A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.   
Nota Técnica nº 935/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 20 de dezembro de 2016. 
 
 
Processo nº: 48500.002151/2014-00 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica Da Rocha, com Registro Ativo e Aceite 
conferidos a Minas PCH S.A., por meio, respectivamente, 
dos Despachos nº 1.375, de 5 de maio de 2014, e nº 2.071, 
de 24 de junho de 2015, localizada nos municípios de 
Arenópolis e Diorama, no estado de Goiás. 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Da Rocha, com 20.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.GO.033927-0.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos a Minas PCH 
S.A. (Minas PCH), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 1.375, de 5 de maio de 2014, e nº 2.071, de 24 de 
junho de 2015, localizada no rio Caiapó, sub-bacia 24, na bacia hidrográfica do Rio Tocantins, nos municípios de 
Arenópolis e Diorama, no estado de Goiás. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 8 de abril de 2014, o Despacho n° 1.137 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio 
Caiapó, onde foram identificados 3 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Da Rocha. 
 
3. 
Em 5 de maio de 2014, por meio do Despacho nº 1.375, foi conferido o Registro Ativo a Minas PCH, 
o qual foi Aceito em 24 de junho de 2015 por meio do Despacho nº 2.071. 
 
4. 
Em 31 de outubro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento.  
 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada por Minas PCH para emissão do Despacho de Registro de 
Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH Da 
Rocha. 
 
6. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado, 
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015: 
 
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o 
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não 
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA, 
                                                          
1 Documento nº 48513.028667/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 935/2016–SCG/ANEEL, de 20/12/2016 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas 
do empreendimento. 
 
7. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
8. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 1.137, de 8 de abril de 2014. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Da Rocha 
PCH Da Rocha 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
16°16'16"S 
51°32'28"W 
16°16'32"S 
51°32'3"W 
NA Montante (m) 
354,84 
354,84 
NA Jusante (m) 
335 
335 
Queda Bruta (m) 
19,84 
19,84 
Área do Reservatório (km²) 
9,599 
8,127 
Potência (kW) 
19.000 
20.000 
Energia Média (kWméd) 
10.450 
11.719 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
96,6 
112,92 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Caiapó 
ESTADO: 
GO 
SUB-
BACIA: 
24 
DESPACHO: 
1.137 
DATA: 
08/04/2014 
AUTOR: 
Minas PCH S.A. 
POTÊNCIA: 
62500 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
3 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Mosquitão 
16°20'5"S 
51°27'13"W 
400 
354,84 
30.000 
Outorgado 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Três Carretas 
16°16'34"S 
51°32'6"W 
335 
312,5 
21.100 
Disponível 
(inventariado) 
 
 
 
 
 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo.
  PCH Da Rocha      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do Barramento      16°16'16"S
51°32'28"W      16°16'32"S
51°32'3"W    
NA Montante (m)      354,84      354,84    
NA Jusante (m)      335      335    
Queda Bruta (m)      19,84      19,84    
Área do Reservatório (km²)      9,599      8,127    
Potência (kW)      19.000      20.000    
Energia Média (kWméd)      10.450      11.719    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT      96,6      112,92    
NOME DO RIO:    Caiapó          ESTADO:        GO        SUB-
BACIA:      24
DESPACHO:    1.137          DATA:        08/04/2014              
AUTOR:    Minas PCH S.A.                                
POTÊNCIA:    62500 kW          EIXOS
IDENTIFICADOS:        3              
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                    
Aproveitamento a      Coordenadas da Casa de      NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  Condição  
montante      Força      (m)        (m)        (kW)        
PCH Mosquitão    16°20'5"S
51°27'13"W      400        354,84        30.000      Outorgado    
Aproveitamento a      Coordenadas do Limite      NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  Condição  
jusante      Máximo do Reservatório      (m)        (m)        (kW)        
PCH Três Carretas    16°16'34"S
51°32'6"W      335        312,5        21.100      Disponível
(inventariado)    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 935/2016–SCG/ANEEL, de 20/12/2016 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
9. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
GEOESTUDOS Consultoria e Assessoria em Centrais Hidrelétricas Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Newton Bitencourt Santos 
92221220150498570 
0600385953-SP 
Responsável Geral do Projeto  
Sérgio Vicente Novak 
20151729265 
PR-15463/D 
Estudos cartográficos e topográficos 
Daniel Reinhardt 
92221220150532980 
5060248234-SP 
Estudos geotécnicos 
Humberto Jacobsen Teixeira 
92221220150532955 
0600376792-SP 
Estudos hidrológicos 
Humberto Jacobsen Teixeira 
92221220150532955 
0600376792-SP 
Estudos energéticos 
Akida Iha 
92221220161022287 
0600176380-SP 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentado 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentado 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
10. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico. 
 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
As informações estão iguais aos Estudos de Inventário.
Empresa Projetista:  GEOESTUDOS Consultoria e Assessoria em Centrais Hidrelétricas Ltda.      
Responsável Técnico  Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Newton Bitencourt Santos  92221220150498570  0600385953-SP    Responsável Geral do Projeto
Sérgio Vicente Novak
Daniel Reinhardt  20151729265  PR-15463/D    Estudos cartográficos e topográficos
  92221220150532980  5060248234-SP    Estudos geotécnicos
Humberto Jacobsen Teixeira  92221220150532955  0600376792-SP    Estudos hidrológicos
Humberto Jacobsen Teixeira  92221220150532955  0600376792-SP    Estudos energéticos
Akida Iha  92221220161022287  0600176380-SP    Estruturas extravasoras
Tipo de licença  Não foi apresentado
Número  
Órgão emissor  
Data de emissão  
Validade  
Vazão remanescente  
Tipo de Licença    Não foi apresentado
Número    
Órgão Emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão de usos consuntivos    
Queda e níveis operacionais  As informações estão iguais aos Estudos de Inventário.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 935/2016–SCG/ANEEL, de 20/12/2016 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Da Rocha 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
6.570 
NOME DO RIO DA USINA: 
Caiapó 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
24750000 
São Ferreira 
Caiapó 
6.471 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
24800000 
Peres 
Caiapó 
12.084 
  
 
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
2.670 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Controlado 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Aterro de solo 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Akida Iha 
0600176380-SP 
Nº DA 
ART3 
9222122016102228
7 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
24750000 
São Ferreira 
Caiapó 
6471 
 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 20.000 kW é superior à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 2 turbinas de 10.309,27 kW e 2 geradores de potência 
unitária nominal de 11.111,11 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
11. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
12. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
                                                          
3 Documento nº 48513.028667/2016-00.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  6.570  NOME DO RIO DA USINA:    Caiapó  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
24750000  São Ferreira    Caiapó    6.471
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
24800000  Peres    Caiapó    12.084
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    2.670    TR (anos):    1.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Controlado          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Aterro de solo          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Akida Iha
0600176380-SP        Nº DA
ART3  9222122016102228
7
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
24750000  São Ferreira    Caiapó    6471    
Estudos Energéticos  A potência de 20.000 kW é superior à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 2 turbinas de 10.309,27 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 11.111,11 kVA, com 0,9 de fator de potência.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 935/2016–SCG/ANEEL, de 20/12/2016 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Da Rocha 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
16°16'32"S 
51°32'3"W 
Coordenadas da casa de força 
16°16'38"S 
51°32'4"W 
Potência Instalada Total (kW) 
20.000 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
11.111,11 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,9 
Potência instalada por turbina (kW) 
10.309,27 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
17,61 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93,00% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,00% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 
1,26% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
1,74% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,4 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
19,84 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,72% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
232 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,246 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
 
13. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Da Rocha conforme solicitado por Minas PCH S.A., bem como o encaminhamento de 
documento à Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos de 
Goiás (SECIMA), para fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o interessado requeira o 
Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
14. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
15. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Da Rocha sob a titularidade de Minas PCH S.A.
PCH Da Rocha  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  16°16'32"S
51°32'3"W
Coordenadas da casa de força  16°16'38"S
51°32'4"W
Potência Instalada Total (kW)  20.000
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  11.111,11
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,9
Potência instalada por turbina (kW)  10.309,27
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  17,61
Rendimento nominal por turbina (%)  93,00%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,00%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)  1,26%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  1,74%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,4
H : Queda bruta nominal (m)
b  19,84
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  0,72%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  232
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,246
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 935/2016–SCG/ANEEL, de 20/12/2016 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
16. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à SECIMA, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
BRUNO LEONARDO GOMES ALENCAR DE SOUSA MENEZES 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 935/2016–SCG/ANEEL, de 20/12/2016 
ANEXO 
 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Da Rocha 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1972 
106,68 180,08 115,48 
74,00 
29,39 
23,49 
19,38 
14,78 
11,18 
32,38 
98,38 
233,28 
1973 
150,58 125,98 166,49 118,29 
57,31 
37,79 
26,29 
18,49 
14,29 
59,99 134,79 170,79 
1974 
216,99 132,59 417,69 146,21 
96,11 
65,00 
40,40 
33,50 
28,40 
39,40 
43,80 
118,30 
1975 
122,30 
91,10 
95,20 
219,11 
59,42 
36,61 
29,91 
22,81 
17,71 
34,21 
84,51 
76,21 
1976 
52,81 
134,51 116,11 
47,82 
46,43 
36,42 
22,32 
15,12 
27,02 
44,72 
77,22 
236,32 
1977 
317,72 391,12 129,63 102,93 
68,54 
50,03 
30,93 
17,43 
22,83 
25,13 
38,63 
83,33 
1978 
288,03 159,13 300,43 146,34 
74,56 
57,34 
39,34 
27,24 
33,34 
29,24 
66,24 
147,24 
1979 
335,24 363,05 252,45 122,36 
65,57 
45,26 
34,55 
29,05 
37,35 
27,95 
38,55 
60,55 
1980 
170,26 634,76 232,26 176,97 
92,47 
68,27 
47,56 
33,26 
29,06 
25,46 
79,26 
204,76 
1981 
260,56 145,06 276,76 144,28 
73,88 
53,57 
38,16 
28,96 
23,56 
57,16 152,26 150,96 
1982 
409,26 288,16 408,16 330,47 152,58 88,07 
61,36 
44,46 
69,66 
83,36 
63,76 
159,76 
1983 
460,66 598,16 326,96 226,17 110,48 84,97 
57,56 
41,36 
38,16 
72,66 
96,16 
318,86 
1984 
172,96 112,06 130,26 179,57 
79,58 
43,87 
32,97 
28,76 
29,86 
57,06 
65,16 
130,26 
1985 
418,46 292,06 325,26 150,27 
74,78 
50,57 
38,87 
30,26 
29,46 
28,96 
35,46 
55,56 
1986 
96,16 
123,46 
91,27 
56,48 
35,18 
25,47 
19,47 
24,16 
22,37 
25,26 
27,66 
77,66 
1987 
136,66 114,97 156,16 105,37 
49,88 
31,17 
23,77 
19,77 
24,77 
39,96 
80,26 
264,26 
1988 
301,87 252,76 523,67 181,38 
88,98 
59,77 
42,67 
32,17 
25,57 
38,37 
39,67 
151,07 
1989 
230,77 264,77 225,67 
97,68 
58,48 
40,77 
33,37 
31,97 
29,87 
32,07 
59,77 
375,87 
1990 
305,97 151,37 113,77 110,07 
58,18 
36,87 
35,27 
34,77 
28,87 
43,37 
33,87 
66,27 
1991 
197,27 332,07 454,97 258,08 
92,78 
59,77 
43,37 
32,07 
29,57 
52,37 
49,77 
92,37 
1992 
280,77 361,27 304,87 169,27 
99,98 
63,47 
43,67 
35,17 
52,27 
79,17 126,77 361,17 
1993 
384,27 371,87 176,97 156,57 
76,28 
62,07 
42,87 
37,37 
42,97 
51,07 
45,37 
176,07 
1994 
428,47 151,57 402,57 164,68 
75,19 
55,07 
41,07 
30,87 
27,67 
34,17 124,47 245,67 
1995 
223,27 434,17 211,77 166,18 101,08 55,77 
38,07 
27,77 
22,67 
60,07 
96,87 
179,37 
1996 
225,57 105,77 129,27 118,18 
62,89 
39,88 
30,28 
25,78 
23,48 
36,57 141,17 159,67 
1997 
587,47 282,87 331,08 216,28 149,18 167,58 81,18 
51,98 
39,18 
46,78 
81,68 
245,28 
1998 
122,98 229,78 202,98 
91,19 
55,89 
38,68 
29,08 
23,28 
19,38 
24,98 
72,08 
178,78 
1999 
187,38 114,28 297,78 
87,79 
50,50 
35,89 
27,38 
20,68 
22,98 
29,28 
76,88 
65,98 
2000 
168,08 331,18 251,68 125,59 
61,40 
40,49 
33,39 
27,09 
43,69 
29,78 
89,68 
169,48 
2001 
88,79 
72,09 
150,19 
88,30 
42,20 
32,69 
23,79 
18,79 
20,19 
31,19 104,59 264,09 
2002 
319,39 281,99 211,99 
92,80 
58,81 
38,49 
30,99 
23,49 
20,49 
21,49 
34,99 
82,59 
2003 
285,39 315,09 213,79 171,10 
71,91 
45,70 
31,99 
24,19 
20,49 
34,39 
66,89 
118,59 
2004 
244,59 565,59 267,59 158,10 
86,41 
55,50 
40,10 
28,40 
21,50 
25,79 
42,00 
91,89 
2005 
210,50 155,20 360,60 123,40 
75,41 
45,30 
32,40 
25,40 
20,10 
30,00 
56,60 
345,80 
2006 
232,20 185,30 283,90 194,71 
68,32 
42,70 
31,50 
23,50 
21,90 
39,90 
45,90 
125,10 
2007 
203,00 368,30 124,50 
57,21 
41,72 
30,01 
23,31 
16,81 
13,21 
14,11 
29,11 
81,21 
2008 
158,81 249,61 256,61 181,51 
67,73 
43,02 
28,11 
20,91 
16,61 
24,41 
45,61 
118,71 
2009 
145,32 237,92 191,42 254,13 
81,24 
51,73 
37,02 
29,02 
33,22 
67,62 113,92 236,02 
2010 
157,62 163,92 388,02 158,14 
63,55 
45,13 
33,13 
24,43 
17,43 
39,43 132,03 
75,23 
2011 
220,92 131,82 291,73 139,84 
63,55 
47,23 
32,03 
23,13 
17,53 
36,33 
34,93 
105,83 
2012 
172,72 165,83 106,63 
74,54 
44,35 
34,73 
21,23 
15,43 
13,23 
16,23 
64,03 
68,33
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Da Rocha                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1972  106,68  180,08  115,48  74,00  29,39  23,49  19,38  14,78  11,18  32,38  98,38  233,28
1973  150,58  125,98  166,49  118,29  57,31  37,79  26,29  18,49  14,29  59,99  134,79  170,79
1974  216,99  132,59  417,69  146,21  96,11  65,00  40,40  33,50  28,40  39,40  43,80  118,30
1975  122,30  91,10  95,20  219,11  59,42  36,61  29,91  22,81  17,71  34,21  84,51  76,21
1976  52,81  134,51  116,11  47,82  46,43  36,42  22,32  15,12  27,02  44,72  77,22  236,32
1977  317,72  391,12  129,63  102,93  68,54  50,03  30,93  17,43  22,83  25,13  38,63  83,33
1978  288,03  159,13  300,43  146,34  74,56  57,34  39,34  27,24  33,34  29,24  66,24  147,24
1979  335,24  363,05  252,45  122,36  65,57  45,26  34,55  29,05  37,35  27,95  38,55  60,55
1980  170,26  634,76  232,26  176,97  92,47  68,27  47,56  33,26  29,06  25,46  79,26  204,76
1981  260,56  145,06  276,76  144,28  73,88  53,57  38,16  28,96  23,56  57,16  152,26  150,96
1982  409,26  288,16  408,16  330,47  152,58  88,07  61,36  44,46  69,66  83,36  63,76  159,76
1983  460,66  598,16  326,96  226,17  110,48  84,97  57,56  41,36  38,16  72,66  96,16  318,86
1984  172,96  112,06  130,26  179,57  79,58  43,87  32,97  28,76  29,86  57,06  65,16  130,26
1985  418,46  292,06  325,26  150,27  74,78  50,57  38,87  30,26  29,46  28,96  35,46  55,56
1986  96,16  123,46  91,27  56,48  35,18  25,47  19,47  24,16  22,37  25,26  27,66  77,66
1987  136,66  114,97  156,16  105,37  49,88  31,17  23,77  19,77  24,77  39,96  80,26  264,26
1988  301,87  252,76  523,67  181,38  88,98  59,77  42,67  32,17  25,57  38,37  39,67  151,07
1989  230,77  264,77  225,67  97,68  58,48  40,77  33,37  31,97  29,87  32,07  59,77  375,87
1990  305,97  151,37  113,77  110,07  58,18  36,87  35,27  34,77  28,87  43,37  33,87  66,27
1991  197,27  332,07  454,97  258,08  92,78  59,77  43,37  32,07  29,57  52,37  49,77  92,37
1992  280,77  361,27  304,87  169,27  99,98  63,47  43,67  35,17  52,27  79,17  126,77  361,17
1993  384,27  371,87  176,97  156,57  76,28  62,07  42,87  37,37  42,97  51,07  45,37  176,07
1994  428,47  151,57  402,57  164,68  75,19  55,07  41,07  30,87  27,67  34,17  124,47  245,67
1995  223,27  434,17  211,77  166,18  101,08  55,77  38,07  27,77  22,67  60,07  96,87  179,37
1996  225,57  105,77  129,27  118,18  62,89  39,88  30,28  25,78  23,48  36,57  141,17  159,67
1997  587,47  282,87  331,08  216,28  149,18  167,58  81,18  51,98  39,18  46,78  81,68  245,28
1998  122,98  229,78  202,98  91,19  55,89  38,68  29,08  23,28  19,38  24,98  72,08  178,78
1999  187,38  114,28  297,78  87,79  50,50  35,89  27,38  20,68  22,98  29,28  76,88  65,98
2000  168,08  331,18  251,68  125,59  61,40  40,49  33,39  27,09  43,69  29,78  89,68  169,48
2001  88,79  72,09  150,19  88,30  42,20  32,69  23,79  18,79  20,19  31,19  104,59  264,09
2002  319,39  281,99  211,99  92,80  58,81  38,49  30,99  23,49  20,49  21,49  34,99  82,59
2003  285,39  315,09  213,79  171,10  71,91  45,70  31,99  24,19  20,49  34,39  66,89  118,59
2004  244,59  565,59  267,59  158,10  86,41  55,50  40,10  28,40  21,50  25,79  42,00  91,89
2005  210,50  155,20  360,60  123,40  75,41  45,30  32,40  25,40  20,10  30,00  56,60  345,80
2006  232,20  185,30  283,90  194,71  68,32  42,70  31,50  23,50  21,90  39,90  45,90  125,10
2007  203,00  368,30  124,50  57,21  41,72  30,01  23,31  16,81  13,21  14,11  29,11  81,21
2008  158,81  249,61  256,61  181,51  67,73  43,02  28,11  20,91  16,61  24,41  45,61  118,71
2009  145,32  237,92  191,42  254,13  81,24  51,73  37,02  29,02  33,22  67,62  113,92  236,02
2010  157,62  163,92  388,02  158,14  63,55  45,13  33,13  24,43  17,43  39,43  132,03  75,23
2011  220,92  131,82  291,73  139,84  63,55  47,23  32,03  23,13  17,53  36,33  34,93  105,83
2012  172,72  165,83  106,63  74,54  44,35  34,73  21,23  15,43  13,23  16,23  64,03  68,33

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 935/2016–SCG/ANEEL, de 20/12/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Da Rocha 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2013 
195,02 158,73 157,23 151,14 
56,05 
42,04 
29,13 
17,13 
10,23 
36,13 
42,43 
82,93
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Da Rocha                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2013  195,02  158,73  157,23  151,14  56,05  42,04  29,13  17,13  10,23  36,13  42,43  82,93