  56,19  53,77  86,94  64,36  48,13  40,31  37,88  37,03  60,36
1995  104,79  95,64  60,47  69,47  52,46  44,15  51,98  37,70  46,72  118,32  62,08  67,62
1996  94,16  111,07  132,95  79,54  66,63  58,22  45,74  39,88  35,39  48,62  65,93  70,74
1997  154,98  90,16  78,76  70,88  78,16  185,16  110,37  79,74  68,16  64,23  121,36  100,18
1998  86,83  94,01  132,18  201,62  141,70  99,53  80,10  82,74  149,24  196,96  104,44  124,49
1999  128,27  101,81  75,91  84,55  94,64  68,19  99,52  61,58  56,22  48,48  40,43  78,15
2000  95,64  90,16  61,09  47,42  39,50  40,22  36,88  49,04  98,40  55,64  66,35  61,85
2001  79,66  119,25  94,79  70,12  102,69  66,54  61,97  50,18  51,59  48,70  37,61  71,19
2002  84,11  63,78  52,22  38,23  121,72  65,15  53,38  48,73  57,63  39,73  66,32  62,82
2003  103,69  141,03  106,96  72,68  61,55  51,35  53,82  43,64  37,15  37,01  33,47  67,49
2004  35,83  34,80  28,54  32,13  77,29  83,65  74,91  54,78  46,21  82,84  48,16  54,47
2005  191,21  137,01  87,23  67,13  53,88  42,58  37,70  31,90  45,64  70,90  59,02  74,93
2006  38,36  57,95  61,51  53,40  38,28  33,26  29,79  24,63  38,98  45,31  31,77  41,20
2007  139,56  119,22  96,02  60,37  56,23  41,49  71,33  47,60  31,94  28,52  105,47  72,52

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 09 da Nota Técnica nº 704/2016–SCG/ANEEL, de 06/10/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Itaguajé 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2008 
55,53  
48,89  
52,23  
46,88  51,99  42,80  31,75  75,31  51,35  63,92  56,77  
52,49
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Itaguajé                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2008  55,53  48,89  52,23  46,88  51,99  42,80  31,75  75,31  51,35  63,92  56,77  52,49