* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
\SCG\NT\133\NT_817YF0712 
48524.010863/2021-00 
NOTA TÉCNICA Nº 838/2021-SCG/ANEEL 
Em 7 de dezembro de 2021. 
 
 
 
 
 
Processo: 48500.003055/2020-19. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena 
Central Hidrelétrica Grandes Rios, com 25.800 kW de 
Potência Instalada, com Registro de Intenção à 
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à 
Paineira Participações e Empreendimentos Ltda. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) Grandes Rios, com 25.800 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.048621-3.02, com Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI – PCH) conferido à Paineira Participações e Empreendimentos Ltda. (Paineira ou 
Interessada), por meio do Despacho nº 2.384, de 13 de agosto de 2020, localizada no rio Ivaí, sub-bacia 
64, cuja casa de força localiza-se no município de Ivaporã, estado de Paraná. 
 
II – DOS FATOS 
2. 
O Despacho n° 3.898, de 24 de setembro de 2014, aprova os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio Ivaí, no qual foram identificados 10 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a 
PCH Grandes Rios. 
 
3. 
O Despacho nº 2.3841, de 13 de agosto de 2020, alterou o enquadramento da UHE Grandes 
Rios para PCH Grandes Rios, com uma área do reservatório igual a 8,54 km² e conferiu o DRI-PCH à 
Paineira, com o objetivo de desenvolver os estudos de projeto básico da PCH Grandes Rios. 
 
4. 
Em 8 de outubro de 2021, a Interessada protocolou o Sumário Executivo e o Projeto Básico 
referente ao empreendimento2. 
 
 
1 Documento nº 48524.007195/2020-00. 
2 Documentos nºs 48513.027877/2021-00, 48513.027875/2021-00, 48513.027873/2021-00, 48513.027869/2021-00, 
48513.027867/2021-00, 48513.027865/2021-00, 48513.027862/2021-00 e 48513.027858/2021-00.

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 838/2021-SCG/ANEEL, de 7/12/2021. 
 
 
III – DA ANÁLISE 
5. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020: 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais 
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
6. 
A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico. 
 
 
Figura 1: Arranjo geral da PCH Grandes Rios 
 
7. 
O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa 
de Força e do Reservatório da PCH Grandes Rios:

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 838/2021-SCG/ANEEL, de 7/12/2021. 
 
 
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF3 
Barramento 
24°10'45,5" S 
51°32'34,6" W 
Ivaporã/PR e Grandes Rios/PR 
Casa de Força 
24°10'51,8" S 
51°32'38,6" W 
Ivaporã/PR 
Limite máximo do Reservatório 
24°18'59,1" S 
51°28'5,3" W 
Ivaporã/PR, Ariranha do Ivaí/PR, 
Grandes Rios/PR e Rio Branco do 
Ivaí/PR 
 
8. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
9. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 3.898, de 24 de setembro de 2014. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Grandes Rios 
PCH Grandes Rios 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
24°10'6,4" S 
51°33'20,1" W 
24°10'45,5" S 
51°32'34,6" W 
NA Montante (m) 
415,50 
414,00 
NA Jusante (m) 
399,50 
399,50 
Queda Bruta (m) 
16,00 
14,50 
Área do Reservatório (km²) 
14,51 
9,42 
Potência (kW) 
28.530 
25.800 
Energia Média (kWméd) 
15.700,00 
16.402,38 
Vazão QMLT4 (m³/s) 
191,20 
209,44 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Ivaí 
ESTADO: 
PR 
SUB-BACIA: 
64 
DESPACHO: 
3.898 
DATA: 
24/9/2014 
AUTOR: 
Minas PCH S.A., JMalucelli Energia S.A. e Ersa Estudos e Desenvolvimento de Projetos 
S.A. 
POTÊNCIA: 
492.010 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
10 (dez) 
 
3 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento. 
4 Vazão Média de Longo Termo.
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF3
Barramento  24°10'45,5" S
51°32'34,6" W  Ivaporã/PR e Grandes Rios/PR
Casa de Força  24°10'51,8" S
51°32'38,6" W  Ivaporã/PR
Limite máximo do Reservatório  24°18'59,1" S
51°28'5,3" W  Ivaporã/PR, Ariranha do Ivaí/PR,
Grandes Rios/PR e Rio Branco do
Ivaí/PR
Estudos de Inventário
24°10'6,4" S
51°33'20,1" W
415,50
399,50
16,00
14,51
28.530
15.700,00
191,20
NOME DO RIO:  Ivaí  ESTADO:  PR    SUB-BACIA:  64
DESPACHO:  3.898  DATA:  24/9/2014      
AUTOR:  Minas PCH S.A., JMalucelli Energia S.A. e Ersa Estudos e Desenvolvimento de Projetos
S.A.          
POTÊNCIA:  492.010 kW  EIXOS
IDENTIFICADOS:    10 (dez)    

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 838/2021-SCG/ANEEL, de 7/12/2021. 
 
 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
UHE Ariranha II5 
24°22'27,7" S 
51°26'39,9" W 
440,00 
415,50 
36.670 
Eixo Disponível 
(inventariado) 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Coqueiro6 
24°9'22,9" S 
51°33'31,7" W 
399,50 
384,00 
28.100 
DRS 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
10. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Design Head Engenharia e Construtora Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Alberto de Andrade Pinto 
1720214922328 
25341/D 
Responsável Geral do Projeto 
Sérgio Vicente Novak 
1720215040795 
15463/D 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Eduardo Gabriel de Pauli 
Baptista 
25 2021 7859695-9 
094145-0 SC 
Estudos geotécnicos 
Luiz Diniz de Oliveira Neto 
1720215041570 
184119/D 
Estudos hidrológicos 
Rafael Koneski 
1720215048532 
159227/D 
Estudos energéticos 
Eduardo Jefferson Mayer 
1720215038219 
104081/D 
Estruturas extravasoras 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Documento não emitido 
Número 
 -  
Órgão emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão remanescente 
 -  
 
 
 
 
 
 
5 CEG UHE.PH.PR.048620-5.01. 
6 CEG PCH.PH.PR.037129-7.01.
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise          
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)  Potência
(kW)  Condição
UHE Ariranha II5  24°22'27,7" S
51°26'39,9" W  440,00  415,50  36.670  Eixo Disponível
(inventariado)
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)  Potência
(kW)  Condição
PCH Coqueiro6  24°9'22,9" S
51°33'31,7" W  399,50  384,00  28.100  DRS
Empresa Projetista:  Design Head Engenharia e Construtora Ltda.    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Alberto de Andrade Pinto  1720214922328  25341/D  Responsável Geral do Projeto
Sérgio Vicente Novak  1720215040795  15463/D  Estudos cartográficos e
topográficos
Eduardo Gabriel de Pauli
Baptista  25 2021 7859695-9  094145-0 SC  Estudos geotécnicos
Luiz Diniz de Oliveira Neto  1720215041570  184119/D  Estudos hidrológicos
Rafael Koneski  1720215048532  159227/D  Estudos energéticos
Eduardo Jefferson Mayer  1720215038219  104081/D  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  Documento não emitido
Número  -
Órgão emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão remanescente  -

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 838/2021-SCG/ANEEL, de 7/12/2021. 
 
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Documento não emitido 
Número 
 -  
Órgão Emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
11. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico. 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é ligeiramente inferior àquela apresentada no 
inventário, cerca de 1,5m, com a alteração do nível operacional de montante.  
 
O empreendedor justifica que deslocou o eixo do barramento para montante, 
de forma a reduzir a área alagada e obter melhores condições para a fundação 
da estrutura. Dessa forma, o nível normal de montante foi reduzido de 415,5 
m para 414,00 m, proporcionando uma redução de 35% da área alagada. 
 
Apesar dessa diferença entre o inventário e o projeto básico, não há 
interferência com qualquer outro aproveitamento no estudo de inventário. As 
diferenças apresentadas são inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo a partir 
de melhores informações locacionais identificadas na etapa de projeto básico. 
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Grandes Rios 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
 
Área de 
Drenagem da 
PCH (km²): 
9.461,00 
NOME DO RIO DA USINA: 
Ivaí 
 
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
64655000 
Ubá do Sul 
Ivaí 
12.700,00 
 
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
 -  
 -  
 -  
 -  
 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas
Tipo de Licença  Documento não emitido
Número  -
Órgão Emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão de usos consuntivos  -
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é ligeiramente inferior àquela apresentada no
inventário, cerca de 1,5m, com a alteração do nível operacional de montante.
O empreendedor justifica que deslocou o eixo do barramento para montante,
de forma a reduzir a área alagada e obter melhores condições para a fundação
da estrutura. Dessa forma, o nível normal de montante foi reduzido de 415,5
m para 414,00 m, proporcionando uma redução de 35% da área alagada.
Apesar dessa diferença entre o inventário e o projeto básico, não há
interferência com qualquer outro aproveitamento no estudo de inventário. As
diferenças apresentadas são inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo a partir
de melhores informações locacionais identificadas na etapa de projeto básico.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de
Drenagem da
PCH (km²):  9.461,00  NOME DO RIO DA USINA:    Ivaí  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
64655000  Ubá do Sul    Ivaí    12.700,00
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
-  -    -    -
          

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 838/2021-SCG/ANEEL, de 7/12/2021. 
 
 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
12.782,00 
TR (anos): 
10.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre + 02 Comportas Basculantes 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Concreto 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Eduardo Jefferson Mayer 104081/D 
Nº DA 
ART7 
1720215038219 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
64655000 
Ubá do Sul 
Ivaí 
12.700,00 
 
12. 
No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 25.800 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,64 são compatíveis aos 
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC=0,55. No entanto, há que 
salientar que o fator de capacidade adotado nessa etapa é superior ao que foi adotado 
no estudo de inventário. 
 
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício 
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 1000 kW. 
 
O projeto apresentado prevê 4 turbinas de 6.683,94 kW e 4 geradores de potência 
unitária nominal de 7.166,67 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
13. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo 
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação 
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que 
compatíveis com estes. 
 
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
 
7 Documento nº 48513.027877/2021-00. Capítulo 13, Anexos. 
PCH Grandes Rios 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
24°10'45,5" S 
51°32'34,6" W 
Coordenadas da casa de força 
24°10'51,8" S 
51°32'38,6" W 
NA Montante (m) 
414,00 
NA Jusante (m) 
399,50 
Potência Instalada Total (kW) 
25.800 
Número de Unidades Geradoras 
4 
Potência instalada por gerador (kVA) 
7.166,67; 7.166,67;
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    12.782,00    TR (anos):    10.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira Livre + 02 Comportas Basculantes          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Concreto          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Eduardo Jefferson Mayer 104081/D        Nº DA
ART7  1720215038219
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
64655000  Ubá do Sul    Ivaí    12.700,00    
Estudos Energéticos  A potência de 25.800 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,64 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC=0,55. No entanto, há que
salientar que o fator de capacidade adotado nessa etapa é superior ao que foi adotado
no estudo de inventário.
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 1000 kW.
O projeto apresentado prevê 4 turbinas de 6.683,94 kW e 4 geradores de potência
unitária nominal de 7.166,67 kVA, com 0,9 de fator de potência.
PCH Grandes Rios  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  24°10'45,5" S
51°32'34,6" W
Coordenadas da casa de força  24°10'51,8" S
51°32'38,6" W
NA Montante (m)  414,00
NA Jusante (m)  399,50
Potência Instalada Total (kW)  25.800
Número de Unidades Geradoras  4
Potência instalada por gerador (kVA)  7.166,67; 7.166,67;

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 838/2021-SCG/ANEEL, de 7/12/2021. 
 
 
 
 
14. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido 
o DRS-PCH referente à PCH Grandes Rios conforme solicitado por Paineira Participações e 
Empreendimentos Ltda., bem como o encaminhamento de documento ao Instituto de Água e Terra (IAT) 
do estado do Paraná, para emissão da DRDH ao Instituto de Água e Terra (IAT) do estado do Paraná, para 
emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o Interessado requeira o Licenciamento Ambiental 
pertinente nos órgãos competentes. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
15. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
16. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à PCH Grandes Rios sob a titularidade de Paineira Participações e 
Empreendimentos Ltda. 
 
 
 
 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
7.166,67; 7.166,67 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90; 0,90; 0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
6.683,94; 6.683,94; 
6.683,94; 6.683,94 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
15,79; 15,79; 15,79; 
15,79 
Rendimento nominal por turbina (%) 
92,4%; 92,4%; 92,4%; 
92,4% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
96,5%; 96,5%; 96,5%; 
96,5% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da 
usina (%) 
1,50% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
1,50% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,492 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
14,50 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
2,35% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
75 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
1,50 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,00 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90; 0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW)  6.683,94; 6.683,94;
6.683,94; 6.683,94
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  15,79; 15,79; 15,79;
15,79
Rendimento nominal por turbina (%)  92,4%; 92,4%; 92,4%;
92,4%
Rendimento nominal por gerador (%)  96,5%; 96,5%; 96,5%;
96,5%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
usina (%)  1,50%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  1,50%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,492
H : Queda bruta nominal (m)
b  14,50
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  2,35%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  75
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  1,50
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,00
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 838/2021-SCG/ANEEL, de 7/12/2021. 
 
 
17. 
Emitir o Despacho. 
 
(Assinado digitalmente) 
YURI FERREIRA GOMES DIAS 
Especialista em Regulação 
(Assinado digitalmente) 
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO 
Analista Administrativo 
 
 
De acordo: 
 
 
(Assinado digitalmente) 
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Grandes Rios 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1967 
 
 
 
 
1,49 
68,63 
101,34 
19,39 
30,18 
18,66 
26,30 
81,61 
1968 
166,63 
43,63 
28,15 
31,85 
23,34 
14,50 
7,30 
13,47 
5,48 
53,72 
77,90 
49,90 
1969 
72,38 
48,18 
23,22 
56,28 
65,86 
269,47 
112,60 
34,72 
56,61 
313,82 
325,78 
73,79 
1970 
114,84 
74,66 
110,39 
64,13 
124,23 
261,76 
271,60 
41,36 
97,63 
159,28 
34,34 
351,72 
1971 
542,32 
143,05 
144,71 
105,46 
287,04 
318,68 
306,16 
90,40 
133,02 
120,16 
40,73 
57,27 
1972 
125,35 
432,78 
114,24 
106,77 
25,91 
38,15 
190,43 
282,91 
386,08 
592,10 
160,57 
146,85 
1973 
220,29 
218,27 
104,06 
43,36 
75,45 
277,40 
269,32 
251,74 
275,98 
341,03 
141,83 
90,01 
1974 
276,66 
175,56 
148,73 
68,17 
53,96 
211,84 
82,81 
107,84 
147,75 
197,77 
143,15 
119,53 
1975 
124,39 
180,68 
163,38 
66,78 
54,14 
80,95 
83,73 
156,32 
111,47 
446,34 
282,73 
403,07 
1976 
318,21 
223,05 
140,37 
100,55 
174,01 
398,63 
109,86 
262,82 
231,82 
146,69 
229,18 
360,80 
1977 
354,04 
296,70 
102,32 
134,99 
58,77 
116,71 
91,05 
52,70 
54,54 
104,62 
73,49 
198,75 
1978 
58,38 
40,42 
100,14 
31,12 
40,75 
57,63 
378,55 
170,31 
295,05 
76,64 
91,82 
78,57 
1979 
55,95 
79,18 
59,21 
32,72 
311,97 
65,61 
58,08 
168,06 
507,21 
366,40 
360,01 
212,52 
1980 
188,10 
126,85 
176,51 
117,82 
133,16 
114,94 
234,00 
220,63 
464,97 
243,68 
118,79 
340,26 
1981 
280,15 
203,43 
95,65 
77,09 
78,86 
57,42 
36,86 
27,44 
23,16 
194,91 
132,23 
439,28 
1982 
141,52 
87,68 
53,35 
31,24 
28,53 
545,41 
704,87 
172,44 
76,33 
337,95 
780,94 
478,88 
1983 
263,65 
204,64 
578,67 
456,54 
969,46 
1025,38 
692,40 
144,57 
670,98 
443,41 
219,40 
111,02 
1984 
99,87 
131,87 
81,50 
161,89 
222,04 
145,02 
106,11 
163,92 
274,24 
154,85 
270,96 
395,37 
1985 
129,92 
110,93 
124,39 
308,04 
208,33 
131,49 
86,70 
44,95 
54,19 
30,37 
83,85 
34,42 
1986 
60,41 
197,47 
159,79 
131,28 
383,52 
158,44 
62,74 
227,91 
107,91 
84,96 
76,09 
225,46 
1987 
120,26 
536,59 
96,38 
104,76 
869,88 
359,16 
170,89 
93,41 
74,50 
98,07 
145,90 
74,67 
1988 
92,38 
129,84 
128,71 
96,37 
528,17 
272,13 
109,02 
54,63 
37,75 
40,06 
39,96 
32,76 
1989 
499,01 
466,64 
258,58 
150,85 
305,17 
90,83 
215,24 
329,24 
438,97 
189,07 
104,21 
81,21 
1990 
891,55 
133,82 
75,17 
87,87 
179,33 
258,18 
594,87 
399,72 
517,13 
520,13 
254,24 
88,03 
1991 
47,34 
63,21 
53,72 
48,65 
40,77 
176,28 
106,32 
103,33 
44,88 
188,04 
94,73 
161,05 
1992 
65,89 
65,16 
245,60 
281,68 
789,26 
588,29 
259,67 
230,13 
218,58 
282,99 
195,84 
127,23 
1993 
161,53 
296,39 
153,86 
136,17 
271,91 
298,42 
250,48 
130,53 
325,62 
662,33 
99,67 
198,08 
1994 
223,44 
322,72 
123,29 
91,84 
151,61 
418,04 
415,95 
127,34 
53,67 
65,49 
95,76 
76,14 
1995 
769,22 
255,84 
138,60 
131,28 
60,03 
97,48 
240,63 
56,89 
175,72 
430,23 
167,99 
102,09 
1996 
404,43 
284,74 
411,85 
163,27 
56,65 
47,38 
64,36 
53,03 
169,42 
356,60 
243,24 
365,11 
1997 
515,66 
665,43 
138,63 
55,99 
39,48 
246,81 
256,52 
112,71 
231,71 
540,35 
540,97 
302,50 
1998 
245,68 
254,04 
483,31 
851,55 
326,58 
214,28 
175,98 
331,54 
668,79 
834,89 
137,37 
87,87 
1999 
171,16 
293,15 
136,43 
138,69 
172,72 
338,25 
368,53 
76,05 
92,68 
46,60 
34,99 
41,35 
2000 
76,82 
287,07 
151,36 
56,21 
34,18 
80,82 
162,91 
198,00 
590,81 
358,04 
148,26 
167,74 
2001 
363,83 
597,25 
168,51 
97,66 
140,76 
226,34 
213,07 
136,11 
176,14 
540,18 
183,24 
174,03 
2002 
276,86 
178,56 
86,79 
37,79 
322,43 
88,72 
61,27 
102,97 
294,53 
186,71 
237,20 
328,99 
2003 
292,97 
390,62 
157,29 
106,78 
62,13 
99,55 
182,75 
62,98 
67,04 
190,56 
218,99 
254,25 
2004 
109,63 
92,25 
77,27 
67,34 
445,95 
377,54 
407,84 
104,85 
63,02 
342,97 
343,76 
104,15 
2005 
173,95 
66,61 
37,55 
38,04 
113,75 
177,01 
101,88 
51,56 
446,21 
758,62 
266,64 
93,54 
2006 
102,24 
107,71 
75,58 
44,97 
22,39 
21,10 
29,45 
34,39 
154,93 
117,51 
108,54 
251,38 
2007 
356,93 
232,97 
206,64 
114,28 
326,23 
99,93 
192,94 
72,55 
36,58 
40,92 
197,05 
132,93 
2008 
152,90 
87,59 
79,73 
160,25 
242,63 
197,90 
143,81 
550,35 
101,66 
351,78 
189,12 
57,07 
2009 
146,63 
237,26 
126,09 
47,55 
76,14 
89,90 
631,13 
342,60 
669,48 
654,67 
361,41 
326,69 
2010 
471,40 
400,79 
201,50 
329,45 
240,86 
113,95 
145,28 
72,65 
33,70 
155,32 
116,19 
294,43 
2011 
287,09 
449,31 
130,26 
114,77 
56,30 
83,40 
319,91 
901,50 
205,09 
349,60 
207,93 
83,39
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Grandes Rios                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1967          1,49  68,63  101,34  19,39  30,18  18,66  26,30  81,61
1968  166,63  43,63  28,15  31,85  23,34  14,50  7,30  13,47  5,48  53,72  77,90  49,90
1969  72,38  48,18  23,22  56,28  65,86  269,47  112,60  34,72  56,61  313,82  325,78  73,79
1970  114,84  74,66  110,39  64,13  124,23  261,76  271,60  41,36  97,63  159,28  34,34  351,72
1971  542,32  143,05  144,71  105,46  287,04  318,68  306,16  90,40  133,02  120,16  40,73  57,27
1972  125,35  432,78  114,24  106,77  25,91  38,15  190,43  282,91  386,08  592,10  160,57  146,85
1973  220,29  218,27  104,06  43,36  75,45  277,40  269,32  251,74  275,98  341,03  141,83  90,01
1974  276,66  175,56  148,73  68,17  53,96  211,84  82,81  107,84  147,75  197,77  143,15  119,53
1975  124,39  180,68  163,38  66,78  54,14  80,95  83,73  156,32  111,47  446,34  282,73  403,07
1976  318,21  223,05  140,37  100,55  174,01  398,63  109,86  262,82  231,82  146,69  229,18  360,80
1977  354,04  296,70  102,32  134,99  58,77  116,71  91,05  52,70  54,54  104,62  73,49  198,75
1978  58,38  40,42  100,14  31,12  40,75  57,63  378,55  170,31  295,05  76,64  91,82  78,57
1979  55,95  79,18  59,21  32,72  311,97  65,61  58,08  168,06  507,21  366,40  360,01  212,52
1980  188,10  126,85  176,51  117,82  133,16  114,94  234,00  220,63  464,97  243,68  118,79  340,26
1981  280,15  203,43  95,65  77,09  78,86  57,42  36,86  27,44  23,16  194,91  132,23  439,28
1982  141,52  87,68  53,35  31,24  28,53  545,41  704,87  172,44  76,33  337,95  780,94  478,88
1983  263,65  204,64  578,67  456,54  969,46  1025,38  692,40  144,57  670,98  443,41  219,40  111,02
1984  99,87  131,87  81,50  161,89  222,04  145,02  106,11  163,92  274,24  154,85  270,96  395,37
1985  129,92  110,93  124,39  308,04  208,33  131,49  86,70  44,95  54,19  30,37  83,85  34,42
1986  60,41  197,47  159,79  131,28  383,52  158,44  62,74  227,91  107,91  84,96  76,09  225,46
1987  120,26  536,59  96,38  104,76  869,88  359,16  170,89  93,41  74,50  98,07  145,90  74,67
1988  92,38  129,84  128,71  96,37  528,17  272,13  109,02  54,63  37,75  40,06  39,96  32,76
1989  499,01  466,64  258,58  150,85  305,17  90,83  215,24  329,24  438,97  189,07  104,21  81,21
1990  891,55  133,82  75,17  87,87  179,33  258,18  594,87  399,72  517,13  520,13  254,24  88,03
1991  47,34  63,21  53,72  48,65  40,77  176,28  106,32  103,33  44,88  188,04  94,73  161,05
1992  65,89  65,16  245,60  281,68  789,26  588,29  259,67  230,13  218,58  282,99  195,84  127,23
1993  161,53  296,39  153,86  136,17  271,91  298,42  250,48  130,53  325,62  662,33  99,67  198,08
1994  223,44  322,72  123,29  91,84  151,61  418,04  415,95  127,34  53,67  65,49  95,76  76,14
1995  769,22  255,84  138,60  131,28  60,03  97,48  240,63  56,89  175,72  430,23  167,99  102,09
1996  404,43  284,74  411,85  163,27  56,65  47,38  64,36  53,03  169,42  356,60  243,24  365,11
1997  515,66  665,43  138,63  55,99  39,48  246,81  256,52  112,71  231,71  540,35  540,97  302,50
1998  245,68  254,04  483,31  851,55  326,58  214,28  175,98  331,54  668,79  834,89  137,37  87,87
1999  171,16  293,15  136,43  138,69  172,72  338,25  368,53  76,05  92,68  46,60  34,99  41,35
2000  76,82  287,07  151,36  56,21  34,18  80,82  162,91  198,00  590,81  358,04  148,26  167,74
2001  363,83  597,25  168,51  97,66  140,76  226,34  213,07  136,11  176,14  540,18  183,24  174,03
2002  276,86  178,56  86,79  37,79  322,43  88,72  61,27  102,97  294,53  186,71  237,20  328,99
2003  292,97  390,62  157,29  106,78  62,13  99,55  182,75  62,98  67,04  190,56  218,99  254,25
2004  109,63  92,25  77,27  67,34  445,95  377,54  407,84  104,85  63,02  342,97  343,76  104,15
2005  173,95  66,61  37,55  38,04  113,75  177,01  101,88  51,56  446,21  758,62  266,64  93,54
2006  102,24  107,71  75,58  44,97  22,39  21,10  29,45  34,39  154,93  117,51  108,54  251,38
2007  356,93  232,97  206,64  114,28  326,23  99,93  192,94  72,55  36,58  40,92  197,05  132,93
2008  152,90  87,59  79,73  160,25  242,63  197,90  143,81  550,35  101,66  351,78  189,12  57,07
2009  146,63  237,26  126,09  47,55  76,14  89,90  631,13  342,60  669,48  654,67  361,41  326,69
2010  471,40  400,79  201,50  329,45  240,86  113,95  145,28  72,65  33,70  155,32  116,19  294,43
2011  287,09  449,31  130,26  114,77  56,30  83,40  319,91  901,50  205,09  349,60  207,93  83,39

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Grandes Rios 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2012 
163,95 
71,60 
69,93 
214,60 
188,45 
718,07 
159,04 
76,76 
45,00 
70,76 
80,83 
90,54 
2013 
229,36 
387,81 
549,27 
666,49 
161,58 
1228,11 
427,80 
121,72 
144,62 
240,35 
91,70 
91,20 
2014 
165,79 
69,72 
199,28 
263,66 
318,88 
1011,83 
194,93 
95,29 
362,29 
323,96 
133,18 
213,17 
2015 
241,22 
334,17 
201,57 
152,75 
223,53 
195,94 
1122,89 
166,37 
239,56 
469,22 
645,53 
505,59 
2016 
491,92 
388,02 
379,82 
143,70 
272,74 
477,15 
269,45 
424,41 
168,07 
151,90 
96,63 
200,26 
2017 
221,84 
197,68 
132,00 
194,76 
346,15 
520,74 
89,34 
109,35 
37,22 
322,83 
445,13 
425,81 
2018 
637,16 
211,15 
298,13 
177,67 
63,37 
72,65 
41,80 
48,93 
80,49 
299,69 
131,20 
65,81 
2019 
108,72 
168,75 
320,15 
85,55 
222,70 
386,18 
79,10 
42,41 
54,15 
40,52 
143,72 
192,13
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Grandes Rios                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2012  163,95  71,60  69,93  214,60  188,45  718,07  159,04  76,76  45,00  70,76  80,83  90,54
2013  229,36  387,81  549,27  666,49  161,58  1228,11  427,80  121,72  144,62  240,35  91,70  91,20
2014  165,79  69,72  199,28  263,66  318,88  1011,83  194,93  95,29  362,29  323,96  133,18  213,17
2015  241,22  334,17  201,57  152,75  223,53  195,94  1122,89  166,37  239,56  469,22  645,53  505,59
2016  491,92  388,02  379,82  143,70  272,74  477,15  269,45  424,41  168,07  151,90  96,63  200,26
2017  221,84  197,68  132,00  194,76  346,15  520,74  89,34  109,35  37,22  322,83  445,13  425,81
2018  637,16  211,15  298,13  177,67  63,37  72,65  41,80  48,93  80,49  299,69  131,20  65,81
2019  108,72  168,75  320,15  85,55  222,70  386,18  79,10  42,41  54,15  40,52  143,72  192,13