A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.      
 
\SCG\NT\117\NT_077LG0202         
 
48524.001329/2016-00
Nota Técnica nº 069/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 23 de fevereiro de 2016. 
 
 
 
 
 
Processo: 48500.000467/2007-31 
 
Assunto: Adequação do Sumário Executivo 
referente à Pequena Central Hidrelétrica 
Santa Leopoldina, com Registro Ativo e 
Aceite conferidos à empresa Pequena 
Central Hidrelétrica SL S/A, por meio, 
respectivamente, dos Despachos nº 237, de 
2 de fevereiro de 2007, e nº 744, de 30 de 
março de 2007, localizada no município de 
Santa Leopoldina, no estado do Espírito 
Santo. 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
  
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Santa Leopoldina, com 11.000 kW de Potência Instalada, 
cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.ES.035273-0.01, 
com Registro Ativo e Aceite conferidos à empresa Pequena Central Hidrelétrica SL S.A. 
(Interessada), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 237, de 2 de fevereiro de 2007, e nº 
744, de 30 de março de 2007, localizada no rio Santa Maria da Vitória, sub-bacia 57, na bacia 
hidrográfica do Atlântico Leste, no município de Santa Leopoldina, no estado do Espírito Santo. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 19/01/2007, o Despacho n° 101 retificou a divisão de quedas os Estudos de 
Inventário Hidrelétrico do rio Santa Maria da Vitória, aprovada por meio do Despacho nº 77, de 16 de 
fevereiro de 2000. 
 
3. 
Em 2 de fevereiro de 2007, por meio do Despacho nº 237, foi conferido o Registro 
Ativo à empresa Pequena Central Hidrelétrica SL S.A., o qual foi aceito em 30 de março de 2007 por 
meio do Despacho nº 744.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\117\NT_077LG0202  
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 069/2016-SCG/ANEEL, de 23/02/2016 
4. 
Em 09 de maio de 2011, a titularidade do processo 48500.000467/2007-31 foi 
transferida da empresa Duto Engenharia Ltda. para a Pequena Central Hidrelétrica SL S.A., por 
intermédio do Despacho nº 1.956. 
 
5. 
Em 20 de outubro de 2015, por meio da correspondência Sem Número1, a 
interessada protocolou o Sumário Executivo referente a esse empreendimento, o qual foi 
apresentado de maneira completa em 27 de janeiro de 2016.  
 
III – DA ANÁLISE 
 
6. 
Trata-se da solicitação formulada pela empresa Pequena Central Hidrelétrica SL S/A 
para emissão do Despacho de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) 
referente ao processo de implantação e exploração da PCH Santa Leopoldina. 
 
7. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
8. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 101, de 19/01/2007.  
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Santa Leopoldina 
PCH Santa Leopoldina 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
20°5'27"S 
40°32'40"W 
20°5'12"S 
40°33'8"W 
NA Montante (m) 
70 
100 
NA Jusante (m) 
39 
14,93 
Queda Bruta (m) 
31 
85,07 
Área do Reservatório (km²) 
0,37 
0,0037 
Potência (kW) 
9.200 
11.000 
Vazão Qmlt2 (m³/s) 
35,10 
9,08 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Santa Maria (da Vitória) ESTADO: 
ES 
SUB-BACIA: 
57 
DESPACHO: 
101 
DATA: 
19/01/2007 
AUTOR: 
Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. – ESCELSA 
POTÊNCIA: 
77.260 kW 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
5 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamentos 
Coordenadas 
NA Montante (m) NA Jusante (m) Potência (kW) 
Condição 
UHE Suíça 
20°5'5"S 
40°33'36"W 
350,0 
102,0* 
33.900 
Concedido 
                                                          
1 DOC SICNET 48513.028569/2015-00 
2 Vazão Média de Longo Termo.
PCH Santa Leopoldina      Estudos de Inventário    Sumário Executivo  
Localização do barramento    20°5'27"S
40°32'40"W      20°5'12"S
40°33'8"W  
NA Montante (m)    70      100  
NA Jusante (m)    39      14,93  
Queda Bruta (m)    31      85,07  
Área do Reservatório (km²)    0,37      0,0037  
Potência (kW)    9.200      11.000  
Vazão Qmlt2 (m³/s)    35,10      9,08  
NOME DO RIO:    Santa Maria (da Vitória)          ESTADO:        ES    SUB-BACIA:      57
DESPACHO:    101          DATA:        19/01/2007          
AUTOR:    Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. – ESCELSA                            
POTÊNCIA:    77.260 kW          EIXOS IDENTIFICADOS:        5          
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                
Aproveitamentos      Coordenadas      NA Montante (m)        NA Jusante (m)    Potência (kW)      Condição  
UHE Suíça    20°5'5"S
40°33'36"W      350,0        102,0*      33.900    Concedido    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\117\NT_077LG0202  
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 069/2016-SCG/ANEEL, de 23/02/2016 
9. 
Note-se que, conforme apresentado na Tabela 1, as características do 
aproveitamento são diferentes dos definidos no inventário do rio Santa Maria.  
 
10. 
Sinteticamente, o barramento do aproveitamento foi deslocado da posição 
originalmente prevista nos estudos de inventário do rio Santa Maria, no leito do rio, para o canal de 
fuga da UHE Suíça, no trecho de vazão reduzida, o que permitiu elevar o nível de montante de 70,00 
para 100,00 metros (Nível de jusante da UHE Suíça). A casa de força, por sua vez, continua 
localizada na posição originalmente definida no inventário, porém, a cota obtida nos levantamentos 
de campo foi 14,93 metros, diferente dos 39,00 metros obtidos nos levantamentos dos estudos de 
inventário.  
 
11. 
Em relação à vazão observa-se que houve alteração da série hidrológica prevista 
para o aproveitamento, traduzida na Tabela 1 pela alteração da Qmlt. A revisão da PCH Santa 
Leopoldina utiliza a série defluente da UHE Suíça, sem vertimentos, o que altera significativamente a 
série de vazões do empreendimento, logo, a média de longo termo. Contudo, a PCH Santa 
Leopoldina definida no inventário também era em derivação, logo a vazão a ser efetivamente 
aproveitada não seria o total da série anterior, pois ainda haveria necessidade de se manter uma 
defluência no trecho de vazão reduzida (a ser definida pelo órgão de recursos hídricos). Ademais, 
como resultado, o vertedouro precisa apenas comportar a vazão máxima defluente da casa de força 
da UHE Suíça, que é de 20,65 m3/s.  
 
12. 
No cômputo geral, as alterações permitiram aumentar a potência de 9.200 kW para 
11.000 kW e a energia média do empreendimento de 4,6 MWmédios para 6,45 MWmédios, o que é 
uma otimização do aproveitamento do trecho, sendo recomendável sua aprovação. 
 
13. 
Com vistas a evitar possíveis conflitos com estudos de inventários ou outros 
empreendimentos, foram pesquisados os sistemas de informação3 da ANEEL. Constatou-se que 
inexistem estudos ou projetos hidroenergéticos em andamento no trecho em análise.  
 
14. 
A partição de quedas definida como o aproveitamento ótimo da cascata do rio Santa 
Maria não está sendo afetada uma vez que a PCH Santa Leopoldina é o único empreendimento 
previsto entre o canal de fuga da UHE Suíça e a foz do rio Santa Maria no Oceano Atlântico. Assim, 
uma revisão dos estudos de inventário torna-se desnecessária. 
 
15. 
Frise-se que a alternativa apresenta vantagens também do ponto de vista ambiental. 
Além da redução da área do reservatório, aponta-se que o empreendimento revisado dispõe de 
licenciamento ambiental prévio, apresentada na Tabela 4, a seguir.  
 
 
 
 
                                                          
3 Nominalmente: Siph, Sigel, Sicnet, Outorga de Geração e Relatório de Acompanhamento de Estudos e Projetos 
Hidroenergéticos.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\117\NT_077LG0202  
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 069/2016-SCG/ANEEL, de 23/02/2016 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
16. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
SPEC-Planejamento,Engenharia,Consultoria Eireli 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Magdi Abdel Raouf Gabr Shaat 14201400000002079408  CREA n°. 9862/D 
Responsável Geral do 
Projeto  
Marcelo Silva Narciso 
200982358 
CREA ES415 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Luiz Alexandre Pereira 
14201400000002089160 CREA MG 2113014 
Estudos geotécnicos 
Sandra Regina da Luz 
14201400000002089250 CREA MG 2113121 
Estudos hidrológicos 
Magdi Abdel Raouf Gabr Shaat 14201500000002657117 CREA n°. 9862/D 
Estudos energéticos 
Magdi Abdel Raouf Gabr Shaat 14201500000002657117 CREA n°. 9862/D 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
LICENÇA PRÉVIA4 
Número 
19/2015 
Órgão emissor 
IEMA – ES 
Data de emissão 
02/03/2015 
Validade 
07/12/2018 
Vazão remanescente 
2,042 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não Emitida 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
17. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos 
apresentados indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 
7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial hidráulico. 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e Níveis Operacionais  
A queda do Sumário Executivo é superior, e os níveis operacionais foram alterados, como 
explicitado no item III.1. 
 
 
 
 
                                                          
4 48513.016344/2015-00
Empresa Projetista:  SPEC-Planejamento,Engenharia,Consultoria Eireli        
Responsável Técnico    Nº ART  Nº Registro    Responsabilidade
Magdi Abdel Raouf Gabr Shaat  14201400000002079408    CREA n°. 9862/D    Responsável Geral do
Projeto
Marcelo Silva Narciso  200982358    CREA ES415    Estudos cartográficos e
topográficos
Luiz Alexandre Pereira  14201400000002089160    CREA MG 2113014    Estudos geotécnicos
Sandra Regina da Luz  14201400000002089250    CREA MG 2113121    Estudos hidrológicos
Magdi Abdel Raouf Gabr Shaat  14201500000002657117    CREA n°. 9862/D    Estudos energéticos
Magdi Abdel Raouf Gabr Shaat  14201500000002657117    CREA n°. 9862/D    Estruturas extravasoras
Tipo de licença    LICENÇA PRÉVIA4
Número    19/2015
Órgão emissor    IEMA – ES
Data de emissão    02/03/2015
Validade    07/12/2018
Vazão remanescente    2,042
Tipo de Licença    Não Emitida

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\117\NT_077LG0202  
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 069/2016-SCG/ANEEL, de 23/02/2016 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Santa Leopoldina 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Medição Direta no Canal de Fuga da UHE Suíça e Aplicação de método indireto para extensão da 
série de vazões. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
993 
NOME DO RIO DA USINA: 
Santa Maria da Vitória 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
2040045 
UHE Suíça 
Santa Maria da Vitória 
894 
 
POSTO FLUVIOMÉTRICO PARA EXTENSÃO DA SÉRIE 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
51770000 
Córrego do Galo 
Jucu Braço Norte 
980 
 
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
20,65 
TR (anos): 
10.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
SOLEIRA LIVRE 
TIPO DE ESTRUTURA DA 
BARRAGEM: 
GRAVIDADE/TERRA 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Magdi Abdel Raouf Gabr Shaat,  
CREA n°. 9862/D 
Nº DA 
ART 
142015000000026570835 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
2040045 
UHE Suíça 
Santa Maria da Vitória 
894 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 11.000 kW é superior à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 3 turbinas de 3666 kW e 3 geradores de potência 
unitária nominal de 4.074 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
18. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimada no trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
19. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são 
de responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para 
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a 
apresentação da DRDH, desde que compatíveis com estes. 
 
                                                          
5 DOC SICNET 48513.028569/2015-71-2 (VIA 001) (ANEXO: 002)
METODOLOGIA
ADOTADA:  Medição Direta no Canal de Fuga da UHE Suíça e Aplicação de método indireto para extensão da
série de vazões.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  993  NOME DO RIO DA USINA:    Santa Maria da Vitória  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
2040045  UHE Suíça    Santa Maria da Vitória    894
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO PARA EXTENSÃO DA SÉRIE          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
51770000  Córrego do Galo    Jucu Braço Norte    980
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    20,65    TR (anos):    10.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    SOLEIRA LIVRE          
TIPO DE ESTRUTURA DA
BARRAGEM:    GRAVIDADE/TERRA          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Magdi Abdel Raouf Gabr Shaat,
CREA n°. 9862/D        Nº DA
ART  142015000000026570835
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
2040045  UHE Suíça    Santa Maria da Vitória    894    
Estudos Energéticos  A potência de 11.000 kW é superior à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 3 turbinas de 3666 kW e 3 geradores de potência
unitária nominal de 4.074 kVA, com 0,9 de fator de potência.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\117\NT_077LG0202  
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 069/2016-SCG/ANEEL, de 23/02/2016 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Santa Leopoldina 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
11.000 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
4.074 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
3.667 / 2,60 
Rendimento da turbina 
91,00% 
Rendimento do gerador 
97,00% 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
2,33% 
Indisponibilidade programada (%) 
6,86% 
Perdas hidraúlicas nominais (m) 
3,49 
Queda bruta nominal (m) 
85,07 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,1% 
Consumo Interno (kW médio) 
57,60 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
2,0426 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
2,1186 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
 
20. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 395, de 4 de dezembro de 1998, o 
processo seria sobrestado até a apresentação da DRDH, sem a possibilidade de emissão de algum 
ato referente à adequação do projeto apresentado pela empresa Pequena Central Hidrelétrica SL 
S/A. 
 
21. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015 trouxe algumas inovações nesse 
sentido. O Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI-PCH), etapa já cumprida pelo empreendedor. 
 
22. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, 
do Sumário Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Santa Leopoldina, 
nos termos da REN 395/1998, quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
23. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e 
que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, 
conforme excerto a seguir transcrito:  
 
 [...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores 
do potencial hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
                                                          
6 A ser confirmada quando da obtenção da DRDH.
PCH Santa Leopoldina  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  11.000
Número de Unidades Geradoras  3
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  4.074 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  3.667 / 2,60
Rendimento da turbina  91,00%
Rendimento do gerador  97,00%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  2,33%
Indisponibilidade programada (%)  6,86%
Perdas hidraúlicas nominais (m)  3,49
Queda bruta nominal (m)  85,07
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  0,1%
Consumo Interno (kW médio)  57,60
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  2,0426
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  2,1186
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\117\NT_077LG0202  
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 069/2016-SCG/ANEEL, de 23/02/2016 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com 
uso do potencial hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de 
Registro da Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela 
SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração 
de Reserva de Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento 
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação 
dessas ações, quando couber, imediatamente após a publicação do DRI-PCH 
previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da 
ANEEL, caso o interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, 
prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério da ANEEL, contados da data de sua 
publicação. 
 
[...]  
 
24. 
Assim, é adequada a emissão do DRS-PCH referente à PCH SANTA LEOPOLDINA 
à empresa Pequena Central Hidreletrica SL S/A, bem como o encaminhamento de Ofício à Agência 
Estadual de Recursos Hídricos (do Espírito Santo), para fins da emissão da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
25. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 395, de 4 de dezembro de 1998; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
26. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por 
meio da emissão do DRS-PCH referente à PCH Santa Leopoldina de titularidade da empresa 
Pequena Central Hidreletrica SL S/A.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\117\NT_077LG0202  
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 069/2016-SCG/ANEEL, de 23/02/2016 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
27. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar Ofício à Agência Estadual de Recursos Hídricos, 
para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
LEONARDO MAROTTA GARDINO 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\117\NT_077LG0202  
 
FL. 09 da Nota Técnica nº 069/2016-SCG/ANEEL, de 23/02/2016 
ANEXO 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Santa Leopoldina 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1931 
10,27 
8,88 
11,20 
7,88 
5,66 
3,66 
4,80 
5,34 
6,54 
9,21 
17,17 
14,53 
1932 
20,65 
12,35 
11,85 
8,06 
9,06 
8,47 
6,59 
4,17 
2,74 
3,94 
9,65 
11,81 
1933 
20,65 
16,67 
16,17 
20,65 
20,65 
13,99 
11,47 
8,00 
4,46 
5,93 
10,68 
16,30 
1934 
15,46 
12,98 
13,68 
13,12 
9,51 
7,63 
6,49 
5,09 
4,46 
6,07 
9,41 
8,35 
1935 
20,65 
20,65 
15,81 
15,44 
9,77 
7,40 
5,76 
4,83 
2,99 
3,96 
6,25 
11,35 
1936 
5,64 
14,36 
13,63 
7,07 
5,27 
14,36 
8,15 
3,59 
4,17 
8,81 
10,36 
13,81 
1937 
17,99 
20,65 
14,90 
20,65 
20,65 
11,60 
11,37 
7,66 
5,67 
6,27 
14,53 
20,65 
1938 
16,18 
8,81 
7,09 
10,56 
6,40 
9,94 
5,36 
6,21 
3,92 
5,11 
15,62 
18,82 
1939 
19,15 
12,08 
7,29 
6,45 
4,08 
3,17 
2,92 
1,86 
2,08 
1,65 
0,98 
7,13 
1940 
6,16 
6,39 
15,44 
9,14 
10,94 
10,02 
5,06 
3,12 
3,73 
4,36 
9,56 
5,43 
1941 
8,34 
10,44 
14,54 
15,09 
9,72 
6,81 
6,58 
4,68 
5,85 
7,21 
6,49 
12,91 
1942 
20,65 
14,36 
11,40 
9,96 
6,51 
5,88 
5,76 
7,29 
4,05 
5,54 
15,27 
20,65 
1943 
20,65 
20,65 
20,65 
19,15 
14,54 
12,85 
10,61 
8,25 
9,06 
12,62 
13,09 
20,65 
1944 
18,66 
13,82 
13,10 
10,85 
11,16 
9,01 
7,66 
8,05 
1,24 
4,40 
7,35 
20,65 
1945 
20,65 
18,00 
19,48 
20,65 
17,01 
11,16 
9,61 
8,19 
8,69 
8,60 
14,18 
20,65 
1946 
17,67 
10,76 
12,91 
18,16 
13,46 
8,66 
6,85 
6,87 
4,61 
7,15 
9,20 
9,05 
1947 
6,18 
5,99 
9,17 
7,76 
7,68 
4,54 
4,75 
4,04 
4,03 
14,37 
19,98 
20,65 
1948 
18,33 
13,28 
13,28 
10,10 
11,80 
8,28 
7,47 
5,03 
3,94 
4,75 
9,14 
20,65 
1949 
20,65 
20,65 
20,65 
20,65 
16,18 
14,91 
11,51 
8,62 
6,54 
10,40 
19,19 
20,65 
1950 
20,65 
14,96 
13,11 
10,92 
7,51 
7,01 
6,10 
3,82 
3,43 
3,85 
12,61 
20,65 
1951 
12,00 
16,49 
20,65 
13,73 
8,37 
12,58 
6,88 
8,39 
4,04 
3,16 
2,17 
12,71 
1952 
20,65 
20,65 
20,65 
12,68 
8,26 
7,46 
8,36 
8,36 
6,94 
4,15 
20,65 
20,65 
1953 
16,45 
19,90 
11,55 
11,17 
7,45 
5,20 
4,57 
3,56 
3,09 
2,92 
16,88 
20,65 
1954 
18,37 
8,16 
5,75 
11,77 
5,49 
4,98 
3,55 
2,70 
3,46 
2,96 
3,18 
5,68 
1955 
8,35 
4,17 
2,46 
4,66 
3,74 
1,68 
1,11 
0,25 
0,21 
2,40 
18,88 
15,42 
1956 
8,47 
3,56 
7,66 
2,63 
2,84 
3,15 
2,20 
2,50 
2,14 
5,94 
14,99 
20,65 
1957 
20,65 
15,17 
17,78 
18,28 
12,81 
12,33 
7,94 
4,84 
4,10 
3,77 
11,77 
20,65 
1958 
14,19 
12,78 
8,32 
14,43 
10,20 
6,35 
7,15 
4,66 
5,36 
7,76 
8,65 
7,67 
1959 
9,11 
4,42 
9,79 
4,02 
3,65 
1,93 
1,58 
0,93 
2,54 
5,27 
10,92 
20,65 
1960 
20,65 
20,65 
20,65 
20,65 
16,39 
12,55 
11,62 
9,67 
8,21 
7,28 
12,51 
11,45 
1961 
20,65 
20,65 
12,28 
9,95 
10,12 
8,56 
7,03 
4,88 
2,76 
3,47 
3,43 
4,37 
1962 
16,99 
12,27 
5,67 
2,26 
2,56 
2,60 
2,15 
0,54 
0,28 
3,40 
5,38 
14,25 
1963 
11,80 
5,10 
2,89 
2,70 
1,53 
0,55 
0,43 
0,00 
0,00 
0,00 
0,97 
0,00 
1964 
10,39 
7,75 
7,37 
10,16 
3,00 
1,85 
3,06 
2,74 
1,56 
10,69 
8,95 
12,41 
1965 
20,44 
20,65 
12,30 
8,98 
5,99 
4,75 
4,45 
2,90 
1,85 
3,77 
19,75 
7,35 
1966 
14,69 
4,64 
1,73 
1,75 
1,59 
1,27 
0,99 
0,00 
0,00 
3,14 
13,19 
9,07 
1967 
4,65 
7,06 
8,45 
7,46 
6,34 
2,85 
1,43 
0,42 
0,00 
0,31 
4,19 
17,06 
1968 
15,68 
12,18 
20,45 
9,25 
5,16 
3,66 
3,82 
2,49 
5,48 
5,50 
4,35 
8,60 
1969 
6,43 
8,62 
6,17 
3,06 
1,38 
3,37 
1,28 
0,02 
0,48 
1,42 
5,88 
18,74 
1970 
20,65 
18,12 
6,65 
5,48 
3,23 
2,92 
4,13 
6,03 
5,26 
8,38 
20,65 
20,65
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Santa Leopoldina                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1931  10,27  8,88  11,20  7,88  5,66  3,66  4,80  5,34  6,54  9,21  17,17  14,53
1932  20,65  12,35  11,85  8,06  9,06  8,47  6,59  4,17  2,74  3,94  9,65  11,81
1933  20,65  16,67  16,17  20,65  20,65  13,99  11,47  8,00  4,46  5,93  10,68  16,30
1934  15,46  12,98  13,68  13,12  9,51  7,63  6,49  5,09  4,46  6,07  9,41  8,35
1935  20,65  20,65  15,81  15,44  9,77  7,40  5,76  4,83  2,99  3,96  6,25  11,35
1936  5,64  14,36  13,63  7,07  5,27  14,36  8,15  3,59  4,17  8,81  10,36  13,81
1937  17,99  20,65  14,90  20,65  20,65  11,60  11,37  7,66  5,67  6,27  14,53  20,65
1938  16,18  8,81  7,09  10,56  6,40  9,94  5,36  6,21  3,92  5,11  15,62  18,82
1939  19,15  12,08  7,29  6,45  4,08  3,17  2,92  1,86  2,08  1,65  0,98  7,13
1940  6,16  6,39  15,44  9,14  10,94  10,02  5,06  3,12  3,73  4,36  9,56  5,43
1941  8,34  10,44  14,54  15,09  9,72  6,81  6,58  4,68  5,85  7,21  6,49  12,91
1942  20,65  14,36  11,40  9,96  6,51  5,88  5,76  7,29  4,05  5,54  15,27  20,65
1943  20,65  20,65  20,65  19,15  14,54  12,85  10,61  8,25  9,06  12,62  13,09  20,65
1944  18,66  13,82  13,10  10,85  11,16  9,01  7,66  8,05  1,24  4,40  7,35  20,65
1945  20,65  18,00  19,48  20,65  17,01  11,16  9,61  8,19  8,69  8,60  14,18  20,65
1946  17,67  10,76  12,91  18,16  13,46  8,66  6,85  6,87  4,61  7,15  9,20  9,05
1947  6,18  5,99  9,17  7,76  7,68  4,54  4,75  4,04  4,03  14,37  19,98  20,65
1948  18,33  13,28  13,28  10,10  11,80  8,28  7,47  5,03  3,94  4,75  9,14  20,65
1949  20,65  20,65  20,65  20,65  16,18  14,91  11,51  8,62  6,54  10,40  19,19  20,65
1950  20,65  14,96  13,11  10,92  7,51  7,01  6,10  3,82  3,43  3,85  12,61  20,65
1951  12,00  16,49  20,65  13,73  8,37  12,58  6,88  8,39  4,04  3,16  2,17  12,71
1952  20,65  20,65  20,65  12,68  8,26  7,46  8,36  8,36  6,94  4,15  20,65  20,65
1953  16,45  19,90  11,55  11,17  7,45  5,20  4,57  3,56  3,09  2,92  16,88  20,65
1954  18,37  8,16  5,75  11,77  5,49  4,98  3,55  2,70  3,46  2,96  3,18  5,68
1955  8,35  4,17  2,46  4,66  3,74  1,68  1,11  0,25  0,21  2,40  18,88  15,42
1956  8,47  3,56  7,66  2,63  2,84  3,15  2,20  2,50  2,14  5,94  14,99  20,65
1957  20,65  15,17  17,78  18,28  12,81  12,33  7,94  4,84  4,10  3,77  11,77  20,65
1958  14,19  12,78  8,32  14,43  10,20  6,35  7,15  4,66  5,36  7,76  8,65  7,67
1959  9,11  4,42  9,79  4,02  3,65  1,93  1,58  0,93  2,54  5,27  10,92  20,65
1960  20,65  20,65  20,65  20,65  16,39  12,55  11,62  9,67  8,21  7,28  12,51  11,45
1961  20,65  20,65  12,28  9,95  10,12  8,56  7,03  4,88  2,76  3,47  3,43  4,37
1962  16,99  12,27  5,67  2,26  2,56  2,60  2,15  0,54  0,28  3,40  5,38  14,25
1963  11,80  5,10  2,89  2,70  1,53  0,55  0,43  0,00  0,00  0,00  0,97  0,00
1964  10,39  7,75  7,37  10,16  3,00  1,85  3,06  2,74  1,56  10,69  8,95  12,41
1965  20,44  20,65  12,30  8,98  5,99  4,75  4,45  2,90  1,85  3,77  19,75  7,35
1966  14,69  4,64  1,73  1,75  1,59  1,27  0,99  0,00  0,00  3,14  13,19  9,07
1967  4,65  7,06  8,45  7,46  6,34  2,85  1,43  0,42  0,00  0,31  4,19  17,06
1968  15,68  12,18  20,45  9,25  5,16  3,66  3,82  2,49  5,48  5,50  4,35  8,60
1969  6,43  8,62  6,17  3,06  1,38  3,37  1,28  0,02  0,48  1,42  5,88  18,74
1970  20,65  18,12  6,65  5,48  3,23  2,92  4,13  6,03  5,26  8,38  20,65  20,65

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\117\NT_077LG0202  
 
FL. 010 da Nota Técnica nº 069/2016-SCG/ANEEL, de 23/02/2016 
1971 
8,10 
6,05 
6,51 
5,00 
3,32 
3,22 
3,36 
2,89 
3,33 
8,32 
20,65 
20,65 
1972 
12,53 
13,26 
10,48 
8,54 
7,36 
5,54 
5,34 
5,06 
5,63 
6,75 
17,30 
20,65 
1973 
11,60 
8,68 
20,65 
16,00 
9,55 
7,34 
6,13 
4,49 
3,33 
9,46 
9,00 
13,48 
1974 
20,65 
14,42 
14,60 
11,10 
7,86 
5,50 
5,50 
3,85 
3,75 
8,56 
9,88 
13,88 
1975 
20,65 
20,65 
15,91 
10,37 
8,06 
6,68 
5,87 
4,55 
3,72 
9,00 
14,82 
9,42 
1976 
3,30 
3,14 
1,84 
1,95 
1,95 
0,82 
1,70 
0,48 
1,17 
3,16 
18,24 
20,65 
1977 
18,80 
8,69 
5,28 
5,35 
5,17 
3,15 
2,30 
0,72 
1,63 
5,01 
9,76 
13,07 
1978 
19,35 
15,07 
13,12 
15,79 
11,01 
7,29 
10,57 
6,27 
4,90 
7,07 
6,06 
12,13 
1979 
20,65 
20,65 
20,65 
20,65 
19,88 
15,69 
13,72 
11,83 
10,78 
10,55 
20,65 
20,65 
1980 
20,65 
20,65 
15,66 
20,65 
16,34 
11,99 
10,19 
8,82 
6,81 
7,49 
8,15 
20,65 
1981 
16,16 
11,08 
19,01 
20,18 
11,43 
10,27 
7,61 
7,64 
5,35 
10,20 
20,65 
20,65 
1982 
20,65 
15,11 
20,65 
19,33 
13,56 
10,52 
9,19 
8,86 
6,41 
5,68 
4,58 
7,01 
1983 
20,65 
20,65 
9,18 
8,35 
5,86 
5,05 
4,59 
2,63 
5,90 
10,85 
20,65 
20,65 
1984 
15,80 
8,89 
9,07 
9,14 
5,69 
3,88 
2,92 
3,42 
4,45 
8,20 
13,80 
20,65 
1985 
20,65 
20,65 
20,65 
11,40 
14,51 
10,34 
7,78 
9,55 
8,02 
11,80 
11,79 
20,16 
1986 
20,65 
11,36 
6,28 
4,49 
4,24 
4,12 
3,33 
3,77 
2,83 
1,67 
2,27 
8,31 
1987 
7,69 
4,22 
14,83 
10,32 
4,46 
3,59 
2,83 
2,14 
1,76 
1,39 
5,69 
15,38 
1988 
19,73 
7,16 
8,81 
3,12 
2,68 
1,87 
1,01 
0,71 
0,45 
3,38 
5,28 
7,23 
1989 
3,58 
2,88 
6,47 
3,23 
2,62 
2,30 
1,14 
1,38 
0,42 
0,81 
5,71 
20,65 
1990 
6,53 
4,09 
3,83 
2,93 
1,44 
0,62 
0,81 
0,66 
1,65 
3,14 
4,46 
8,61 
1991 
20,65 
12,60 
20,65 
9,82 
7,04 
4,56 
4,36 
5,96 
4,39 
2,59 
8,45 
6,57 
1992 
13,26 
13,86 
7,30 
5,38 
4,15 
2,86 
4,69 
2,55 
2,74 
4,63 
20,65 
19,84 
1993 
13,83 
6,01 
3,50 
7,16 
3,70 
2,73 
1,74 
1,60 
0,75 
1,20 
1,56 
8,32 
1994 
20,65 
7,30 
20,65 
12,23 
8,92 
5,31 
3,92 
2,67 
1,70 
1,92 
3,66 
9,71 
1995 
3,76 
1,47 
1,72 
3,53 
1,73 
0,98 
1,78 
0,84 
0,00 
2,77 
10,28 
20,65 
1996 
18,13 
3,52 
3,40 
2,34 
1,94 
1,07 
0,21 
0,62 
1,59 
5,89 
20,65 
18,93 
1997 
20,26 
9,98 
20,65 
18,17 
10,89 
7,35 
4,69 
3,92 
3,92 
5,16 
7,11 
18,41 
1998 
11,87 
7,23 
5,90 
5,03 
4,06 
3,22 
2,30 
3,76 
1,54 
4,77 
11,60 
13,23 
1999 
12,33 
2,59 
9,54 
5,95 
4,15 
2,49 
3,57 
3,05 
3,23 
4,84 
14,35 
16,22 
2000 
14,10 
11,52 
9,59 
8,00 
5,08 
4,35 
3,17 
2,17 
4,03 
1,28 
12,28 
20,65 
2001 
10,32 
4,59 
4,22 
2,98 
2,50 
2,44 
1,84 
2,02 
3,49 
8,02 
20,65 
20,65 
2002 
20,65 
14,71 
8,40 
7,16 
6,86 
4,96 
5,10 
4,26 
8,01 
4,69 
7,59 
13,73 
2003 
20,65 
8,45 
6,81 
6,76 
4,23 
2,87 
2,67 
2,19 
1,37 
0,81 
0,96 
5,24 
2004 
17,51 
16,99 
17,03 
12,95 
8,21 
7,81 
6,01 
4,35 
2,22 
2,89 
3,94 
16,40 
2005 
15,52 
20,65 
20,65 
15,31 
17,95 
20,65 
14,32 
9,31 
8,52 
7,30 
18,14 
20,65 
2006 
15,49 
6,23 
20,65 
12,89 
7,03 
6,70 
5,58 
4,66 
5,48 
8,76 
20,14 
20,65 
2007 
20,65 
20,65 
10,30 
10,20 
6,77 
5,08 
4,16 
3,34 
3,59 
3,06 
4,67 
5,70 
2008 
3,82 
15,47 
16,54 
12,54 
5,43 
3,51 
2,81 
1,77 
1,48 
2,57 
18,21 
20,65 
2009 
20,65 
15,14 
14,42 
20,65 
9,80 
8,58 
6,53 
5,12 
3,67 
14,39 
15,05 
20,65 
2010 
7,63 
4,37 
13,56 
12,73 
7,33 
4,74 
4,67 
2,86 
1,88 
2,82 
12,10 
19,73 
2011 
16,95 
4,74 
20,65 
15,88 
8,37 
6,07 
4,74 
3,26 
3,11 
4,49 
15,28 
20,65 
2012 
20,65 
8,50 
6,32 
6,58 
6,38 
5,90 
3,54 
8,05 
4,24 
2,65 
14,98 
9,37 
2013 
9,33 
12,14 
14,41 
17,39 
7,27 
5,71 
4,01 
2,96 
2,40 
3,41 
5,55 
20,65
1971  8,10  6,05  6,51  5,00  3,32  3,22  3,36  2,89  3,33  8,32  20,65  20,65
1972  12,53  13,26  10,48  8,54  7,36  5,54  5,34  5,06  5,63  6,75  17,30  20,65
1973  11,60  8,68  20,65  16,00  9,55  7,34  6,13  4,49  3,33  9,46  9,00  13,48
1974  20,65  14,42  14,60  11,10  7,86  5,50  5,50  3,85  3,75  8,56  9,88  13,88
1975  20,65  20,65  15,91  10,37  8,06  6,68  5,87  4,55  3,72  9,00  14,82  9,42
1976  3,30  3,14  1,84  1,95  1,95  0,82  1,70  0,48  1,17  3,16  18,24  20,65
1977  18,80  8,69  5,28  5,35  5,17  3,15  2,30  0,72  1,63  5,01  9,76  13,07
1978  19,35  15,07  13,12  15,79  11,01  7,29  10,57  6,27  4,90  7,07  6,06  12,13
1979  20,65  20,65  20,65  20,65  19,88  15,69  13,72  11,83  10,78  10,55  20,65  20,65
1980  20,65  20,65  15,66  20,65  16,34  11,99  10,19  8,82  6,81  7,49  8,15  20,65
1981  16,16  11,08  19,01  20,18  11,43  10,27  7,61  7,64  5,35  10,20  20,65  20,65
1982  20,65  15,11  20,65  19,33  13,56  10,52  9,19  8,86  6,41  5,68  4,58  7,01
1983  20,65  20,65  9,18  8,35  5,86  5,05  4,59  2,63  5,90  10,85  20,65  20,65
1984  15,80  8,89  9,07  9,14  5,69  3,88  2,92  3,42  4,45  8,20  13,80  20,65
1985  20,65  20,65  20,65  11,40  14,51  10,34  7,78  9,55  8,02  11,80  11,79  20,16
1986  20,65  11,36  6,28  4,49  4,24  4,12  3,33  3,77  2,83  1,67  2,27  8,31
1987  7,69  4,22  14,83  10,32  4,46  3,59  2,83  2,14  1,76  1,39  5,69  15,38
1988  19,73  7,16  8,81  3,12  2,68  1,87  1,01  0,71  0,45  3,38  5,28  7,23
1989  3,58  2,88  6,47  3,23  2,62  2,30  1,14  1,38  0,42  0,81  5,71  20,65
1990  6,53  4,09  3,83  2,93  1,44  0,62  0,81  0,66  1,65  3,14  4,46  8,61
1991  20,65  12,60  20,65  9,82  7,04  4,56  4,36  5,96  4,39  2,59  8,45  6,57
1992  13,26  13,86  7,30  5,38  4,15  2,86  4,69  2,55  2,74  4,63  20,65  19,84
1993  13,83  6,01  3,50  7,16  3,70  2,73  1,74  1,60  0,75  1,20  1,56  8,32
1994  20,65  7,30  20,65  12,23  8,92  5,31  3,92  2,67  1,70  1,92  3,66  9,71
1995  3,76  1,47  1,72  3,53  1,73  0,98  1,78  0,84  0,00  2,77  10,28  20,65
1996  18,13  3,52  3,40  2,34  1,94  1,07  0,21  0,62  1,59  5,89  20,65  18,93
1997  20,26  9,98  20,65  18,17  10,89  7,35  4,69  3,92  3,92  5,16  7,11  18,41
1998  11,87  7,23  5,90  5,03  4,06  3,22  2,30  3,76  1,54  4,77  11,60  13,23
1999  12,33  2,59  9,54  5,95  4,15  2,49  3,57  3,05  3,23  4,84  14,35  16,22
2000  14,10  11,52  9,59  8,00  5,08  4,35  3,17  2,17  4,03  1,28  12,28  20,65
2001  10,32  4,59  4,22  2,98  2,50  2,44  1,84  2,02  3,49  8,02  20,65  20,65
2002  20,65  14,71  8,40  7,16  6,86  4,96  5,10  4,26  8,01  4,69  7,59  13,73
2003  20,65  8,45  6,81  6,76  4,23  2,87  2,67  2,19  1,37  0,81  0,96  5,24
2004  17,51  16,99  17,03  12,95  8,21  7,81  6,01  4,35  2,22  2,89  3,94  16,40
2005  15,52  20,65  20,65  15,31  17,95  20,65  14,32  9,31  8,52  7,30  18,14  20,65
2006  15,49  6,23  20,65  12,89  7,03  6,70  5,58  4,66  5,48  8,76  20,14  20,65
2007  20,65  20,65  10,30  10,20  6,77  5,08  4,16  3,34  3,59  3,06  4,67  5,70
2008  3,82  15,47  16,54  12,54  5,43  3,51  2,81  1,77  1,48  2,57  18,21  20,65
2009  20,65  15,14  14,42  20,65  9,80  8,58  6,53  5,12  3,67  14,39  15,05  20,65
2010  7,63  4,37  13,56  12,73  7,33  4,74  4,67  2,86  1,88  2,82  12,10  19,73
2011  16,95  4,74  20,65  15,88  8,37  6,07  4,74  3,26  3,11  4,49  15,28  20,65
2012  20,65  8,50  6,32  6,58  6,38  5,90  3,54  8,05  4,24  2,65  14,98  9,37
2013  9,33  12,14  14,41  17,39  7,27  5,71  4,01  2,96  2,40  3,41  5,55  20,65