Nota Técnica nº 117/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 29 de fevereiro de 2016. 
 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.000417/2015-52 
 
Assunto: Adequação do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica Cabaçal 3, com Registro 
Ativo conferido às empresas Frigorífico Nutribrás Ltda., 
Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda., Rogel 
A.L. Motta – ME e a Carlos Sérgio Arantes, por meio do 
Despacho nº 353, de 12 de fevereiro de 2015, localizada 
no município de Reserva do Cabaçal, no estado de Mato 
Grosso. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Cabaçal 3, com 7.500 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.MT.035487-2.01, com Registro Ativo conferido às empresas 
Frigorífico Nutribrás Ltda., Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda., Rogel A.L. Motta – ME e a Carlos Sérgio 
Arantes, por meio  do Despacho nº 353, de 12 de fevereiro de 2015, localizada no rio Cabaçal, sub-bacia 66, na 
bacia hidrográfica do Rio Paraná, no município de Reserva do Cabaçal, estado de Mato Grosso. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 19 de agosto de 2014, o Despacho n° 3.200 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico da 
bacia do rio Cabaçal, onde foram identificados 6 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Cabaçal 3. 
 
3. 
Em 12 de fevereiro de 2015, por meio do Despacho nº 353, foi conferido o Registro Ativo às 
empresas Frigorífico Nutribrás Ltda., Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda., Rogel A.L. Motta – ME e a 
Carlos Sérgio Arantes. 
4. 
Em 25 de janeiro de 2016, os interessados protocolaram1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento.  
 
III – DA ANÁLISE 
 
1 Por meio da correspondência 001/2016-PRJ/ENEBRAS, Documento nº 48513.001400/2016-00. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

FL. 02 da Nota Técnica nº 117/2016–SCG/ANEEL, de 29/02/2016 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pelas empresas Frigorífico Nutribrás Ltda., Enebras Projetos de 
Usinas Hidrelétricas Ltda., Rogel A.L. Motta – ME e por Carlos Sérgio Arantes para emissão do Despacho de 
Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração 
da PCH Cabaçal 3. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição 
de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 3.200, de 19 de agosto de 2014. 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Cabaçal 3 
PCH Cabaçal 3 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
15°7'5,1"S 
58°26'20,3"W 
15°7'6,5"S 
58°26'19,27"W 
Localização da casa de força 
15º7’15,6”S 
58º26’14,2”W 
15º7’12,96”S 
58º26’10,67”W 
NA Montante (m) 
315 
315 
NA Jusante (m) 
284,9 
284,74 
Queda Bruta (m) 
30,1 
30,26 
Área do Reservatório (km²) 
1,211 
1,22 
Potência (kW) 
7.500 
7.500 
Vazão QMLT 2 (m³/s) 
20,9 
20,55 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Cabaçal 
ESTADO: 
MT 
SUB-BACIA: 
66 
DESPACHO: 
3.200 
DATA: 
19/08/2014 
AUTOR: 
L &S PAR Ltda. 
POTÊNCIA: 
50,85 kW 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
6 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamentos 
Coordenadas 
NA Montante (m) 
NA Jusante (m) 
Potência (kW) 
Condição 
PCH Cabaçal 4 
15°6'32,7"S 
58°27'46"W 
342 
315,2 
6.200 
Registro Ativo 
(Seleção/hierarquização) 
PCH Cabaçal 2 
15°16'41,8"S 
58°16'29"W 
257 
228,5 
10.500 
Eixo Disponível 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda. 
2 Vazão Média de Longo Termo. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
PCH Cabaçal 3      Estudos de Inventário    Sumário Executivo  
Localização do barramento    15°7'5,1"S
58°26'20,3"W      15°7'6,5"S
58°26'19,27"W  
Localização da casa de força    15º7’15,6”S
58º26’14,2”W      15º7’12,96”S
58º26’10,67”W  
NA Montante (m)    315      315  
NA Jusante (m)    284,9      284,74  
Queda Bruta (m)    30,1      30,26  
Área do Reservatório (km²)    1,211      1,22  
Potência (kW)    7.500      7.500  
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT    20,9      20,55  
NOME DO RIO:    Cabaçal          ESTADO:        MT    SUB-BACIA:      66
DESPACHO:    3.200          DATA:        19/08/2014          
AUTOR:    L &S PAR Ltda.                            
POTÊNCIA:    50,85 kW          EIXOS IDENTIFICADOS:        6          
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                
Aproveitamentos      Coordenadas      NA Montante (m)        NA Jusante (m)    Potência (kW)      Condição  
PCH Cabaçal 4    15°6'32,7"S
58°27'46"W      342        315,2      6.200    Registro Ativo
(Seleção/hierarquização)    
PCH Cabaçal 2    15°16'41,8"S
58°16'29"W      257        228,5      10.500    Eixo Disponível    
Empresa Projetista:    Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda.

FL. 03 da Nota Técnica nº 117/2016–SCG/ANEEL, de 29/02/2016 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Daniel Zonta 
Debora Simon 
Francielle Nicaretta 
5698202-9 
5698243-6 
5698369-9 
097732-4-SC 
105428-7-SC 
103735-7-SC 
Elaboração e Coordenação do 
Projeto Básico  
Daniel Zonta 
2409628 
097732-4-SC 
Estudos cartográficos 
Eduardo Gabriel de Pauli Baptista 
5697418-5 
094145-0-SC 
Estudos geotécnicos 
Daniel Zonta 
Debora Simon 
Francielle Nicaretta 
5698133-0 
5698237-1 
5698362-1 
097732-4-SC 
105428-7-SC 
103735-7-SC 
Estudos Hidrológicos 
Daniel Faller 
20160194336 
96294-D-PR 
Estudos Energéticos 
Daniel Zonta 
Debora Simon 
Francielle Nicaretta 
5698107-0 
5698263-0 
5698355-9 
097732-4-SC 
105428-7-SC 
103735-7-SC 
Estruturas extravasoras 
 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentada 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentada. A ANEEL fará articulação com o órgão competente 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Responsável Técnico    Nº ART      Nº Registro    Responsabilidade
Daniel Zonta
Debora Simon
Francielle Nicaretta  5698202-9
5698243-6
5698369-9      097732-4-SC
105428-7-SC
103735-7-SC      Elaboração e Coordenação do
Projeto Básico
Daniel Zonta  2409628      097732-4-SC      Estudos cartográficos
Eduardo Gabriel de Pauli Baptista  5697418-5      094145-0-SC      Estudos geotécnicos
Daniel Zonta
Debora Simon
Francielle Nicaretta  5698133-0
5698237-1
5698362-1      097732-4-SC
105428-7-SC
103735-7-SC      Estudos Hidrológicos
Daniel Faller  20160194336      96294-D-PR      Estudos Energéticos
Daniel Zonta
Debora Simon
Francielle Nicaretta  5698107-0
5698263-0
5698355-9      097732-4-SC
105428-7-SC
103735-7-SC      Estruturas extravasoras
  Tipo de licença    Não foi apresentada
  Número    
  Órgão emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão remanescente    
  Tipo de Licença    Não foi apresentada. A ANEEL fará articulação com o órgão competente
  Número    
  Órgão Emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão de usos consuntivos    

FL. 04 da Nota Técnica nº 117/2016–SCG/ANEEL, de 29/02/2016 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
As informações estão iguais às do Inventário. 
 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Cabaçal 3 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
646,2 
NOME DO RIO DA USINA: 
Cabaçal 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
66065000 
Estrada MT-125 
Cabaçal 
3620 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
66015000 
Porto Estrela 
Paraguai 
12.100 
66010000 
Barra do Bugres 
Paraguai 
9.250 
66055000 
São José do Sepotuba 
Sepotuba 
8.090 
66072000 
Porto Esperidião 
Jauru 
5.660 
66050000 
Tapirapuã 
Sepotuba 
5.290 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
150,57 
TR (anos): 
10.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
À gravidade 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Daniel Zonta 
Debora Simon 
Francielle Nicaretta 
Nº DA ART 
5698107-0 
5698263-0 
5698355-9 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
66065000 
Estrada MT-125 
Cabaçal 
3.620 
66015000 
Porto Estrela 
Paraguai 
12.100 
66072000 
Porto Esperidião 
Jauru 
5.660 
66010000 
Barra do Bugres 
Paraguai 
9.250 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 7.500 kW é igual à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 2 turbinas de 3.870 kW e 2 geradores de potência 
unitária nominal de 4.200 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
10. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no 
trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Queda e níveis operacionais  As informações estão iguais às do Inventário.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  646,2  NOME DO RIO DA USINA:    Cabaçal  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
66065000  Estrada MT-125    Cabaçal    3620
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
66015000  Porto Estrela    Paraguai    12.100
66010000  Barra do Bugres    Paraguai    9.250
66055000  São José do Sepotuba    Sepotuba    8.090
66072000  Porto Esperidião    Jauru    5.660
66050000  Tapirapuã    Sepotuba    5.290
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):      150,57    TR (anos):    10.000    
TIPO DE VERTEDOURO:      Soleira Livre            
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:      À gravidade            
NOME DO RESP. TÉCNICO:      Daniel Zonta
Debora Simon
Francielle Nicaretta        Nº DA ART  5698107-0
5698263-0
5698355-9  
                  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA                  
CÓDIGO    NOME    RIO    A.D. (em km²):      
66065000    Estrada MT-125    Cabaçal    3.620      
66015000    Porto Estrela    Paraguai    12.100      
66072000    Porto Esperidião    Jauru    5.660      
66010000    Barra do Bugres    Paraguai    9.250      
Estudos Energéticos  A potência de 7.500 kW é igual à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 2 turbinas de 3.870 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 4.200 kVA, com 0,9 de fator de potência.

FL. 05 da Nota Técnica nº 117/2016–SCG/ANEEL, de 29/02/2016 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da 
Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença 
Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Cabaçal 3 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
15°7'6,5"S e 58°26'19,27"W 
Coordenadas da casa de força 
15º7’12,96”S e 58º26’10,67”W 
Potência Instalada Total (kW) 
7.500 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
4.200 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
3.870 / 6,60 
Rendimento da turbina (%) 
92,50 
Rendimento do gerador (%) 
97,00 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
1,26 
Indisponibilidade programada (%) 
3,73 
Perdas hidraúlicas nominais (m) 
1,21 
Queda bruta nominal (m) 
30,26 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,26 
Consumo Interno (kW médio) 
23 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
2,06 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0,06 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
12. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o processo seria 
sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade de emissão de algum ato 
referente à aprovação do projeto apresentado pelas empresas Frigorífico Nutribrás Ltda., Enebras Projetos de 
Usinas Hidrelétricas Ltda., Rogel A.L. Motta – ME e pelo Sr. Carlos Sérgio Arantes. 
 
13. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse sentido. O 
Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI-PCH), etapa já 
cumprida pelo empreendedor. 
 
14. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, do Sumário 
Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Cabaçal 3, nos termos da REN 343/2008, 
quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
PCH Cabaçal 3  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  15°7'6,5"S e 58°26'19,27"W
Coordenadas da casa de força  15º7’12,96”S e 58º26’10,67”W
Potência Instalada Total (kW)  7.500
Número de Unidades Geradoras  2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  4.200 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  3.870 / 6,60
Rendimento da turbina (%)  92,50
Rendimento do gerador (%)  97,00
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  1,26
Indisponibilidade programada (%)  3,73
Perdas hidraúlicas nominais (m)  1,21
Queda bruta nominal (m)  30,26
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  1,26
Consumo Interno (kW médio)  23
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  2,06
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0,06
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

FL. 06 da Nota Técnica nº 117/2016–SCG/ANEEL, de 29/02/2016 
15. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e que o 
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, conforme excerto a 
seguir transcrito:  
 
 
 
 [...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores do potencial 
hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso do potencial 
hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro da Adequabilidade do 
Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos 
órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação dessas ações, quando couber, imediatamente 
após a publicação do DRI-PCH previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da ANEEL, caso o 
interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério 
da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]  
 
16. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o 
DRS-PCH referente à PCH Cabaçal 3 às empresas Frigorífico Nutribrás Ltda., Enebras Projetos de Usinas 
Hidrelétricas Ltda., Rogel A.L. Motta – ME e a Carlos Sérgio Arantes, bem como a articulação junto à 
Superintendência de Recursos Hídricos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso, para fins da 
emissão da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

FL. 07 da Nota Técnica nº 117/2016–SCG/ANEEL, de 29/02/2016 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à PCH Cabaçal 3 sob a titularidade das empresas Frigorífico Nutribrás Ltda., 
Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda. e Rogel A.L. Motta – ME e do Sr. Carlos Sérgio Arantes. 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
19. 
Emitir o DRS-PCH e iniciar articulação junto à SEMA-MT, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
SUZANE MUELBERT 
Analista Administrativa 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração  
 
 
 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

FL. 08 da Nota Técnica nº 117/2016–SCG/ANEEL, de 29/02/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH CABAÇAL 3 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1966 
9,23 
14,81 
15,59 
16,50 
17,28 
8,98 
7,50 
6,43 
6,57 
8,05 
8,04 
7,79 
1967 
8,85 
12,51 
25,49 
12,48 
8,06 
7,17 
6,27 
5,84 
5,73 
6,22 
7,88 
8,80 
1968 
12,20 
23,90 
16,37 
14,09 
9,57 
7,43 
6,55 
6,80 
6,85 
7,30 
6,57 
8,53 
1969 
11,33 
8,83 
9,04 
9,74 
7,01 
6,31 
5,46 
5,12 
3,88 
5,20 
10,39 
16,36 
1970 
15,14 
23,36 
35,53 
18,50 
14,07 
7,09 
5,60 
4,60 
4,53 
4,65 
4,22 
5,94 
1971 
12,08 
14,85 
21,86 
12,62 
14,82 
7,31 
6,09 
4,92 
4,88 
5,44 
7,48 
8,91 
1972 
11,62 
34,71 
23,71 
16,77 
12,90 
9,61 
7,01 
5,88 
5,59 
4,93 
9,14 
18,08 
1973 
28,52 
28,11 
25,87 
13,88 
9,99 
7,51 
6,17 
5,17 
4,85 
6,03 
15,02 
25,68 
1974 
49,62 
55,04 
47,49 
34,53 
23,16 
14,31 
9,56 
7,81 
7,11 
7,61 
7,31 
21,22 
1975 
44,08 
33,21 
32,92 
33,25 
22,27 
12,01 
11,11 
8,20 
7,21 
8,27 
16,11 
30,74 
1976 
33,58 
38,29 
49,39 
36,03 
21,40 
16,50 
10,88 
8,28 
8,27 
10,13 
13,70 
24,67 
1977 
38,30 
30,80 
29,41 
27,32 
15,62 
14,11 
8,53 
7,52 
8,16 
7,30 
10,40 
18,38 
1978 
22,42 
26,06 
21,61 
17,89 
11,82 
9,22 
6,54 
5,71 
6,57 
15,09 
14,57 
38,73 
1979 
52,20 
41,57 
39,75 
35,79 
26,78 
14,52 
10,81 
8,95 
10,50 
9,97 
13,97 
26,89 
1980 
40,61 
39,62 
49,90 
42,43 
35,88 
18,02 
13,00 
9,96 
9,71 
9,77 
14,90 
17,60 
1981 
39,20 
39,96 
38,51 
19,78 
12,02 
10,26 
7,77 
6,78 
6,75 
9,27 
14,21 
29,20 
1982 
35,82 
51,10 
53,03 
28,29 
23,56 
14,65 
10,10 
10,82 
13,66 
20,53 
29,58 
43,64 
1983 
43,89 
37,66 
40,95 
42,90 
28,13 
21,59 
13,18 
10,53 
8,91 
9,86 
18,49 
33,16 
1984 
33,54 
35,97 
39,16 
37,08 
20,03 
12,91 
9,63 
8,77 
9,33 
11,98 
30,89 
36,52 
1985 
37,56 
24,58 
48,63 
36,99 
24,12 
20,05 
12,62 
13,62 
8,34 
9,79 
13,60 
9,18 
1986 
25,79 
34,66 
41,14 
32,89 
29,87 
16,38 
11,94 
11,01 
11,98 
11,86 
12,97 
19,11 
1987 
20,36 
26,40 
31,56 
20,46 
13,31 
14,17 
7,91 
5,27 
4,27 
7,21 
14,47 
21,75 
1988 
42,77 
52,76 
48,62 
41,10 
25,35 
15,39 
16,35 
13,31 
11,59 
12,34 
13,57 
29,58 
1989 
38,49 
43,86 
38,82 
53,74 
31,12 
21,15 
16,15 
15,10 
12,14 
11,25 
12,57 
13,91 
1990 
28,05 
38,89 
24,89 
47,28 
38,09 
23,63 
16,91 
14,20 
15,95 
16,65 
21,37 
21,52 
1991 
26,98 
37,35 
49,50 
63,82 
31,52 
22,78 
15,23 
12,47 
8,48 
9,78 
23,62 
21,97 
1992 
31,33 
28,18 
19,57 
14,54 
22,57 
16,69 
12,94 
11,72 
17,06 
20,81 
27,31 
59,93 
1993 
39,61 
53,34 
43,86 
41,27 
22,57 
16,69 
16,33 
12,27 
11,30 
13,59 
13,64 
18,21 
1994 
27,06 
48,52 
36,10 
27,04 
18,12 
15,72 
12,12 
9,92 
9,54 
11,44 
18,03 
30,08 
1995 
42,64 
58,02 
48,54 
34,36 
22,86 
15,03 
12,07 
10,10 
9,26 
10,10 
12,69 
25,36 
1996 
38,70 
38,02 
48,09 
48,39 
22,65 
14,58 
11,65 
10,60 
10,81 
10,16 
24,44 
24,87 
1997 
40,63 
54,44 
40,87 
33,89 
20,31 
14,77 
11,18 
10,51 
9,99 
10,64 
13,62 
25,05 
1998 
32,44 
64,64 
62,13 
34,07 
18,42 
13,30 
10,48 
11,32 
9,81 
13,91 
31,02 
46,94 
1999 
23,88 
25,98 
55,85 
31,10 
19,11 
12,84 
10,73 
8,80 
9,70 
8,45 
15,06 
19,20 
2000 
18,21 
31,18 
54,29 
31,41 
19,14 
12,09 
10,33 
9,21 
8,41 
8,63 
16,01 
27,22 
2001 
33,53 
42,01 
54,08 
26,01 
15,48 
11,94 
9,90 
8,19 
7,90 
9,09 
19,41 
41,48 
2002 
41,35 
60,14 
43,43 
30,80 
18,40 
12,29 
10,23 
8,93 
8,69 
7,72 
8,21 
21,78 
2003 
37,79 
48,40 
41,24 
37,15 
15,42 
11,97 
9,28 
8,90 
8,20 
10,54 
15,92 
27,62 
2004 
32,85 
38,84 
29,07 
25,37 
19,14 
12,80 
11,21 
8,34 
7,41 
8,22 
15,75 
21,98 
2005 
44,14 
38,65 
33,55 
20,36 
15,05 
10,06 
8,47 
7,38 
8,50 
9,91 
9,68 
24,88 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Série de vazões médias mensais informada para a PCH CABAÇAL 3                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1966  9,23  14,81  15,59  16,50  17,28  8,98  7,50  6,43  6,57  8,05  8,04  7,79
1967  8,85  12,51  25,49  12,48  8,06  7,17  6,27  5,84  5,73  6,22  7,88  8,80
1968  12,20  23,90  16,37  14,09  9,57  7,43  6,55  6,80  6,85  7,30  6,57  8,53
1969  11,33  8,83  9,04  9,74  7,01  6,31  5,46  5,12  3,88  5,20  10,39  16,36
1970  15,14  23,36  35,53  18,50  14,07  7,09  5,60  4,60  4,53  4,65  4,22  5,94
1971  12,08  14,85  21,86  12,62  14,82  7,31  6,09  4,92  4,88  5,44  7,48  8,91
1972  11,62  34,71  23,71  16,77  12,90  9,61  7,01  5,88  5,59  4,93  9,14  18,08
1973  28,52  28,11  25,87  13,88  9,99  7,51  6,17  5,17  4,85  6,03  15,02  25,68
1974  49,62  55,04  47,49  34,53  23,16  14,31  9,56  7,81  7,11  7,61  7,31  21,22
1975  44,08  33,21  32,92  33,25  22,27  12,01  11,11  8,20  7,21  8,27  16,11  30,74
1976  33,58  38,29  49,39  36,03  21,40  16,50  10,88  8,28  8,27  10,13  13,70  24,67
1977  38,30  30,80  29,41  27,32  15,62  14,11  8,53  7,52  8,16  7,30  10,40  18,38
1978  22,42  26,06  21,61  17,89  11,82  9,22  6,54  5,71  6,57  15,09  14,57  38,73
1979  52,20  41,57  39,75  35,79  26,78  14,52  10,81  8,95  10,50  9,97  13,97  26,89
1980  40,61  39,62  49,90  42,43  35,88  18,02  13,00  9,96  9,71  9,77  14,90  17,60
1981  39,20  39,96  38,51  19,78  12,02  10,26  7,77  6,78  6,75  9,27  14,21  29,20
1982  35,82  51,10  53,03  28,29  23,56  14,65  10,10  10,82  13,66  20,53  29,58  43,64
1983  43,89  37,66  40,95  42,90  28,13  21,59  13,18  10,53  8,91  9,86  18,49  33,16
1984  33,54  35,97  39,16  37,08  20,03  12,91  9,63  8,77  9,33  11,98  30,89  36,52
1985  37,56  24,58  48,63  36,99  24,12  20,05  12,62  13,62  8,34  9,79  13,60  9,18
1986  25,79  34,66  41,14  32,89  29,87  16,38  11,94  11,01  11,98  11,86  12,97  19,11
1987  20,36  26,40  31,56  20,46  13,31  14,17  7,91  5,27  4,27  7,21  14,47  21,75
1988  42,77  52,76  48,62  41,10  25,35  15,39  16,35  13,31  11,59  12,34  13,57  29,58
1989  38,49  43,86  38,82  53,74  31,12  21,15  16,15  15,10  12,14  11,25  12,57  13,91
1990  28,05  38,89  24,89  47,28  38,09  23,63  16,91  14,20  15,95  16,65  21,37  21,52
1991  26,98  37,35  49,50  63,82  31,52  22,78  15,23  12,47  8,48  9,78  23,62  21,97
1992  31,33  28,18  19,57  14,54  22,57  16,69  12,94  11,72  17,06  20,81  27,31  59,93
1993  39,61  53,34  43,86  41,27  22,57  16,69  16,33  12,27  11,30  13,59  13,64  18,21
1994  27,06  48,52  36,10  27,04  18,12  15,72  12,12  9,92  9,54  11,44  18,03  30,08
1995  42,64  58,02  48,54  34,36  22,86  15,03  12,07  10,10  9,26  10,10  12,69  25,36
1996  38,70  38,02  48,09  48,39  22,65  14,58  11,65  10,60  10,81  10,16  24,44  24,87
1997  40,63  54,44  40,87  33,89  20,31  14,77  11,18  10,51  9,99  10,64  13,62  25,05
1998  32,44  64,64  62,13  34,07  18,42  13,30  10,48  11,32  9,81  13,91  31,02  46,94
1999  23,88  25,98  55,85  31,10  19,11  12,84  10,73  8,80  9,70  8,45  15,06  19,20
2000  18,21  31,18  54,29  31,41  19,14  12,09  10,33  9,21  8,41  8,63  16,01  27,22
2001  33,53  42,01  54,08  26,01  15,48  11,94  9,90  8,19  7,90  9,09  19,41  41,48
2002  41,35  60,14  43,43  30,80  18,40  12,29  10,23  8,93  8,69  7,72  8,21  21,78
2003  37,79  48,40  41,24  37,15  15,42  11,97  9,28  8,90  8,20  10,54  15,92  27,62
2004  32,85  38,84  29,07  25,37  19,14  12,80  11,21  8,34  7,41  8,22  15,75  21,98
2005  44,14  38,65  33,55  20,36  15,05  10,06  8,47  7,38  8,50  9,91  9,68  24,88

FL. 09 da Nota Técnica nº 117/2016–SCG/ANEEL, de 29/02/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH CABAÇAL 3 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2006 
45,71 
72,63 
71,20 
59,34 
21,21 
13,52 
11,48 
8,74 
9,76 
16,31 
12,27 
25,25 
2007 
39,76 
52,10 
36,96 
22,44 
14,23 
10,35 
9,37 
7,79 
7,06 
9,02 
11,75 
16,65 
2008 
47,59 
42,58 
28,94 
27,77 
14,67 
10,94 
8,49 
7,62 
6,51 
7,07 
8,40 
11,69 
2009 
16,08 
25,07 
32,56 
28,39 
11,97 
9,35 
8,32 
6,82 
7,18 
6,82 
10,21 
16,67 
2010 
25,57 
33,16 
40,35 
29,22 
14,36 
10,13 
8,27 
7,04 
6,57 
7,18 
12,05 
10,38 
2011 
39,52 
59,55 
43,69 
34,23 
13,44 
10,02 
8,54 
7,24 
6,68 
7,32 
7,65 
13,11 
2012 
19,54 
28,39 
37,85 
24,77 
35,50 
13,08 
8,91 
6,98 
6,85 
7,99 
10,02 
14,19 
2013 
21,96 
39,24 
41,19 
27,30 
14,22 
11,66 
9,08 
6,96 
6,11 
7,79 
9,63 
16,00 
2014 
26,30 
51,76 
53,71 
42,30 
42,86 
18,90 
12,63 
9,49 
10,71 
10,10 
14,33 
22,84 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Série de vazões médias mensais informada para a PCH CABAÇAL 3                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2006  45,71  72,63  71,20  59,34  21,21  13,52  11,48  8,74  9,76  16,31  12,27  25,25
2007  39,76  52,10  36,96  22,44  14,23  10,35  9,37  7,79  7,06  9,02  11,75  16,65
2008  47,59  42,58  28,94  27,77  14,67  10,94  8,49  7,62  6,51  7,07  8,40  11,69
2009  16,08  25,07  32,56  28,39  11,97  9,35  8,32  6,82  7,18  6,82  10,21  16,67
2010  25,57  33,16  40,35  29,22  14,36  10,13  8,27  7,04  6,57  7,18  12,05  10,38
2011  39,52  59,55  43,69  34,23  13,44  10,02  8,54  7,24  6,68  7,32  7,65  13,11
2012  19,54  28,39  37,85  24,77  35,50  13,08  8,91  6,98  6,85  7,99  10,02  14,19
2013  21,96  39,24  41,19  27,30  14,22  11,66  9,08  6,96  6,11  7,79  9,63  16,00
2014  26,30  51,76  53,71  42,30  42,86  18,90  12,63  9,49  10,71  10,10  14,33  22,84