A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 909/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 16 de dezembro de 2016. 
 
 
Processo nº: 48500.002516/2011-45 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica Cachoeira, com Registro Ativo e Aceite 
conferidos a FR Incorporadora Ltda., por meio, 
respectivamente, dos Despachos nº 2.499, de 13 de junho 
de 2011, e nº 1.475, de 13 de maio de 2014, localizada nos 
municípios de Orizona e Luziânia, no estado de Goiás. 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Cachoeira, com 21.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.GO.037281-1.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos a FR 
Incorporadora Ltda. (FR Incorporadora), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 2.499, de 13 de junho de 2011, 
e nº 1.475, de 13 de maio de 2014, localizada no rio Piracanjuba, sub-bacia 60, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, 
nos municípios de Orizona e Luziânia, no estado de Goiás. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 3 de maio de 2011, o Despacho n° 1.892 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio 
Piracanjuba, onde foram identificados 12 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Cachoeira. 
 
3. 
Em 13 de junho de 2011, por meio do Despacho nº 2.499 foi conferido o Registro Ativo a FR 
Incorporadora Ltda., o qual foi Aceito em 13 de maio de 2014 por meio do Despacho nº 1.475. 
 
4. 
Entre os meses de agosto de 2011 a fevereiro de 2014, a Alupar Investimento S.A. também obteve 
registro ativo para a realização dos estudos do Projeto Básico da PCH Cachoeira. No entanto, por meio do Despacho 
nº 462, de 26 de fevereiro de 2014, a empresa foi excluída da titularidade do empreendimento1. 
 
5. 
Em 31 de outubro de 2016, a interessada protocolou2 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento.  
 
III – DA ANÁLISE 
 
6. 
Trata-se da solicitação formulada por FR Incorporadora Ltda. para emissão do Despacho de Registro 
de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH 
Cachoeira. 
 
                                                          
1 Despachos nº 3.123, de 2 de agosto de 2011; nº 3.119, de 10 de setembro de 2013; nº 1.824, de 11 de junho de 2013 e nº 462, de 26 de 
fevereiro de 2014. 
2 Por meio da correspondência s/nº, Documento nº 48513.026420/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\85\ndsp20163302 
FL. 02 da Nota Técnica nº 909/2016–SCG/ANEEL, de 16/12/2016 
7. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado, 
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015: 
 
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o 
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não 
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA, 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas 
do empreendimento. 
 
8. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
9. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 1.892, de 3 de maio de 2011. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Cachoeira 
PCH Cachoeira 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
16°56'26,36"S 
48°4'54,82"W 
16°56'31,43"S 
48°4'55,41"W 
NA Montante (m) 
744 
744 
NA Jusante (m) 
705 
706,24 
Queda Bruta (m) 
39 
37,36 
Área do Reservatório (km²) 
5,84 
5,84 
Potência (kW) 
19.250 
21.000 
Energia Média (kWméd) 
10.600 
11.090 
Vazão QMLT3 (m³/s) 
38,43 
40,07 
 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Piracanjuba 
ESTADO: 
GO 
SUB-
BACIA: 
60 
DESPACHO: 
1.892 
DATA: 
03/05/2011 
AUTOR: 
FR Incorporadora Ltda. 
POTÊNCIA: 
90.100 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
12 
 
 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Cachoeirinha 
16°50'37,87"S 
48°4'34,91"W 
769 
744 
13.500 
PB Aceito 
                                                          
3 Vazão Média de Longo Termo.
  PCH Cachoeira      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do Barramento      16°56'26,36"S
48°4'54,82"W      16°56'31,43"S
48°4'55,41"W    
NA Montante (m)      744      744    
NA Jusante (m)      705      706,24    
Queda Bruta (m)      39      37,36    
Área do Reservatório (km²)      5,84      5,84    
Potência (kW)      19.250      21.000    
Energia Média (kWméd)      10.600      11.090    
Vazão Q 3 (m³/s)
MLT      38,43      40,07    
NOME DO RIO:    Piracanjuba          ESTADO:        GO        SUB-
BACIA:      60
DESPACHO:    1.892          DATA:        03/05/2011              
AUTOR:    FR Incorporadora Ltda.                                
POTÊNCIA:    90.100 kW          EIXOS
IDENTIFICADOS:        12              
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                    
Aproveitamento a      Coordenadas da Casa de      NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  Condição  
montante      Força      (m)        (m)        (kW)        
PCH Cachoeirinha    16°50'37,87"S
48°4'34,91"W      769        744        13.500      PB Aceito    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\85\ndsp20163302 
FL. 03 da Nota Técnica nº 909/2016–SCG/ANEEL, de 16/12/2016 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Taperão 
16°56'31,6"S 
48°4'58,13"W 
706 
692 
8.200 
PB Aceito 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
10. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Prime Projetos e Consultoria Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Danilo Jorge Santos 
0720160038027 
10195/D-DF 
Responsável Geral do Projeto  
Paulo Ryan Gomes 
00047634201202636610 
17867/D-GO 
Estudos cartográficos e topográficos 
Edson Benjamim Barbosa Filho 
0720160038035 
506.1115960/D-SP 
Estudos geotécnicos 
Rodrigo Gomes Otsuki 
0720120016499 
18858/D-DF 
Estudos hidrológicos 
Danilo Jorge Santos 
0720160038027 
10195/D-DF 
Estudos energéticos 
Luciano Jorge Santos 
0720160038057 
10018/D-DF 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentado 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentado 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
11. 
Ressalta-se que apesar de no Sumário Executivo ter sido informado que o responsável técnico pelo 
projeto é Danilo Jorge dos Santos, a Carta que encaminha o documento para a ANEEL está assinada por Luciano 
Jorge Santos, na qualidade de responsável técnico. Foi verificado nas ARTs encaminhadas que este também possui 
reponsabilidade de coordenação geral do projeto, como demostrado na ART nº 0720160038057. Diante disso, a 
eventual pendência está sanada.
Aproveitamento a
jusante      Coordenadas do Limite      NA Montante      NA Jusante      Potência  Condição
      Máximo do Reservatório      (m)      (m)      (kW)  
PCH Taperão    16°56'31,6"S
48°4'58,13"W      706      692      8.200    PB Aceito
Empresa Projetista:  Prime Projetos e Consultoria Ltda.        
Responsável Técnico    Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Danilo Jorge Santos  0720160038027    10195/D-DF    Responsável Geral do Projeto
Paulo Ryan Gomes  00047634201202636610    17867/D-GO    Estudos cartográficos e topográficos
Edson Benjamim Barbosa Filho  0720160038035    506.1115960/D-SP    Estudos geotécnicos
Rodrigo Gomes Otsuki  0720120016499    18858/D-DF    Estudos hidrológicos
Danilo Jorge Santos  0720160038027    10195/D-DF    Estudos energéticos
Luciano Jorge Santos  0720160038057    10018/D-DF    Estruturas extravasoras
Tipo de licença    Não foi apresentado
Número    
Órgão emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão remanescente    
Tipo de Licença    Não foi apresentado
Número    
Órgão Emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão de usos consuntivos    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\85\ndsp20163302 
FL. 04 da Nota Técnica nº 909/2016–SCG/ANEEL, de 16/12/2016 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
12. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico. 
 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é inferior, mas a empresa apresentou justificativas 
técnicas para a diferença. A campanha de hidrometria realizada nas proximidades do 
canal de fuga do empreendimento permitiu a determinação, com a precisão requerida, 
dos níveis d’água a jusante no aproveitamento, resultando numa diferença da ordem de 
1,6 m em relação ao valor inferido nos estudos de inventário.  
 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Cachoeira 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
2.701 
NOME DO RIO DA USINA: 
Piracanjuba 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
60540000 
Montes Claros 
Piracanjuba 
3.680 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
60430000 
Ponte Anápolis - Brasília 
Corumbá 
1.650 
60445000 
Estrada GO-56 
Corumbá 
7.690 
60564000 
Chácara da Barra 
Peixe 
3.310 
60590000 
Fazenda Papua 
Piracanjuba 
2.360 
6054000 
Fazenda Sucuri 
das Caldas 
1.290 
  
 
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
744,3 
TR (anos): 
1000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Seção Gravidade 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Luciano Jorge Santos 
10018/D-DF 
Nº DA 
ART4 
0720160038057 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
                                                          
4 Documento nº 48513.026420/2016-00
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é inferior, mas a empresa apresentou justificativas
técnicas para a diferença. A campanha de hidrometria realizada nas proximidades do
canal de fuga do empreendimento permitiu a determinação, com a precisão requerida,
dos níveis d’água a jusante no aproveitamento, resultando numa diferença da ordem de
1,6 m em relação ao valor inferido nos estudos de inventário.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  2.701  NOME DO RIO DA USINA:    Piracanjuba  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
60540000  Montes Claros    Piracanjuba    3.680
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
60430000  Ponte Anápolis - Brasília    Corumbá    1.650
60445000  Estrada GO-56    Corumbá    7.690
60564000  Chácara da Barra    Peixe    3.310
60590000  Fazenda Papua    Piracanjuba    2.360
6054000  Fazenda Sucuri    das Caldas    1.290
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):  744,3  TR (anos):  1000  
TIPO DE VERTEDOURO:  Soleira Livre      
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:  Seção Gravidade      
NOME DO RESP. TÉCNICO:  Luciano Jorge Santos
10018/D-DF    Nº DA
ART4  0720160038057
        
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA        

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\85\ndsp20163302 
FL. 05 da Nota Técnica nº 909/2016–SCG/ANEEL, de 16/12/2016 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
60540000 
Montes Claros 
Piracanjuba 
3.680 
 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 21.000 kW é superior à estimada no inventário, justificada pelos 
estudos de motorização, baseada na metodologia do custo benefício 
incremental. O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 7.364 kW e 3 geradores 
de potência unitária nominal de 7.778 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
13. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
14. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Cachoeira 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
16°56'31,43"S 
48°4'55,41"W 
Coordenadas da casa de força 
16°56'29,08"S 
48°4'59,33"W 
Potência Instalada Total (kW) 
21000 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência instalada por gerador (kVA) 
7778 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,9 
Potência instalada por turbina (kW) 
7364 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
9,84 
Rendimento nominal por turbina (%) 
91,14% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,00% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 
1,80% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
3,20% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,66 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
37,36 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,50% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
200 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo
  NOME  RIO  A.D. (em km²):
60540000  Montes Claros  Piracanjuba  3.680
Estudos Energéticos  A potência de 21.000 kW é superior à estimada no inventário, justificada pelos
estudos de motorização, baseada na metodologia do custo benefício
incremental. O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 7.364 kW e 3 geradores
de potência unitária nominal de 7.778 kVA, com 0,9 de fator de potência.
PCH Cachoeira  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  16°56'31,43"S
48°4'55,41"W
Coordenadas da casa de força  16°56'29,08"S
48°4'59,33"W
Potência Instalada Total (kW)  21000
Número de Unidades Geradoras  3
Potência instalada por gerador (kVA)  7778
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,9
Potência instalada por turbina (kW)  7364
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  9,84
Rendimento nominal por turbina (%)  91,14%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,00%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)  1,80%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  3,20%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,66
H : Queda bruta nominal (m)
b  37,36
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  0,50%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  200
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\85\ndsp20163302 
FL. 06 da Nota Técnica nº 909/2016–SCG/ANEEL, de 16/12/2016 
15. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Cachoeira conforme solicitado por FR Incorporadora Ltda., bem como o encaminhamento de 
documento ao Instituto das Águas do Paraná, para fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o 
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
16. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
17. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Cachoeira sob a titularidade de FR Incorporadora Ltda.. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
18. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento ao Instituto de Águas do Paraná, para fins da emissão 
da DRDH. 
 
 
 
PAOLA BEMBOM GARCIA 
Analista Administrativa – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\85\ndsp20163302 
FL. 07 da Nota Técnica nº 909/2016–SCG/ANEEL, de 16/12/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Cachoeira 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1975 
21,65 
39,10 
24,90 
18,40 
14,91 
12,39 
10,82 
9,83 
7,91 
21,36 
16,36 
31,68 
1976 
24,74 
18,25 
11,95 
11,51 
14,37 
26,76 
15,98 
15,19 
11,24 
9,73 
15,59 
37,39 
1977 
47,06 
33,20 
23,51 
16,20 
12,58 
16,29 
12,11 
8,92 
11,65 
9,07 
12,13 
22,90 
1978 
14,29 
10,30 
7,75 
5,54 
4,74 
3,86 
11,74 
6,10 
9,78 
9,34 
11,35 
11,32 
1979 
9,15 
15,59 
7,78 
7,47 
26,56 
15,08 
14,71 
21,61 
32,88 
31,34 
33,86 
31,56 
1980 
25,05 
25,24 
26,35 
20,56 
21,44 
18,66 
17,58 
12,04 
23,01 
19,15 
13,14 
21,97 
1981 
26,22 
22,15 
17,20 
15,90 
12,63 
13,79 
10,64 
8,65 
8,42 
18,41 
14,07 
27,67 
1982 
19,04 
15,82 
10,61 
6,29 
4,87 
24,27 
39,00 
26,66 
19,24 
32,85 
46,61 
44,88 
1983 
29,33 
26,65 
41,68 
30,63 
47,74 
58,38 
40,75 
23,71 
56,50 
47,15 
36,66 
25,89 
1984 
22,36 
17,76 
14,78 
9,26 
12,06 
13,55 
9,10 
8,28 
11,47 
9,81 
11,45 
31,46 
1985 
20,26 
17,98 
16,42 
31,03 
38,68 
30,31 
23,53 
16,72 
12,51 
8,76 
6,45 
2,82 
1986 
4,59 
8,50 
7,32 
14,83 
28,46 
22,87 
18,34 
23,48 
15,88 
11,68 
10,10 
13,92 
1987 
10,08 
30,99 
17,29 
16,98 
26,99 
26,78 
25,47 
18,35 
15,62 
12,77 
22,91 
26,10 
1988 
21,21 
21,19 
11,75 
14,86 
26,31 
34,00 
23,62 
15,02 
10,93 
8,98 
6,30 
4,17 
1989 
14,82 
18,32 
14,79 
13,18 
11,29 
12,21 
13,50 
19,52 
32,73 
22,56 
16,43 
13,58 
1990 
29,77 
16,99 
14,83 
12,26 
16,11 
16,36 
24,55 
24,09 
36,10 
42,87 
29,79 
20,96 
1991 
16,24 
12,94 
11,08 
9,86 
8,63 
9,55 
9,50 
8,81 
8,65 
11,19 
9,96 
22,32 
1992 
13,53 
13,45 
20,31 
27,31 
54,18 
37,55 
28,98 
19,92 
18,76 
32,64 
27,13 
20,54 
1993 
20,70 
16,54 
12,51 
9,66 
17,17 
17,40 
18,23 
15,18 
21,39 
36,59 
21,05 
33,01 
1994 
24,64 
27,96 
22,81 
23,12 
25,37 
29,51 
31,58 
22,32 
14,77 
16,56 
10,48 
9,10 
1995 
35,52 
22,67 
21,42 
21,38 
15,97 
12,70 
14,42 
9,97 
10,11 
26,18 
19,37 
15,10 
1996 
26,75 
24,66 
22,62 
17,55 
13,16 
10,49 
9,08 
7,01 
8,50 
15,53 
22,94 
31,29 
1997 
30,17 
44,45 
25,63 
17,67 
15,24 
31,84 
24,23 
18,12 
21,44 
27,03 
29,62 
26,05 
1998 
23,10 
21,54 
20,86 
50,15 
38,71 
30,15 
26,03 
21,47 
39,99 
50,75 
33,70 
22,27 
1999 
18,31 
17,42 
14,31 
12,97 
18,67 
20,17 
22,91 
15,94 
11,38 
8,74 
6,91 
7,44 
2000 
4,73 
10,57 
6,36 
5,01 
4,87 
6,46 
8,26 
13,61 
34,49 
27,73 
26,75 
22,78 
2001 
27,41 
29,78 
28,95 
24,67 
19,93 
18,31 
16,00 
12,77 
13,13 
15,96 
16,54 
22,51 
2002 
28,47 
27,03 
17,66 
11,66 
32,94 
23,81 
19,34 
14,34 
18,46 
17,87 
25,14 
28,69 
2003 
23,68 
30,46 
29,36 
20,68 
20,57 
14,29 
14,87 
10,81 
9,09 
10,35 
16,21 
22,18 
2004 
19,26 
16,39 
13,11 
18,27 
30,62 
30,94 
27,47 
21,75 
15,83 
31,51 
26,51 
23,35 
2005 
25,52 
18,81 
15,71 
14,39 
11,54 
13,94 
12,81 
10,16 
14,21 
43,76 
27,82 
21,21 
2006 
19,60 
18,62 
23,56 
19,58 
14,46 
12,46 
14,56 
10,96 
9,78 
8,42 
16,64 
21,57 
2007 
34,86 
31,82 
28,99 
24,92 
21,16 
17,24 
19,39 
12,38 
8,59 
9,19 
18,41 
14,92
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Cachoeira                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1975  21,65  39,10  24,90  18,40  14,91  12,39  10,82  9,83  7,91  21,36  16,36  31,68
1976  24,74  18,25  11,95  11,51  14,37  26,76  15,98  15,19  11,24  9,73  15,59  37,39
1977  47,06  33,20  23,51  16,20  12,58  16,29  12,11  8,92  11,65  9,07  12,13  22,90
1978  14,29  10,30  7,75  5,54  4,74  3,86  11,74  6,10  9,78  9,34  11,35  11,32
1979  9,15  15,59  7,78  7,47  26,56  15,08  14,71  21,61  32,88  31,34  33,86  31,56
1980  25,05  25,24  26,35  20,56  21,44  18,66  17,58  12,04  23,01  19,15  13,14  21,97
1981  26,22  22,15  17,20  15,90  12,63  13,79  10,64  8,65  8,42  18,41  14,07  27,67
1982  19,04  15,82  10,61  6,29  4,87  24,27  39,00  26,66  19,24  32,85  46,61  44,88
1983  29,33  26,65  41,68  30,63  47,74  58,38  40,75  23,71  56,50  47,15  36,66  25,89
1984  22,36  17,76  14,78  9,26  12,06  13,55  9,10  8,28  11,47  9,81  11,45  31,46
1985  20,26  17,98  16,42  31,03  38,68  30,31  23,53  16,72  12,51  8,76  6,45  2,82
1986  4,59  8,50  7,32  14,83  28,46  22,87  18,34  23,48  15,88  11,68  10,10  13,92
1987  10,08  30,99  17,29  16,98  26,99  26,78  25,47  18,35  15,62  12,77  22,91  26,10
1988  21,21  21,19  11,75  14,86  26,31  34,00  23,62  15,02  10,93  8,98  6,30  4,17
1989  14,82  18,32  14,79  13,18  11,29  12,21  13,50  19,52  32,73  22,56  16,43  13,58
1990  29,77  16,99  14,83  12,26  16,11  16,36  24,55  24,09  36,10  42,87  29,79  20,96
1991  16,24  12,94  11,08  9,86  8,63  9,55  9,50  8,81  8,65  11,19  9,96  22,32
1992  13,53  13,45  20,31  27,31  54,18  37,55  28,98  19,92  18,76  32,64  27,13  20,54
1993  20,70  16,54  12,51  9,66  17,17  17,40  18,23  15,18  21,39  36,59  21,05  33,01
1994  24,64  27,96  22,81  23,12  25,37  29,51  31,58  22,32  14,77  16,56  10,48  9,10
1995  35,52  22,67  21,42  21,38  15,97  12,70  14,42  9,97  10,11  26,18  19,37  15,10
1996  26,75  24,66  22,62  17,55  13,16  10,49  9,08  7,01  8,50  15,53  22,94  31,29
1997  30,17  44,45  25,63  17,67  15,24  31,84  24,23  18,12  21,44  27,03  29,62  26,05
1998  23,10  21,54  20,86  50,15  38,71  30,15  26,03  21,47  39,99  50,75  33,70  22,27
1999  18,31  17,42  14,31  12,97  18,67  20,17  22,91  15,94  11,38  8,74  6,91  7,44
2000  4,73  10,57  6,36  5,01  4,87  6,46  8,26  13,61  34,49  27,73  26,75  22,78
2001  27,41  29,78  28,95  24,67  19,93  18,31  16,00  12,77  13,13  15,96  16,54  22,51
2002  28,47  27,03  17,66  11,66  32,94  23,81  19,34  14,34  18,46  17,87  25,14  28,69
2003  23,68  30,46  29,36  20,68  20,57  14,29  14,87  10,81  9,09  10,35  16,21  22,18
2004  19,26  16,39  13,11  18,27  30,62  30,94  27,47  21,75  15,83  31,51  26,51  23,35
2005  25,52  18,81  15,71  14,39  11,54  13,94  12,81  10,16  14,21  43,76  27,82  21,21
2006  19,60  18,62  23,56  19,58  14,46  12,46  14,56  10,96  9,78  8,42  16,64  21,57
2007  34,86  31,82  28,99  24,92  21,16  17,24  19,39  12,38  8,59  9,19  18,41  14,92