A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                    
Nota Técnica nº 888/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 9 de dezembro de 2016. 
 
 
Processo nº: 48500.001804/2003-19 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica PCH Salto da Barra, com Registro Ativo e 
Aceite conferidos a Arcadis Logos Energia S.A. e Seta 
Engenharia S.A., por meio, respectivamente, dos 
Despachos nº 3.265, de 2 de setembro de 2008, e nº 1.687, 
de 14 de junho de 2010, localizada nos municípios de 
Mangueirinha e Coronel Domingo Soares, no estado do 
Paraná. 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Salto da Barra, com 9.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.037261-7.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos a Arcadis 
Logos Energia S.A. (Arcadis) e Seta Engenharia S.A. (Seta), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 3.265, de 
2 de setembro de 2008, e nº 1.687, de 14 de junho de 2010, localizada no rio Butiá, sub-bacia 65, na bacia hidrográfica 
do rio Paraná, nos municípios de Mangueirinha e Coronel Domingo Soares, no estado do Paraná. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 11 de fevereiro de 2003, o Despacho n° 37 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio 
Butiá, onde foram identificados 4 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Salto da Barra. 
 
3. 
Em 2 de setembro de 2008, por meio do Despacho nº 3.265, foi conferido o Registro Ativo a Arcadis 
Logos Energia S.A. e Seta Engenharia S.A., o qual foi Aceito em 14 de junho de 2010 por meio do Despacho nº 1.687. 
 
4. 
Em 27 de outubro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento.  
 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pelas empresas Arcadis e Seta para emissão do Despacho de 
Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da 
PCH Salto da Barra. 
 
6. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade dos interessados, 
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015: 
 
                                                          
1 Documento nº 48513.026129/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 888/2016–SCG/ANEEL, de 9/12/2016 
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o 
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não 
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA, 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas 
do empreendimento. 
 
7. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
8. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 37, de 11/02/2003. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Salto da Barra 
PCH Salto da Barra 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
26°1'9"S 
52°5'41"W 
26°0'40"S 
52°5'52"W 
NA Montante (m) 
708 
708 
NA Jusante (m) 
618 
608 
Queda Bruta (m) 
90 
100 
Área do Reservatório (km²) 
0,39 
0,36 
Potência (kW) 
6.000 
9.000 
Energia Média (kWméd) 
4.165 
5.525 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
8,26 
8,81 
 
 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Butiá 
ESTADO: 
PR 
SUB-
BACIA: 
65 
DESPACHO: 
37 
DATA: 
11/02/2003 
AUTOR: 
Arcadis Logos Energia S/A 
POTÊNCIA: 
15.000 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
4 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
CGH Bom Retiro3 
26°1'31"S 
52°5'37"W 
770 
708 
3.500 
PB Aceito 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Não existe 
 
 
 
 
 
 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo. 
3 O aproveitamento Bom Retiro passou a ser enquadrado como CGH após a publicação da Lei nº 13.360/2016.
  PCH Salto da Barra      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do Barramento      26°1'9"S
52°5'41"W      26°0'40"S
52°5'52"W    
NA Montante (m)      708      708    
NA Jusante (m)      618      608    
Queda Bruta (m)      90      100    
Área do Reservatório (km²)      0,39      0,36    
Potência (kW)      6.000      9.000    
Energia Média (kWméd)      4.165      5.525    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT      8,26      8,81    
NOME DO RIO:    Butiá          ESTADO:        PR        SUB-
BACIA:      65
DESPACHO:    37          DATA:        11/02/2003              
AUTOR:    Arcadis Logos Energia S/A                                
POTÊNCIA:    15.000 kW          EIXOS
IDENTIFICADOS:        4              
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                    
Aproveitamento a      Coordenadas da Casa de      NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  Condição  
montante      Força      (m)        (m)        (kW)        
CGH Bom Retiro3    26°1'31"S
52°5'37"W      770        708        3.500      PB Aceito    
Aproveitamento a      Coordenadas do Limite      NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  Condição  
jusante      Máximo do Reservatório      (m)        (m)        (kW)        
Não existe                                    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 888/2016–SCG/ANEEL, de 9/12/2016 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
9. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Arcadis Logos S.A. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Maurizio Raffaelli 
92221220092285185 (CREA - SP) 
600638331 
Responsável Geral do Projeto  
Mauri José Griebeler 
20094668436 (CREA - PR) 
14189 (CREA-PR) 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Martinho Rodolfo Carlos Rottmann 92221220092324279 (CREA - SP) 
0601146890 
Estudos geotécnicos 
Luis Antônio Villaça de Garcia 
92221220092324627 (CREA - SP) 
0601209638 
Estudos hidrológicos 
Luis Antônio Villaça de Garcia 
92221220092324627 (CREA - SP) 
0601209638 
Estudos energéticos 
Frederico Abdo de Vilhena 
92221220160984895 (CREA - SP) 
5063329126 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentado 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentado 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
10. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico. 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Projeto Básico é superior, mas os níveis operacionais não interferem 
em outros aproveitamentos. 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Salto da Barra 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões.
Empresa Projetista:    Arcadis Logos S.A.        
Responsável Técnico    Nº ART      Nº Registro  Responsabilidade
Maurizio Raffaelli    92221220092285185 (CREA - SP)    600638331    Responsável Geral do Projeto
Mauri José Griebeler
Martinho Rodolfo Carlos Rottmann    20094668436 (CREA - PR)    14189 (CREA-PR)    Estudos cartográficos e
topográficos
    92221220092324279 (CREA - SP)    0601146890    Estudos geotécnicos
Luis Antônio Villaça de Garcia    92221220092324627 (CREA - SP)    0601209638    Estudos hidrológicos
Luis Antônio Villaça de Garcia    92221220092324627 (CREA - SP)    0601209638    Estudos energéticos
Frederico Abdo de Vilhena    92221220160984895 (CREA - SP)    5063329126    Estruturas extravasoras
Tipo de licença    Não foi apresentado
Número    
Órgão emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão remanescente    
Tipo de Licença  Não foi apresentado
Número  
Órgão Emissor  
Data de emissão  
Validade  
Vazão de usos consuntivos  
Queda e níveis operacionais  A queda do Projeto Básico é superior, mas os níveis operacionais não interferem
em outros aproveitamentos.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões.
  

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 888/2016–SCG/ANEEL, de 9/12/2016 
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
261 
NOME DO RIO DA USINA: 
Butiá 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
65776000 
Solais 
Iratim 
1699 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
65775900 
Solais Novo 
Iratim 
1699 
65365000 
Porto Vitória 
Espingarda 
165 
2651003 
Jangada 
- 
0 
2651005 
Faz. Maracanã 
- 
0 
2552001 
Águas do Verê 
- 
0 
2552002 
Balsa do Santana 
- 
0 
2652009 
Ponte do Vitorino 
- 
0 
2651013 
Colônia Augusto Loureiro 
- 
0 
  
 
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
310 
TR (anos): 
1000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Perfil Creager 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
CCR 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Frederico Abdo de Vilhena 
5063329126 
Nº DA 
ART4 
9222122016098489
5 (CREA - SP) 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
65365000 
Porto Vitória 
Espingarda 
165 
65370000 
Jangada 
Jangada 
1.055 
65415000 
Fazenda Maracanã 
Palmital 
323 
65775900 
Solais Novo 
Iratim 
1.580 
65945000 
Ponte do Vitorino 
Vitorino 
545 
 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 9.000 kW é superior à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 2 turbinas de 4.615 kW e 2 geradores de potência unitária 
nominal de 5.000 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
11. 
No tocante ao aumento da Potência Instalada da PCH Salto da Barra em relação ao Inventário, no 
Projeto Básico apresentado, a Arcadis e Seta esclareceram que foi feita uma reavaliação dos estudos energéticos 
realizados para o inventário, de forma a incorporar novos dados disponíveis e otimizar a definição da Potência 
Instalada compatível com o empreendimento. 
                                                          
4 Documento nº 48513.026129/2016-00.
  261  NOME DO RIO DA USINA:    Butiá  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
65776000  Solais    Iratim    1699
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
65775900  Solais Novo    Iratim    1699
65365000  Porto Vitória    Espingarda    165
2651003  Jangada    -    0
2651005  Faz. Maracanã    -    0
2552001  Águas do Verê    -    0
2552002  Balsa do Santana    -    0
2652009  Ponte do Vitorino    -    0
2651013  Colônia Augusto Loureiro    -    0
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    310    TR (anos):    1000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Perfil Creager          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    CCR          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Frederico Abdo de Vilhena
5063329126        Nº DA
ART4  9222122016098489
5 (CREA - SP)
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
65365000  Porto Vitória    Espingarda    165    
65370000  Jangada    Jangada    1.055    
65415000  Fazenda Maracanã    Palmital    323    
65775900  Solais Novo    Iratim    1.580    
65945000  Ponte do Vitorino    Vitorino    545    
Estudos Energéticos  A potência de 9.000 kW é superior à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 2 turbinas de 4.615 kW e 2 geradores de potência unitária
nominal de 5.000 kVA, com 0,9 de fator de potência.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 888/2016–SCG/ANEEL, de 9/12/2016 
 
12. 
As empresas realizaram estudos para diversas faixas de potência, onde foram levados em conta, 
além dos estudos hidrológicos, a relação entre o custo incremental e os benefícios econômicos alcançados pela 
adição de potência. Assim, analisados esses fatores, concluiu-se no Projeto Básico que a Potência Instalada de 9.000 
kW seria a mais adequada para o empreendimento, conforme consta no item “4.4 – Estudos Energéticos”, do Projeto 
Básico. 
 
13. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
14. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Salto da Barra 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
26°0'40"S 
52°5'52"W 
Coordenadas da casa de força 
25°59'11"S 
52°4'59"W 
Potência Instalada Total (kW) 
9.000 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
5.000 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,9 
Potência instalada por turbina (kW) 
4.615 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
1,92 
Rendimento nominal por turbina (%) 
90,00% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,50% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 
2,10% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
3,10% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
3,08 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
100 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
2,78% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
45 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0,35 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
 
15. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Salto da Barra conforme solicitado por Arcadis Logos Energia S.A. e Seta Engenharia S.A., 
bem como o encaminhamento de documento ao Instituto das Águas do Paraná, para fins da emissão da DRDH. O
PCH Salto da Barra  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  26°0'40"S
52°5'52"W
Coordenadas da casa de força  25°59'11"S
52°4'59"W
Potência Instalada Total (kW)  9.000
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  5.000
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,9
Potência instalada por turbina (kW)  4.615
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  1,92
Rendimento nominal por turbina (%)  90,00%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,50%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)  2,10%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  3,10%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  3,08
H : Queda bruta nominal (m)
b  100
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  2,78%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  45
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0,35
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 888/2016–SCG/ANEEL, de 9/12/2016 
DRS-PCH também permite que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos 
competentes. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
16. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
17. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Salto da Barra sob a titularidade de Arcadis Logos Energia S.A. e Seta Engenharia 
S.A. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
18. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento ao Instituto de Águas do Paraná, para fins da emissão 
da DRDH. 
 
 
 
BRUNO LEONARDO GOMES ALENCAR DE SOUSA MENEZES 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 888/2016–SCG/ANEEL, de 9/12/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Salto da Barra 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1946 
17,59 
19,41 
13,67 
2,49 
7,80 
11,17 
12,57 
9,15 
3,97 
17,14 
6,61 
11,32 
1947 
7,49 
19,08 
3,15 
5,80 
3,46 
11,75 
5,42 
8,47 
21,77 
9,57 
3,99 
6,19 
1948 
6,50 
11,01 
7,16 
3,78 
11,13 
1,76 
8,61 
6,53 
6,51 
12,49 
5,71 
3,50 
1949 
3,66 
2,43 
4,74 
7,62 
6,07 
5,93 
2,60 
6,63 
4,90 
4,46 
5,81 
4,95 
1950 
7,09 
6,27 
7,86 
2,98 
6,83 
3,47 
4,32 
3,09 
8,47 
19,33 
11,30 
11,34 
1951 
11,29 
11,59 
9,02 
2,73 
3,62 
5,28 
2,03 
2,72 
4,03 
28,45 
10,28 
7,36 
1952 
8,54 
5,85 
5,17 
3,79 
3,30 
13,79 
7,31 
3,11 
15,91 
18,24 
15,85 
6,83 
1953 
11,70 
5,51 
7,22 
5,11 
6,27 
3,62 
4,16 
5,83 
12,04 
19,13 
14,05 
9,56 
1954 
15,46 
7,65 
6,93 
10,19 
24,08 
16,63 
11,21 
4,48 
15,55 
14,42 
3,40 
10,97 
1955 
7,01 
8,52 
9,82 
10,04 
10,83 
24,38 
18,48 
11,33 
4,02 
4,38 
4,06 
4,72 
1956 
10,84 
4,26 
5,81 
11,69 
10,81 
6,77 
6,40 
6,43 
8,43 
4,60 
2,00 
3,17 
1957 
6,12 
5,07 
4,80 
5,72 
1,50 
15,41 
23,80 
21,85 
28,60 
11,75 
8,34 
8,14 
1958 
7,04 
6,58 
6,13 
4,66 
2,97 
6,45 
9,52 
7,93 
16,74 
8,56 
8,26 
11,63 
1959 
5,85 
11,84 
6,31 
9,63 
7,71 
7,44 
4,05 
8,76 
6,02 
8,12 
5,81 
5,56 
1960 
6,07 
4,81 
2,36 
3,25 
3,94 
4,62 
3,44 
10,70 
9,50 
14,75 
9,46 
5,62 
1961 
6,41 
5,67 
11,53 
5,86 
5,32 
5,24 
2,79 
4,01 
15,30 
13,56 
8,73 
6,61 
1962 
7,57 
11,38 
8,35 
6,08 
9,35 
4,03 
5,34 
3,66 
12,15 
15,67 
7,96 
4,16 
1963 
10,97 
5,63 
7,57 
2,78 
5,89 
3,32 
2,32 
3,72 
6,04 
14,35 
13,95 
7,75 
1964 
3,96 
6,82 
6,48 
7,74 
4,43 
6,43 
6,24 
14,08 
8,54 
6,61 
7,44 
6,46 
1965 
5,21 
7,77 
4,75 
9,20 
9,18 
6,38 
17,88 
8,55 
17,02 
22,97 
12,35 
18,44 
1966 
7,18 
15,93 
7,24 
3,42 
3,39 
12,75 
6,03 
5,23 
7,94 
16,83 
6,55 
7,85 
1967 
10,07 
13,39 
10,18 
2,58 
4,32 
6,03 
4,56 
7,75 
5,32 
7,67 
6,37 
5,01 
1968 
6,57 
2,62 
4,18 
4,78 
1,57 
2,54 
3,41 
2,67 
3,41 
6,90 
4,06 
8,91 
1969 
10,78 
10,90 
10,04 
11,92 
13,32 
13,59 
8,11 
6,10 
11,93 
8,74 
8,15 
6,10 
1970 
4,71 
4,90 
6,83 
3,55 
4,17 
12,09 
9,75 
4,43 
10,26 
11,18 
3,11 
14,16 
1971 
9,69 
6,30 
7,80 
9,09 
14,95 
14,88 
11,14 
7,20 
6,73 
8,57 
3,15 
3,77 
1972 
5,22 
10,01 
6,08 
5,23 
1,93 
8,40 
9,32 
21,72 
21,63 
11,53 
8,72 
5,71 
1973 
14,29 
8,58 
5,81 
7,12 
15,42 
13,76 
8,61 
18,22 
15,51 
11,98 
8,36 
7,65 
1974 
7,77 
6,71 
4,04 
4,29 
3,48 
7,93 
5,96 
6,07 
4,88 
6,51 
7,65 
7,17 
1975 
6,56 
7,00 
5,64 
3,27 
2,77 
4,49 
3,46 
5,88 
14,28 
14,42 
13,29 
14,55 
1976 
11,14 
5,35 
6,21 
7,68 
7,07 
9,46 
7,48 
9,39 
7,04 
14,47 
8,72 
10,71 
1977 
9,84 
7,68 
14,42 
6,91 
2,39 
8,49 
5,13 
10,31 
6,97 
8,35 
11,12 
6,98 
1978 
4,91 
1,92 
2,88 
1,00 
1,77 
2,31 
8,94 
3,59 
5,85 
5,29 
8,97 
6,18 
1979 
2,00 
3,87 
3,46 
7,59 
30,25 
2,66 
7,21 
10,56 
9,67 
29,32 
10,40 
16,47 
1980 
11,17 
9,07 
6,99 
2,89 
7,90 
4,44 
8,52 
9,93 
7,51 
9,57 
5,97 
12,01 
1981 
7,91 
7,50 
5,22 
11,21 
2,91 
7,26 
1,84 
3,53 
5,29 
5,42 
8,07 
9,31 
1982 
2,44 
9,16 
2,57 
1,96 
2,94 
10,49 
14,63 
6,80 
4,28 
15,58 
30,94 
9,67 
1983 
6,58 
11,55 
8,66 
10,41 
32,51 
12,08 
73,26 
2,14 
8,02 
7,14 
9,71 
4,90 
1984 
5,48 
3,44 
4,39 
5,28 
4,28 
12,48 
5,22 
18,04 
7,53 
4,33 
9,54 
7,97 
1985 
1,84 
8,86 
4,70 
8,01 
4,42 
4,62 
5,81 
4,21 
4,69 
10,31 
4,24 
2,97 
1986 
4,03 
4,79 
8,84 
5,79 
11,57 
3,00 
3,43 
6,19 
9,22 
5,86 
6,11 
4,86 
1987 
3,86 
5,25 
2,62 
6,68 
35,93 
13,31 
8,13 
7,06 
5,05 
10,07 
8,28 
6,13
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Salto da Barra                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1946  17,59  19,41  13,67  2,49  7,80  11,17  12,57  9,15  3,97  17,14  6,61  11,32
1947  7,49  19,08  3,15  5,80  3,46  11,75  5,42  8,47  21,77  9,57  3,99  6,19
1948  6,50  11,01  7,16  3,78  11,13  1,76  8,61  6,53  6,51  12,49  5,71  3,50
1949  3,66  2,43  4,74  7,62  6,07  5,93  2,60  6,63  4,90  4,46  5,81  4,95
1950  7,09  6,27  7,86  2,98  6,83  3,47  4,32  3,09  8,47  19,33  11,30  11,34
1951  11,29  11,59  9,02  2,73  3,62  5,28  2,03  2,72  4,03  28,45  10,28  7,36
1952  8,54  5,85  5,17  3,79  3,30  13,79  7,31  3,11  15,91  18,24  15,85  6,83
1953  11,70  5,51  7,22  5,11  6,27  3,62  4,16  5,83  12,04  19,13  14,05  9,56
1954  15,46  7,65  6,93  10,19  24,08  16,63  11,21  4,48  15,55  14,42  3,40  10,97
1955  7,01  8,52  9,82  10,04  10,83  24,38  18,48  11,33  4,02  4,38  4,06  4,72
1956  10,84  4,26  5,81  11,69  10,81  6,77  6,40  6,43  8,43  4,60  2,00  3,17
1957  6,12  5,07  4,80  5,72  1,50  15,41  23,80  21,85  28,60  11,75  8,34  8,14
1958  7,04  6,58  6,13  4,66  2,97  6,45  9,52  7,93  16,74  8,56  8,26  11,63
1959  5,85  11,84  6,31  9,63  7,71  7,44  4,05  8,76  6,02  8,12  5,81  5,56
1960  6,07  4,81  2,36  3,25  3,94  4,62  3,44  10,70  9,50  14,75  9,46  5,62
1961  6,41  5,67  11,53  5,86  5,32  5,24  2,79  4,01  15,30  13,56  8,73  6,61
1962  7,57  11,38  8,35  6,08  9,35  4,03  5,34  3,66  12,15  15,67  7,96  4,16
1963  10,97  5,63  7,57  2,78  5,89  3,32  2,32  3,72  6,04  14,35  13,95  7,75
1964  3,96  6,82  6,48  7,74  4,43  6,43  6,24  14,08  8,54  6,61  7,44  6,46
1965  5,21  7,77  4,75  9,20  9,18  6,38  17,88  8,55  17,02  22,97  12,35  18,44
1966  7,18  15,93  7,24  3,42  3,39  12,75  6,03  5,23  7,94  16,83  6,55  7,85
1967  10,07  13,39  10,18  2,58  4,32  6,03  4,56  7,75  5,32  7,67  6,37  5,01
1968  6,57  2,62  4,18  4,78  1,57  2,54  3,41  2,67  3,41  6,90  4,06  8,91
1969  10,78  10,90  10,04  11,92  13,32  13,59  8,11  6,10  11,93  8,74  8,15  6,10
1970  4,71  4,90  6,83  3,55  4,17  12,09  9,75  4,43  10,26  11,18  3,11  14,16
1971  9,69  6,30  7,80  9,09  14,95  14,88  11,14  7,20  6,73  8,57  3,15  3,77
1972  5,22  10,01  6,08  5,23  1,93  8,40  9,32  21,72  21,63  11,53  8,72  5,71
1973  14,29  8,58  5,81  7,12  15,42  13,76  8,61  18,22  15,51  11,98  8,36  7,65
1974  7,77  6,71  4,04  4,29  3,48  7,93  5,96  6,07  4,88  6,51  7,65  7,17
1975  6,56  7,00  5,64  3,27  2,77  4,49  3,46  5,88  14,28  14,42  13,29  14,55
1976  11,14  5,35  6,21  7,68  7,07  9,46  7,48  9,39  7,04  14,47  8,72  10,71
1977  9,84  7,68  14,42  6,91  2,39  8,49  5,13  10,31  6,97  8,35  11,12  6,98
1978  4,91  1,92  2,88  1,00  1,77  2,31  8,94  3,59  5,85  5,29  8,97  6,18
1979  2,00  3,87  3,46  7,59  30,25  2,66  7,21  10,56  9,67  29,32  10,40  16,47
1980  11,17  9,07  6,99  2,89  7,90  4,44  8,52  9,93  7,51  9,57  5,97  12,01
1981  7,91  7,50  5,22  11,21  2,91  7,26  1,84  3,53  5,29  5,42  8,07  9,31
1982  2,44  9,16  2,57  1,96  2,94  10,49  14,63  6,80  4,28  15,58  30,94  9,67
1983  6,58  11,55  8,66  10,41  32,51  12,08  73,26  2,14  8,02  7,14  9,71  4,90
1984  5,48  3,44  4,39  5,28  4,28  12,48  5,22  18,04  7,53  4,33  9,54  7,97
1985  1,84  8,86  4,70  8,01  4,42  4,62  5,81  4,21  4,69  10,31  4,24  2,97
1986  4,03  4,79  8,84  5,79  11,57  3,00  3,43  6,19  9,22  5,86  6,11  4,86
1987  3,86  5,25  2,62  6,68  35,93  13,31  8,13  7,06  5,05  10,07  8,28  6,13

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 888/2016–SCG/ANEEL, de 9/12/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Salto da Barra 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1988 
4,30 
4,70 
2,41 
5,04 
23,68 
12,02 
2,06 
2,05 
2,60 
8,53 
2,51 
6,94 
1989 
21,40 
9,71 
6,71 
7,57 
7,10 
4,66 
10,42 
9,65 
22,08 
16,09 
11,76 
5,25 
1990 
23,30 
4,87 
4,21 
20,12 
12,43 
28,39 
19,61 
19,37 
16,32 
14,18 
11,18 
11,42 
1991 
8,40 
2,44 
3,24 
5,92 
2,39 
12,82 
5,18 
4,36 
3,28 
9,19 
7,54 
10,06 
1992 
5,00 
11,48 
23,91 
15,46 
76,21 
26,08 
17,47 
10,73 
10,11 
8,02 
8,37 
4,67 
1993 
7,70 
6,27 
6,67 
5,92 
15,16 
7,24 
12,15 
2,01 
18,34 
16,87 
8,28 
8,95 
1994 
3,64 
12,80 
5,24 
5,07 
18,55 
14,54 
15,57 
2,35 
7,96 
16,15 
16,87 
17,81 
1995 
20,56 
8,42 
6,89 
6,28 
2,24 
6,90 
6,18 
3,08 
15,69 
9,67 
4,49 
6,31 
1996 
15,27 
16,16 
13,65 
3,33 
2,60 
17,77 
10,16 
7,20 
12,97 
31,36 
7,16 
11,95 
1997 
8,49 
15,20 
5,94 
4,69 
11,05 
18,06 
9,56 
15,20 
15,05 
31,88 
18,34 
10,49 
1998 
11,14 
12,89 
16,18 
45,14 
7,79 
5,78 
7,74 
27,18 
25,03 
25,61 
4,79 
9,53 
1999 
6,97 
6,68 
3,09 
6,44 
4,22 
11,33 
8,80 
1,98 
5,66 
12,66 
3,32 
4,98 
2000 
4,92 
6,94 
5,50 
4,81 
6,66 
7,67 
7,60 
7,25 
25,88 
19,32 
6,53 
7,41 
2001 
6,11 
19,19 
10,22 
9,34 
8,82 
10,86 
9,33 
5,80 
7,29 
19,66 
9,79 
6,84 
2002 
6,35 
3,48 
6,00 
2,80 
13,86 
4,10 
5,98 
6,76 
10,10 
18,50 
20,24 
10,21 
2003 
6,25 
4,64 
5,33 
3,86 
3,15 
5,93 
5,06 
3,02 
4,22 
6,48 
12,19 
19,52 
2004 
4,66 
2,32 
2,73 
3,45 
6,91 
3,99 
8,32 
3,77 
4,97 
20,29 
15,81 
4,86 
2005 
5,95 
2,86 
2,64 
5,99 
10,55 
14,59 
7,22 
7,09 
20,88 
30,20 
4,77 
4,63 
2006 
4,60 
2,52 
4,42 
2,59 
1,03 
1,87 
2,60 
3,14 
5,09 
4,01 
5,08 
7,76 
2007 
8,22 
5,80 
7,10 
22,18 
18,54 
3,51 
9,52 
2,52 
2,13 
5,13 
8,31 
7,58 
2008 
4,26 
3,44 
3,09 
8,98 
3,81 
8,07 
4,19 
7,74 
7,47 
15,63 
8,38 
4,13
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Salto da Barra                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1988  4,30  4,70  2,41  5,04  23,68  12,02  2,06  2,05  2,60  8,53  2,51  6,94
1989  21,40  9,71  6,71  7,57  7,10  4,66  10,42  9,65  22,08  16,09  11,76  5,25
1990  23,30  4,87  4,21  20,12  12,43  28,39  19,61  19,37  16,32  14,18  11,18  11,42
1991  8,40  2,44  3,24  5,92  2,39  12,82  5,18  4,36  3,28  9,19  7,54  10,06
1992  5,00  11,48  23,91  15,46  76,21  26,08  17,47  10,73  10,11  8,02  8,37  4,67
1993  7,70  6,27  6,67  5,92  15,16  7,24  12,15  2,01  18,34  16,87  8,28  8,95
1994  3,64  12,80  5,24  5,07  18,55  14,54  15,57  2,35  7,96  16,15  16,87  17,81
1995  20,56  8,42  6,89  6,28  2,24  6,90  6,18  3,08  15,69  9,67  4,49  6,31
1996  15,27  16,16  13,65  3,33  2,60  17,77  10,16  7,20  12,97  31,36  7,16  11,95
1997  8,49  15,20  5,94  4,69  11,05  18,06  9,56  15,20  15,05  31,88  18,34  10,49
1998  11,14  12,89  16,18  45,14  7,79  5,78  7,74  27,18  25,03  25,61  4,79  9,53
1999  6,97  6,68  3,09  6,44  4,22  11,33  8,80  1,98  5,66  12,66  3,32  4,98
2000  4,92  6,94  5,50  4,81  6,66  7,67  7,60  7,25  25,88  19,32  6,53  7,41
2001  6,11  19,19  10,22  9,34  8,82  10,86  9,33  5,80  7,29  19,66  9,79  6,84
2002  6,35  3,48  6,00  2,80  13,86  4,10  5,98  6,76  10,10  18,50  20,24  10,21
2003  6,25  4,64  5,33  3,86  3,15  5,93  5,06  3,02  4,22  6,48  12,19  19,52
2004  4,66  2,32  2,73  3,45  6,91  3,99  8,32  3,77  4,97  20,29  15,81  4,86
2005  5,95  2,86  2,64  5,99  10,55  14,59  7,22  7,09  20,88  30,20  4,77  4,63
2006  4,60  2,52  4,42  2,59  1,03  1,87  2,60  3,14  5,09  4,01  5,08  7,76
2007  8,22  5,80  7,10  22,18  18,54  3,51  9,52  2,52  2,13  5,13  8,31  7,58
2008  4,26  3,44  3,09  8,98  3,81  8,07  4,19  7,74  7,47  15,63  8,38  4,13