* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
\SCG\NT\102\NT_541SS3008 
48524.007641/2021-00 
NOTA TÉCNICA Nº 580/2021-SCG/ANEEL 
Em 2 de setembro de 2021. 
 
 
 
 
Processo: 48500.000207/2021-11. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena 
Central Hidrelétrica Cajati, com 5.099 kW de Potência 
Instalada, com Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI – PCH) conferido à Sobradinho 
Incorporadora e Construtora Eireli e Paulo Victor 
Azevedo Viana. 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) Cajati, com 5.099 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos 
de Geração (CEG) PCH.PH.SC.049813-0.01, com Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI – 
PCH) conferido à Sobradinho Incorporadora e Construtora Eireli e Paulo Victor Azevedo Viana 
(Interessados), por meio do Despacho nº 252 de 29 de janeiro de 2021, localizada no rio Cubatão, sub-
bacia 82, na bacia hidrográfica do Atlântico Sudoeste, cuja casa de força localiza-se no município de 
Joinville no estado de Santa Catarina. 
 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
O Despacho nº 3.447, de 10 de dezembro de 2020, aprova os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio Cubatão, no qual foram identificados 4 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os 
quais a PCH Cajati. 
 
3. 
O Despacho nº 252, de 29 de janeiro de 2021, confere o DRI-PCH aos Interessados, com o 
objetivo de desenvolver os estudos de projeto básico da PCH Cajati. 
 
4. 
Em 7 de abril de 2021, os Interessados, através do Ofício1 nº 003/2021, protocolaram o 
Sumário Executivo e o Projeto Básico referente ao empreendimento. 
 
 
1 Documento nº 48513.009259/2021-00 
 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 30803A5C0060409B
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007641/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 580/2021-SCG/ANEEL, de 2/9/2021. 
 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do 
Interessado, conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 
2020: 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais 
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
6. 
A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico. 
 
 
Figura 1: Arranjo geral da PCH Cajati 
 
7. 
O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa 
de Força e do Reservatório da PCH Cajati. 
 
 
 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 30803A5C0060409B
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007641/2021-00

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 580/2021-SCG/ANEEL, de 2/9/2021. 
 
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF2 
Barramento 
26° 9' 44,95" S 
49° 1' 54,13" W
Joinville/SC 
Casa de força 
26° 9' 11,65" S 
49° 1' 8,74" W 
Joinville/SC 
Limite máximo do reservatório 
26° 9' 52,44" S 
49° 2' 0,73" W
Joinville/SC 
 
8. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
9. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 3.447, de 10 de dezembro de 2020. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Cajati 
PCH Cajati 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
26° 9' 47" S 
49° 1' 53" W
26° 9' 44,95" S 
49° 1' 54,13" W
NA Montante (m) 
145,00 
145,00 
NA Jusante (m) 
100,00 
100,00 
Queda Bruta (m) 
45,00 
45,00 
Área do Reservatório (km²) 
0,01 
1,05 
Potência (kW) 
5.750 
5.099 
Energia Média (kWméd) 
3.190,00 
2.810,00 
Vazão QMLT3 (m³/s) 
10,76 
9,75 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Cubatão 
ESTADO: 
SC 
SUB-BACIA: 
82 
DESPACHO: 
3.447 
DATA: 
10/12/2020 
AUTOR:
Vilson Marcos e Neimar Brusamarello
POTÊNCIA: 
66.450,00 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
4 (quatro) 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
Coordenadas da Casa de 
NA 
NA 
Potência 
Condição 
 
2 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento. 
3 Vazão Média de Longo Termo. 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 30803A5C0060409B
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007641/2021-00
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF2
Barramento  26° 9' 44,95" S
49° 1' 54,13" W  Joinville/SC
Casa de força  26° 9' 11,65" S
49° 1' 8,74" W  Joinville/SC
Limite máximo do reservatório  26° 9' 52,44" S
49° 2' 0,73" W  Joinville/SC
Estudos de Inventário
26° 9' 47" S
49° 1' 53" W
145,00
100,00
45,00
0,01
5.750
3.190,00
10,76
NOME DO RIO:  Cubatão  ESTADO:    SC      SUB-BACIA:    82
DESPACHO:  3.447  DATA:    10/12/2020          
AUTOR:  Vilson Marcos e Neimar Brusamarello                
POTÊNCIA:  66.450,00  EIXOS
IDENTIFICADOS:      4 (quatro)        
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                  
Aproveitamento a  Coordenadas da Casa de  NA  NA      Potência    Condição  
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 30803A5C0060409B

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 580/2021-SCG/ANEEL, de 2/9/2021. 
 
montante 
Força 
Montante 
(m)
Jusante 
(m)
(kW) 
Prata 
26° 10' 35" S 
49° 2' 23" W 
215,00 
165,00 
5.700 
DRI 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m)
NA 
Jusante 
(m)
Potência 
(kW) 
Condição 
-
-
-
-
-
Inexistente
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
10. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Paulo Victor Azevedo Viana 
Responsável Técnico
Nº ART
Nº Registro
Responsabilidade
Paulo Victor Azevedo Viana
7733590-6
138100-9-SC
Responsável Geral do Projeto
Cesar Luis Teixeira
7716973-2
081864-9-SC
Estudos cartográficos e topográficos
Mariele Larissa Groxko
7715383-7
152632-2-SC
Estudos geotécnicos
Paulo Victor Azevedo Viana
7733587-6
138100-9-SC
Estudos hidrológicos
Paulo Victor Azevedo Viana
7733594-9
138100-9-SC
Estudos energéticos
Paulo Victor Azevedo Viana
7733590-6
138100-9-SC
Estruturas extravasoras
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão remanescente 
 -  
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão Emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
11. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo 
do potencial hidráulico. 
 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 30803A5C0060409B
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007641/2021-00
montante  Força  Montante
(m)  Jusante
(m)  (kW)  
Prata  26° 10' 35" S
49° 2' 23" W  215,00  165,00  5.700  DRI
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)  Potência
(kW)  Condição
-  -  -  -  -  Inexistente
Empresa Projetista:  Paulo Victor Azevedo Viana    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Paulo Victor Azevedo Viana  7733590-6  138100-9-SC  Responsável Geral do Projeto
Cesar Luis Teixeira  7716973-2  081864-9-SC  Estudos cartográficos e topográficos
Mariele Larissa Groxko  7715383-7  152632-2-SC  Estudos geotécnicos
Paulo Victor Azevedo Viana  7733587-6  138100-9-SC  Estudos hidrológicos
Paulo Victor Azevedo Viana  7733594-9  138100-9-SC  Estudos energéticos
Paulo Victor Azevedo Viana  7733590-6  138100-9-SC  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  -
Número  -
Órgão emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão remanescente  -
Tipo de Licença  -
Número  -
Órgão Emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão de usos consuntivos  -
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 30803A5C0060409B

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 580/2021-SCG/ANEEL, de 2/9/2021. 
 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é a mesma apresentada no inventário.  
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Cajati 
METODOLOGIA 
ADOTADA:
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem da 
PCH (km²):
179,20 
NOME DO RIO DA USINA: 
Cubatão 
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA
CÓDIGO
NOME
RIO
A.D. (km²):
82270050
Pirabeiraba
Cubatão
374,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
-
-
-
-
 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):
746,08
TR (anos):
10.000
TIPO DE VERTEDOURO:
Soleira Livre
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:
Gravidade
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Paulo Victor Azevedo Viana 
138100-9-SC
Nº DA 
ART4
7733590-6 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
82270050
Pirabeiraba
Cubatão
374,00
 
12. 
 Para a obtenção dos dados faltantes da série de vazões da PCH Cajati foi gerada uma 
curva chave com os dados de resumo de descarga (amostrais de vazão e cotas) com a qual foi possível 
se obter os dados de vazões utilizando os dados de cotas disponíveis da estação. Todos os dados 
(resumo de descarga e cotas) foram disponibilizados pela ANA, através do HidroWeb. 
 
13. 
No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos 
Energéticos 
A potência de 5.099 kW é 11% inferior ao estimado nos estudos de inventário e está associada 
a necessidade ao refinamento dos estudos. O fator de capacidade está compatível com o do 
inventário.  
 
4 Documento nº 48513.009259/2021-03-1 (ANEXO: 001) 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 30803A5C0060409B
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007641/2021-00
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é a mesma apresentada no inventário.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem da
PCH (km²):  179,20  NOME DO RIO DA USINA:    Cubatão  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
82270050  Pirabeiraba    Cubatão    374,00
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
-  -    -    -
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    746,08    TR (anos):    10.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira Livre          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Gravidade          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Paulo Victor Azevedo Viana
138100-9-SC        Nº DA
ART4  7733590-6
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
82270050  Pirabeiraba    Cubatão    374,00    
Estudos
Energéticos  A potência de 5.099 kW é 11% inferior ao estimado nos estudos de inventário e está associada
a necessidade ao refinamento dos estudos. O fator de capacidade está compatível com o do
inventário.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 30803A5C0060409B

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 580/2021-SCG/ANEEL, de 2/9/2021. 
 
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício Incremental, 
com incrementos de potência da ordem de 500 kW considerando a faixa de 5.100 kW a 6.100 
kW. Foi adotado um TEIF de 3% 
 
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 2.629,00 kW e 2 geradores de potência unitária 
nominal de 2.833,00 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
14. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para 
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a 
apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), 
desde que compatíveis com estes. 
 
                Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH Cajati
Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento 
26°9'44,95" S
49°1'54,13" W
Coordenadas da casa de força 
26°9'11,65" S
49°1'8,74" W
NA Montante (m)
145,00
NA Jusante (m) 
100,00 
Potência Instalada Total (kW)
5.099
Número de Unidades Geradoras
2
Potência instalada por gerador (kVA) 
2.833,00; 2.833,00 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)
0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW)
2.629,00; 2.629,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)
3,35; 3,35
Rendimento nominal por turbina (%)
97,0%; 97,0%
Rendimento nominal por gerador (%) 
93,0%; 93,0% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)
1,00%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)
2,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)
1,95
Hb: Queda bruta nominal (m)
45,00
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,30% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
69
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)
1,21
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)
0,00
Série de Vazões Médias Mensais
Conforme Anexo
 
15. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN nº 875/2020, deve ser 
emitido o DRS-PCH referente à PCH Cajati conforme solicitado por Sobradinho Incorporadora e 
Construtora Eireli e Paulo Victor Azevedo Viana, bem como o encaminhamento de documento à 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável para emissão da DRDH. O DRS-PCH 
também permite que os Interessados requeiram o Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos 
competentes. 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 30803A5C0060409B
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007641/2021-00
  Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício Incremental,
com incrementos de potência da ordem de 500 kW considerando a faixa de 5.100 kW a 6.100
kW. Foi adotado um TEIF de 3%
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 2.629,00 kW e 2 geradores de potência unitária
nominal de 2.833,00 kVA, com 0,9 de fator de potência.
PCH Cajati  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  26°9'44,95" S
49°1'54,13" W
Coordenadas da casa de força  26°9'11,65" S
49°1'8,74" W
NA Montante (m)  145,00
NA Jusante (m)  100,00
Potência Instalada Total (kW)  5.099
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  2.833,00; 2.833,00
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW)  2.629,00; 2.629,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  3,35; 3,35
Rendimento nominal por turbina (%)  97,0%; 97,0%
Rendimento nominal por gerador (%)  93,0%; 93,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)  1,00%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  2,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  1,95
H : Queda bruta nominal (m)
b  45,00
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  0,30%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  69
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  1,21
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,00
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 30803A5C0060409B

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 580/2021-SCG/ANEEL, de 2/9/2021. 
 
 
16. 
É importante salientar que o valor de potência do empreendimento é muito próximo ao 
limite definido pela Lei nº 13.360/2016 para enquadramento do empreendimento como Central 
Geradora de Capacidade Reduzida - CGH. Assim, no momento de homologação dos parâmetros de 
garantia física da usina, a sua motorização deve ser avaliada com bastante critério, principalmente por 
mudanças que podem ocorrer decorrentes de exigências ambientais e de recursos hídricos e que podem 
alterar o enquadramento da usina.  
 
17. 
Saliente-se que a avaliação da motorização de empreendimentos com limites de potência 
tão próximos àquele que caracteriza a usina como CGH deve ser feito com aprofundamento, sob pena 
de outorgar um empreendimento como PCH sem que esse o seja, garantindo benefícios que só são 
extensíveis apenas àqueles que devem ser outorgados.  
 
18. 
Entretanto, para fins unicamente de emissão deste DRS, os parâmetros aqui analisados 
são satisfatórios, mas que podem ser alterados em virtude do processo de licenciamento ambiental e 
outorga de recursos hídricos.  
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
19. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
20. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio 
da emissão do DRS-PCH referente à PCH Cajati sob a titularidade de Sobradinho Incorporadora 
Construtora Eireli e Paulo Victor Azevedo Viana. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
21. 
Emitir o Despacho. 
 
(Assinado digitalmente) 
SIDNEY SIMÕES E SILVA FILHO 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL
(Assinado digitalmente) 
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO 
Analista Administrativo – SCG/ANEEL
 
De acordo: 
 
(Assinado digitalmente) 
RENATO MARQUES BATISTA 
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 30803A5C0060409B
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007641/2021-00

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Cajati 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1986 
5,60 
7,12 
7,54 
4,64 
2,70 
1,72 
3,24 
2,89 
11,12 
7,89 
6,15 
18,42 
1987 
19,85 
21,70 
8,41 
11,26 
16,84 
12,44 
7,32 
6,79 
10,82 
12,03 
7,24 
8,41 
1988 
10,01 
14,10 
10,94 
5,47 
19,56 
7,87 
4,50 
3,02 
15,16 
12,65 
5,36 
5,07 
1989 
22,32 
13,99 
15,00 
10,36 
11,36 
4,50 
6,61 
3,77 
11,08 
6,19 
4,39 
16,90 
1990 
32,04 
9,17 
15,61 
14,12 
7,83 
8,03 
13,23 
14,01 
10,66 
14,20 
19,64 
11,67 
1991 
9,98 
11,04 
9,07 
6,18 
4,43 
8,83 
3,57 
3,75 
4,43 
12,33 
15,98 
5,87 
1992 
3,79 
16,72 
11,21 
3,92 
17,61 
12,19 
12,29 
12,49 
9,32 
7,04 
7,48 
5,79 
1993 
5,85 
18,40 
13,04 
8,12 
7,73 
8,14 
7,26 
4,34 
16,58 
13,44 
6,37 
8,76 
1994 
9,38 
14,30 
26,76 
13,54 
15,19 
9,70 
11,89 
6,08 
4,97 
10,25 
11,13 
8,48 
1995 
20,71 
25,04 
9,19 
6,11 
4,83 
5,49 
11,26 
3,33 
6,09 
6,19 
10,55 
14,52 
1996 
17,11 
7,75 
13,20 
5,91 
2,83 
4,76 
4,57 
2,00 
10,11 
8,94 
7,91 
9,31 
1997 
38,52 
15,75 
10,49 
4,70 
7,90 
9,89 
10,05 
10,28 
9,69 
33,89 
37,16 
21,81 
1998 
21,03 
26,69 
17,04 
12,56 
5,48 
4,42 
7,06 
14,38 
17,83 
19,96 
9,08 
8,63 
1999 
16,58 
7,81 
7,39 
7,49 
3,08 
3,07 
10,51 
4,91 
6,16 
12,72 
10,09 
11,00 
2000 
14,23 
12,03 
9,14 
4,27 
3,33 
3,52 
2,67 
2,42 
7,12 
6,35 
6,75 
7,49 
2001 
8,78 
18,99 
7,63 
7,36 
9,51 
8,95 
9,37 
5,35 
8,71 
9,10 
7,73 
5,50 
2002 
8,61 
4,85 
5,66 
6,69 
4,27 
4,76 
3,25 
4,74 
7,23 
5,16 
9,00 
9,62 
2003 
17,50 
2,40 
1,61 
0,85 
5,85 
10,15 
8,13 
5,43 
7,98 
11,49 
8,46 
7,93 
2004 
7,99 
8,70 
5,51 
6,88 
6,80 
4,61 
7,63 
3,27 
6,91 
4,73 
4,51 
9,17 
2005 
8,43 
5,26 
4,70 
5,55 
4,53 
3,72 
4,00 
5,08 
13,44 
13,24 
24,04 
14,11 
2006 
6,07 
9,22 
7,85 
3,39 
1,86 
1,46 
1,14 
0,81 
1,98 
3,80 
15,89 
14,01 
2007 
13,66 
9,62 
6,85 
5,28 
14,10 
5,56 
5,11 
3,64 
6,82 
9,88 
13,34 
11,71 
2008 
17,83 
18,18 
17,18 
7,05 
8,16 
5,73 
4,53 
6,56 
4,25 
15,89 
27,89 
14,99 
2009 
14,53 
9,01 
8,46 
4,82 
3,41 
2,49 
9,31 
6,65 
11,92 
10,65 
8,68 
9,78 
2010 
27,74 
17,46 
21,14 
11,66 
16,20 
13,82 
12,08 
8,56 
5,62 
10,13 
7,51 
17,60 
2011 
15,91 
17,23 
22,51 
5,82 
5,53 
5,40 
8,42 
18,44 
14,20 
11,55 
11,49 
11,61 
2012 
15,34 
9,15 
4,81 
10,73 
7,74 
15,28 
9,48 
6,68 
4,40 
8,30 
12,26 
7,56 
2013 
11,68 
8,46 
13,32 
8,27 
4,19 
9,56 
8,54 
6,82 
8,82 
5,98 
10,95 
14,90 
2014 
9,85 
13,53 
9,41 
12,20 
6,51 
17,20 
6,56 
5,51 
7,47 
6,39 
4,54 
6,71 
2015 
7,58 
9,54 
10,26 
8,77 
8,73 
7,22 
7,90 
3,85 
7,47 
16,14 
21,80 
12,48 
2016 
15,85 
14,60 
9,45 
6,73 
8,02 
7,51 
7,16 
6,34 
5,37 
8,82 
9,89 
7,36 
2017 
8,67 
7,23 
10,58 
9,48 
8,74 
8,80 
6,53 
3,78 
13,42 
17,19 
13,99 
14,46 
2018 
18,97 
11,52 
8,10 
8,11 
7,39 
4,63 
3,08 
3,38 
4,68 
15,43 
11,61 
6,50 
2019 
9,70 
14,09 
11,01 
11,33 
14,56 
11,78 
8,48 
3,17 
11,87 
9,97 
10,86 
5,35 
 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 30803A5C0060409B
 SIDNEY SIMOES E SILVA FILHO, RENATO MARQUES BATISTA, RENATO DE OLIVEIRA FALCAO
 DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR:
Número: 48524.007641/2021-00
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Cajati                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1986  5,60  7,12  7,54  4,64  2,70  1,72  3,24  2,89  11,12  7,89  6,15  18,42
1987  19,85  21,70  8,41  11,26  16,84  12,44  7,32  6,79  10,82  12,03  7,24  8,41
1988  10,01  14,10  10,94  5,47  19,56  7,87  4,50  3,02  15,16  12,65  5,36  5,07
1989  22,32  13,99  15,00  10,36  11,36  4,50  6,61  3,77  11,08  6,19  4,39  16,90
1990  32,04  9,17  15,61  14,12  7,83  8,03  13,23  14,01  10,66  14,20  19,64  11,67
1991  9,98  11,04  9,07  6,18  4,43  8,83  3,57  3,75  4,43  12,33  15,98  5,87
1992  3,79  16,72  11,21  3,92  17,61  12,19  12,29  12,49  9,32  7,04  7,48  5,79
1993  5,85  18,40  13,04  8,12  7,73  8,14  7,26  4,34  16,58  13,44  6,37  8,76
1994  9,38  14,30  26,76  13,54  15,19  9,70  11,89  6,08  4,97  10,25  11,13  8,48
1995  20,71  25,04  9,19  6,11  4,83  5,49  11,26  3,33  6,09  6,19  10,55  14,52
1996  17,11  7,75  13,20  5,91  2,83  4,76  4,57  2,00  10,11  8,94  7,91  9,31
1997  38,52  15,75  10,49  4,70  7,90  9,89  10,05  10,28  9,69  33,89  37,16  21,81
1998  21,03  26,69  17,04  12,56  5,48  4,42  7,06  14,38  17,83  19,96  9,08  8,63
1999  16,58  7,81  7,39  7,49  3,08  3,07  10,51  4,91  6,16  12,72  10,09  11,00
2000  14,23  12,03  9,14  4,27  3,33  3,52  2,67  2,42  7,12  6,35  6,75  7,49
2001  8,78  18,99  7,63  7,36  9,51  8,95  9,37  5,35  8,71  9,10  7,73  5,50
2002  8,61  4,85  5,66  6,69  4,27  4,76  3,25  4,74  7,23  5,16  9,00  9,62
2003  17,50  2,40  1,61  0,85  5,85  10,15  8,13  5,43  7,98  11,49  8,46  7,93
2004  7,99  8,70  5,51  6,88  6,80  4,61  7,63  3,27  6,91  4,73  4,51  9,17
2005  8,43  5,26  4,70  5,55  4,53  3,72  4,00  5,08  13,44  13,24  24,04  14,11
2006  6,07  9,22  7,85  3,39  1,86  1,46  1,14  0,81  1,98  3,80  15,89  14,01
2007  13,66  9,62  6,85  5,28  14,10  5,56  5,11  3,64  6,82  9,88  13,34  11,71
2008  17,83  18,18  17,18  7,05  8,16  5,73  4,53  6,56  4,25  15,89  27,89  14,99
2009  14,53  9,01  8,46  4,82  3,41  2,49  9,31  6,65  11,92  10,65  8,68  9,78
2010  27,74  17,46  21,14  11,66  16,20  13,82  12,08  8,56  5,62  10,13  7,51  17,60
2011  15,91  17,23  22,51  5,82  5,53  5,40  8,42  18,44  14,20  11,55  11,49  11,61
2012  15,34  9,15  4,81  10,73  7,74  15,28  9,48  6,68  4,40  8,30  12,26  7,56
2013  11,68  8,46  13,32  8,27  4,19  9,56  8,54  6,82  8,82  5,98  10,95  14,90
2014  9,85  13,53  9,41  12,20  6,51  17,20  6,56  5,51  7,47  6,39  4,54  6,71
2015  7,58  9,54  10,26  8,77  8,73  7,22  7,90  3,85  7,47  16,14  21,80  12,48
2016  15,85  14,60  9,45  6,73  8,02  7,51  7,16  6,34  5,37  8,82  9,89  7,36
2017  8,67  7,23  10,58  9,48  8,74  8,80  6,53  3,78  13,42  17,19  13,99  14,46
2018  18,97  11,52  8,10  8,11  7,39  4,63  3,08  3,38  4,68  15,43  11,61  6,50
2019  9,70  14,09  11,01  11,33  14,56  11,78  8,48  3,17  11,87  9,97  10,86  5,35
  
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR:  
SIDNEY SIMOES E SILVA FILHO, RENATO MARQUES BATISTA, RENATO DE OLIVEIRA FALCAO  
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 30803A5C0060409B