A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
 
Nota Técnica nº 723/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 14 de outubro de 2016. 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.004739/2010-66 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica Curitibanos, com Registro Ativo e Aceite 
conferidos à Energética Curitibanos S.A., por meio, 
respectivamente, dos Despachos nº 3.029, de 8 de outubro 
de 2010, e nº 3.593, de 23 de novembro de 2010, localizada 
no município de Curitibanos, no estado de Santa Catarina. 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Curitibanos, com 13.600 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SC.034431-0.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos à Energética 
Curitibanos S.A. (Energética Curitibanos), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 3.029, de 8 de outubro de 
2010, e nº 3.593, de 23 de novembro de 2010, localizada no rio das Marombas, sub-bacia 71, na bacia hidrográfica 
do Rio Uruguai, no município de Curitibanos, no estado do Santa Catarina. 
 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 29/07/2010, o Despacho n° 2.188 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio Marombas, 
onde foram identificados 9 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Curitibanos. 
 
3. 
Em 08/10/2010, por meio do Despacho nº 3.029, foi conferido o Registro Ativo à Energética 
Curitibanos, cujo projeto Aceito em 23/11/2010 por meio do Despacho nº 3.593. 
 
4. 
Em 18 de abril de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento.  
 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela Energética Curitibanos para emissão do Despacho de Registro 
de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH 
Curitibanos. 
                                                          
1 Por meio da correspondência ECU-001-2016, Documento nº 48513.008613/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 723/2016–SCG/ANEEL, de 14/10/2016 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 2.188, de 29/07/2010. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Curitibanos 
PCH Curitibanos 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
27°12'09"S 
50°40'39"W 
27°12'06"S 
50°40'39"W 
NA Montante (m) 
827 
827 
NA Jusante (m) 
788 
788,7 
Queda Bruta (m) 
39 
38,3 
Área do Reservatório (km²) 
1,37 
1,32 
Potência (kW) 
9.800 
13.600 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
25,43 
33,67 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Marombas 
ESTADO: 
SC 
SUB-BACIA: 
71 
DESPACHO: 
2.188 
DATA: 
29/07/2010 
AUTOR: 
QBEC Projetos e Consultoria Ltda. 
POTÊNCIA: 
43.180 kW 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
9 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a montante Coordenadas da Casa de Força 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
CGH Marombas II 
48500.005050/2010 
27°12'17"S 
50°38'2"W 
834 
828 
1.870 
PB Aceito3 
Aproveitamento a jusante 
Coordenadas do Limite Máximo 
do Reservatório 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Frei Rogério4 
27°13'25"S 
50°43'23"W 
788 
776 
9.600 
PB Aceito5 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo. 
3 O projeto foi aceito em 23/09/2011, por meio do Despacho nº 3.839, antes da publicação da Lei nº 13.097, de 19/01/2015 que enquadrou o 
aproveitamento como CGH e ensejou a perda de objeto do aceite concedido, uma vez que o empreendimento está dispensado de outorga. 
4 O sumário executivo entregue considera algumas alterações em relação ao inventário, quais sejam, NA Jusante 775,6 m, Queda Bruta 
12,4 m e Potência 12.300 kW, portanto, não impactando a PCH Curitibanos 
5 Despacho nº 3.508, de 19 de novembro de 2010.
PCH Curitibanos      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do barramento    27°12'09"S
50°40'39"W      27°12'06"S
50°40'39"W    
NA Montante (m)    827      827    
NA Jusante (m)    788      788,7    
Queda Bruta (m)    39      38,3    
Área do Reservatório (km²)    1,37      1,32    
Potência (kW)    9.800      13.600    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT    25,43      33,67    
NOME DO RIO:  Marombas    ESTADO:      SC      SUB-BACIA:        71
DESPACHO:  2.188    DATA:      29/07/2010              
AUTOR:  QBEC Projetos e Consultoria Ltda.                        
POTÊNCIA:  43.180 kW    EIXOS IDENTIFICADOS:              9      
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                          
Aproveitamento a montante  Coordenadas da Casa de Força    NA Montante    NA Jusante      Potência        Condição  
      (m)    (m)      (kW)          
CGH Marombas II
48500.005050/2010  27°12'17"S
50°38'2"W    834    828      1.870        PB Aceito3  
Aproveitamento a jusante  Coordenadas do Limite Máximo
do Reservatório    NA Montante    NA Jusante      Potência        Condição  
      (m)    (m)      (kW)          
PCH Frei Rogério4  27°13'25"S
50°43'23"W    788    776      9.600        PB Aceito5  

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 723/2016–SCG/ANEEL, de 14/10/2016 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Estelar Engenheiros Associados LTDA. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Luciano Quadros 
3790101-9 
048342-3 
Responsável Geral do Projeto  
Vanildo Rodrigues 
3349199-0 
014199-8 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Erik Wunder 
3850505-8 
074327-0 
Estudos geotécnicos 
Luciano Quadros 
3790101-9 
048342-3 
Estudos hidrológicos 
Luciano Quadros 
5955281-2 
048342-3 
Estudos energéticos 
Luciano Quadros 
5955314-5 
048342-3 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Ainda não emitida 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Ainda não emitida 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico. 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é inferior, mas a empresa apresentou justificativas técnicas 
para a diferença, vez que o nível d’água de jusante foi obtido considerando o remanso da 
PCH Frei Rogério, o que está adequado à presente etapa de estudos.  
 
 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Curitibanos 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
1.189 
NOME DO RIO DA USINA: 
das Marombas 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
71498000 
Passo Marombas 
Passo Marombas 
3.654 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
71490000 
Ponte Marombas 
Marombas 
360 
71550000 
Passo Caru 
Canoas 
9.868
Empresa Projetista:  Estelar Engenheiros Associados LTDA.    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Luciano Quadros  3790101-9  048342-3  Responsável Geral do Projeto
Vanildo Rodrigues  3349199-0  014199-8  Estudos cartográficos e
topográficos
Erik Wunder  3850505-8  074327-0  Estudos geotécnicos
Luciano Quadros  3790101-9  048342-3  Estudos hidrológicos
Luciano Quadros  5955281-2  048342-3  Estudos energéticos
Luciano Quadros  5955314-5  048342-3  Estruturas extravasoras
  Tipo de licença  Ainda não emitida
  Tipo de Licença    Ainda não emitida
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é inferior, mas a empresa apresentou justificativas técnicas
para a diferença, vez que o nível d’água de jusante foi obtido considerando o remanso da
PCH Frei Rogério, o que está adequado à presente etapa de estudos.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  1.189  NOME DO RIO DA USINA:    das Marombas  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
71498000  Passo Marombas    Passo Marombas    3.654
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
71490000  Ponte Marombas    Marombas    360
71550000  Passo Caru    Canoas    9.868

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 723/2016–SCG/ANEEL, de 14/10/2016 
71300000 
Rio Bonito 
Canoas 
1.984 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
1.211 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Enrocamento c/ Núcleo Argiloso Impermeável 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Luciano Quadros 
048342-3 
Nº DA ART 
5955314-56 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
71498000 
Passo Marombas 
Passo Marombas 
3.654 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 13.600 kW é superior à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 2 turbinas de 7.060 kW e 2 geradores de potência unitária 
nominal de 7.556 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
10. 
O aumento da potência em relação ao inventário está adequado e é justificado pela atualização da 
série hidrológica bem como pelo uso da metodologia custo-benefício incremental para o dimensionamento energético 
da PCH. 
 
11. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
 
12. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
 
 
 
 
                                                          
6 48524.010497/2016-00
  Rio Bonito  Canoas  1.984
      
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):      1.211    TR (anos):    1.000    
TIPO DE VERTEDOURO:      Soleira Livre            
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:      Enrocamento c/ Núcleo Argiloso Impermeável            
NOME DO RESP. TÉCNICO:      Luciano Quadros
048342-3        Nº DA ART  5955314-56  
                  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA                  
CÓDIGO    NOME    RIO    A.D. (em km²):      
71498000    Passo Marombas    Passo Marombas    3.654      
Estudos Energéticos  A potência de 13.600 kW é superior à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 2 turbinas de 7.060 kW e 2 geradores de potência unitária
nominal de 7.556 kVA, com 0,9 de fator de potência.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 723/2016–SCG/ANEEL, de 14/10/2016 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Curitibanos 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
13.600 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
7.556 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
7.060 / 11,04 
Rendimento da turbina 
92,00% 
Rendimento do gerador 
96,30% 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
1,92% 
Indisponibilidade programada (%) 
3,28% 
Perdas hidráulicas nominais (m) 
2,33 
Queda bruta nominal (m) 
38,3 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,46% 
Consumo Interno (kW médio) 
40,8 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
1,12 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0,72 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
13. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o processo seria 
sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade de emissão de algum ato 
referente à aprovação do projeto apresentado pela Energética Curitibanos S.A.. 
 
14. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse sentido. O 
Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI-PCH), etapa já 
cumprida pelo empreendedor. 
 
15. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, do Sumário 
Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Curitibanos, nos termos da REN 343/2008, 
quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
 
16. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e que o 
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, conforme excerto a seguir 
transcrito:  
 
 
 
 [...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores do potencial 
hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso do potencial 
hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário 
Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...]
PCH Curitibanos  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  13.600
Número de Unidades Geradoras  2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  7.556 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  7.060 / 11,04
Rendimento da turbina  92,00%
Rendimento do gerador  96,30%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  1,92%
Indisponibilidade programada (%)  3,28%
Perdas hidráulicas nominais (m)  2,33
Queda bruta nominal (m)  38,3
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  0,46%
Consumo Interno (kW médio)  40,8
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  1,12
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0,72
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 723/2016–SCG/ANEEL, de 14/10/2016 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos 
órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação dessas ações, quando couber, imediatamente 
após a publicação do DRI-PCH previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da ANEEL, caso o 
interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério 
da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]  
 
17. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Curitibanos à Energética Curitibanos, bem como o encaminhamento de documento à Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
18. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
 
19. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Curitibanos sob a titularidade da Energética Curitibanos S.A..

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 723/2016–SCG/ANEEL, de 14/10/2016 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
20. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 
Sustentável de Santa Catarina, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
LEONARDO MAROTTA GARDINO 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 723/2016–SCG/ANEEL, de 14/10/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Curitibanos 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1940 
 
 
 
 
17,20 
8,00 
11,80 
30,60 
10,60 
24,40 
10,70 
21,50 
1941 
17,60 
53,90 
53,50 
20,60 
26,50 
31,60 
17,70 
56,00 
28,30 
25,70 
33,90 
24,50 
1942 
9,60 
34,00 
32,00 
34,10 
30,00 
16,80 
18,40 
23,50 
19,10 
15,70 
5,90 
5,80 
1943 
4,20 
11,50 
3,80 
3,30 
24,40 
70,20 
39,30 
67,70 
49,90 
30,20 
14,90 
8,60 
1944 
44,20 
12,30 
19,80 
8,00 
3,90 
4,30 
5,80 
3,40 
5,50 
4,90 
9,40 
4,20 
1945 
2,10 
6,00 
3,20 
1,90 
2,00 
3,70 
7,70 
4,30 
13,10 
11,60 
5,70 
5,10 
1946 
19,30 
51,50 
37,50 
20,50 
12,60 
39,30 
60,40 
23,70 
13,30 
36,30 
14,80 
20,40 
1947 
11,60 
30,60 
15,50 
5,50 
7,30 
20,00 
14,80 
27,20 
58,00 
45,80 
18,80 
15,90 
1948 
9,50 
19,10 
20,50 
18,10 
47,00 
16,90 
23,80 
66,10 
12,70 
19,30 
15,30 
5,80 
1949 
7,70 
3,80 
11,10 
16,20 
11,00 
26,60 
8,40 
18,60 
22,80 
20,60 
8,70 
5,30 
1950 
23,30 
14,60 
20,40 
8,90 
11,10 
8,20 
8,70 
28,50 
27,00 
65,70 
21,90 
12,60 
1951 
20,80 
46,60 
33,30 
11,00 
5,80 
5,40 
11,10 
3,20 
3,40 
72,60 
48,30 
19,70 
1952 
13,40 
9,20 
4,90 
4,00 
3,30 
14,90 
28,60 
8,20 
50,30 
60,80 
37,60 
13,70 
1953 
17,30 
31,10 
15,80 
10,60 
9,70 
8,50 
10,90 
12,60 
28,90 
60,40 
57,20 
21,20 
1954 
20,30 
15,90 
28,80 
29,60 
51,10 
65,70 
87,60 
21,10 
83,50 
86,00 
20,30 
13,10 
1955 
7,50 
9,40 
14,50 
19,50 
29,90 
50,70 
81,50 
34,50 
29,10 
14,90 
16,30 
20,20 
1956 
46,60 
29,40 
12,20 
33,10 
40,20 
18,00 
15,20 
31,90 
65,30 
37,10 
16,00 
10,40 
1957 
7,60 
16,50 
23,60 
17,70 
15,60 
17,50 
64,50 
159,80 
113,50 
36,00 
27,80 
22,60 
1958 
11,10 
23,20 
67,70 
16,50 
10,20 
22,30 
12,00 
29,60 
63,70 
49,10 
34,60 
38,50 
1959 
18,40 
28,20 
15,80 
21,90 
22,20 
14,40 
10,40 
12,70 
33,70 
15,20 
6,80 
5,80 
1960 
9,10 
17,70 
16,20 
12,40 
14,70 
13,70 
7,40 
26,80 
27,00 
43,00 
50,70 
23,70 
1961 
28,10 
20,20 
53,90 
31,70 
18,80 
15,90 
13,80 
7,90 
106,20 
89,60 
86,40 
35,40 
1962 
21,90 
19,40 
16,30 
9,40 
31,50 
20,40 
26,60 
13,50 
42,60 
40,30 
20,60 
10,50 
1963 
30,20 
65,30 
60,80 
28,40 
14,00 
8,20 
7,40 
10,60 
27,00 
79,10 
73,00 
34,60 
1964 
13,60 
20,60 
16,60 
22,70 
27,00 
16,30 
20,50 
37,50 
39,00 
22,50 
14,70 
12,20 
1965 
10,30 
7,40 
8,60 
8,30 
31,50 
15,30 
35,10 
58,80 
68,90 
71,00 
39,30 
56,80 
1966 
52,30 
101,80 
61,60 
21,40 
12,70 
41,40 
33,90 
31,70 
75,40 
73,00 
40,30 
47,40 
1967 
28,30 
45,00 
37,30 
15,10 
12,60 
16,50 
14,20 
33,90 
68,10 
49,10 
34,70 
35,30 
1968 
13,40 
7,60 
8,50 
10,10 
7,60 
7,70 
13,50 
6,70 
19,50 
15,80 
38,20 
24,20 
1969 
36,00 
62,40 
38,20 
72,60 
25,00 
54,30 
40,20 
23,30 
28,30 
19,10 
23,70 
11,50 
1970 
13,40 
11,00 
10,90 
8,90 
15,50 
45,80 
45,40 
23,30 
32,00 
32,00 
12,50 
33,00 
1971 
74,20 
42,60 
48,70 
64,90 
59,20 
75,80 
54,30 
45,00 
31,90 
27,20 
9,60 
7,50 
1972 
16,30 
69,30 
36,30 
22,00 
10,60 
43,00 
28,70 
103,00 
108,70 
73,00 
41,40 
30,20 
1973 
29,40 
45,40 
32,40 
20,30 
35,30 
56,80 
54,70 
102,20 
92,50 
41,00 
34,50 
18,60 
1974 
21,70 
32,90 
36,40 
17,90 
13,90 
30,40 
24,10 
16,20 
44,20 
17,70 
15,80 
9,40 
1975 
17,50 
21,20 
22,30 
12,40 
11,60 
24,70 
14,90 
40,50 
103,00 
95,30 
27,70 
63,30 
1976 
51,10 
26,00 
40,10 
15,90 
42,20 
58,80 
33,90 
60,80 
39,10 
38,60 
37,80 
42,20 
1977 
38,20 
54,30 
47,80 
26,10 
11,60 
12,70 
17,70 
62,00 
29,30 
75,00 
64,90 
26,30 
1978 
23,90 
18,10 
19,20 
7,90 
6,10 
7,40 
21,30 
14,80 
36,30 
16,40 
24,70 
28,50 
1979 
11,80 
8,60 
13,00 
20,30 
67,70 
30,00 
29,50 
21,50 
21,40 
113,50 
76,20 
43,00
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Curitibanos                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1940          17,20  8,00  11,80  30,60  10,60  24,40  10,70  21,50
1941  17,60  53,90  53,50  20,60  26,50  31,60  17,70  56,00  28,30  25,70  33,90  24,50
1942  9,60  34,00  32,00  34,10  30,00  16,80  18,40  23,50  19,10  15,70  5,90  5,80
1943  4,20  11,50  3,80  3,30  24,40  70,20  39,30  67,70  49,90  30,20  14,90  8,60
1944  44,20  12,30  19,80  8,00  3,90  4,30  5,80  3,40  5,50  4,90  9,40  4,20
1945  2,10  6,00  3,20  1,90  2,00  3,70  7,70  4,30  13,10  11,60  5,70  5,10
1946  19,30  51,50  37,50  20,50  12,60  39,30  60,40  23,70  13,30  36,30  14,80  20,40
1947  11,60  30,60  15,50  5,50  7,30  20,00  14,80  27,20  58,00  45,80  18,80  15,90
1948  9,50  19,10  20,50  18,10  47,00  16,90  23,80  66,10  12,70  19,30  15,30  5,80
1949  7,70  3,80  11,10  16,20  11,00  26,60  8,40  18,60  22,80  20,60  8,70  5,30
1950  23,30  14,60  20,40  8,90  11,10  8,20  8,70  28,50  27,00  65,70  21,90  12,60
1951  20,80  46,60  33,30  11,00  5,80  5,40  11,10  3,20  3,40  72,60  48,30  19,70
1952  13,40  9,20  4,90  4,00  3,30  14,90  28,60  8,20  50,30  60,80  37,60  13,70
1953  17,30  31,10  15,80  10,60  9,70  8,50  10,90  12,60  28,90  60,40  57,20  21,20
1954  20,30  15,90  28,80  29,60  51,10  65,70  87,60  21,10  83,50  86,00  20,30  13,10
1955  7,50  9,40  14,50  19,50  29,90  50,70  81,50  34,50  29,10  14,90  16,30  20,20
1956  46,60  29,40  12,20  33,10  40,20  18,00  15,20  31,90  65,30  37,10  16,00  10,40
1957  7,60  16,50  23,60  17,70  15,60  17,50  64,50  159,80  113,50  36,00  27,80  22,60
1958  11,10  23,20  67,70  16,50  10,20  22,30  12,00  29,60  63,70  49,10  34,60  38,50
1959  18,40  28,20  15,80  21,90  22,20  14,40  10,40  12,70  33,70  15,20  6,80  5,80
1960  9,10  17,70  16,20  12,40  14,70  13,70  7,40  26,80  27,00  43,00  50,70  23,70
1961  28,10  20,20  53,90  31,70  18,80  15,90  13,80  7,90  106,20  89,60  86,40  35,40
1962  21,90  19,40  16,30  9,40  31,50  20,40  26,60  13,50  42,60  40,30  20,60  10,50
1963  30,20  65,30  60,80  28,40  14,00  8,20  7,40  10,60  27,00  79,10  73,00  34,60
1964  13,60  20,60  16,60  22,70  27,00  16,30  20,50  37,50  39,00  22,50  14,70  12,20
1965  10,30  7,40  8,60  8,30  31,50  15,30  35,10  58,80  68,90  71,00  39,30  56,80
1966  52,30  101,80  61,60  21,40  12,70  41,40  33,90  31,70  75,40  73,00  40,30  47,40
1967  28,30  45,00  37,30  15,10  12,60  16,50  14,20  33,90  68,10  49,10  34,70  35,30
1968  13,40  7,60  8,50  10,10  7,60  7,70  13,50  6,70  19,50  15,80  38,20  24,20
1969  36,00  62,40  38,20  72,60  25,00  54,30  40,20  23,30  28,30  19,10  23,70  11,50
1970  13,40  11,00  10,90  8,90  15,50  45,80  45,40  23,30  32,00  32,00  12,50  33,00
1971  74,20  42,60  48,70  64,90  59,20  75,80  54,30  45,00  31,90  27,20  9,60  7,50
1972  16,30  69,30  36,30  22,00  10,60  43,00  28,70  103,00  108,70  73,00  41,40  30,20
1973  29,40  45,40  32,40  20,30  35,30  56,80  54,70  102,20  92,50  41,00  34,50  18,60
1974  21,70  32,90  36,40  17,90  13,90  30,40  24,10  16,20  44,20  17,70  15,80  9,40
1975  17,50  21,20  22,30  12,40  11,60  24,70  14,90  40,50  103,00  95,30  27,70  63,30
1976  51,10  26,00  40,10  15,90  42,20  58,80  33,90  60,80  39,10  38,60  37,80  42,20
1977  38,20  54,30  47,80  26,10  11,60  12,70  17,70  62,00  29,30  75,00  64,90  26,30
1978  23,90  18,10  19,20  7,90  6,10  7,40  21,30  14,80  36,30  16,40  24,70  28,50
1979  11,80  8,60  13,00  20,30  67,70  30,00  29,50  21,50  21,40  113,50  76,20  43,00

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 09 da Nota Técnica nº 723/2016–SCG/ANEEL, de 14/10/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Curitibanos 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1980 
19,70 
12,50 
47,00 
16,80 
22,90 
18,50 
43,40 
81,10 
77,90 
45,80 
44,20 
69,70 
1981 
42,20 
34,50 
13,80 
10,60 
8,50 
11,10 
10,50 
10,20 
23,40 
20,30 
20,20 
16,50 
1982 
8,90 
38,80 
24,10 
12,90 
14,40 
44,20 
74,20 
48,70 
25,40 
61,60 
136,70 
51,50 
1983 
42,60 
55,60 
75,40 
39,50 
103,40 
102,20 
296,80 
92,50 
62,00 
36,40 
36,20 
29,80 
1984 
22,50 
19,20 
26,00 
22,30 
31,80 
58,40 
42,60 
138,70 
41,00 
49,50 
46,20 
42,60 
1985 
14,30 
34,70 
16,60 
24,20 
18,60 
10,50 
13,50 
8,90 
16,80 
13,70 
25,20 
6,30 
1986 
7,20 
15,40 
12,70 
23,30 
17,90 
21,50 
12,20 
16,60 
28,60 
36,20 
40,90 
37,80 
1987 
45,70 
31,40 
13,80 
14,50 
86,30 
40,20 
34,20 
34,90 
21,90 
60,80 
23,30 
17,10 
1988 
16,20 
17,60 
16,50 
21,50 
93,30 
52,60 
24,20 
13,60 
22,70 
25,50 
16,30 
17,40 
1989 
37,00 
44,40 
26,70 
26,90 
48,80 
18,30 
22,60 
24,20 
80,10 
41,30 
21,20 
13,30 
1990 
64,30 
44,10 
24,60 
37,20 
43,20 
141,10 
60,80 
48,60 
58,70 
95,30 
76,00 
33,50 
1991 
17,30 
12,70 
10,00 
10,20 
10,40 
36,10 
29,10 
44,40 
16,40 
33,80 
20,00 
24,30 
1992 
19,70 
32,10 
35,70 
20,70 
94,50 
77,20 
117,60 
67,00 
42,00 
24,40 
28,10 
17,90 
1993 
21,30 
53,30 
36,70 
24,10 
44,00 
43,70 
45,40 
28,50 
64,20 
81,90 
34,30 
48,70 
1994 
16,00 
69,20 
37,20 
33,30 
40,60 
58,90 
79,30 
34,50 
20,00 
41,30 
63,90 
24,40 
1995 
80,50 
53,40 
24,50 
14,90 
10,70 
22,00 
22,70 
14,10 
31,60 
60,50 
23,40 
19,60 
1996 
41,20 
52,10 
54,60 
37,10 
13,80 
30,50 
47,50 
42,80 
57,40 
61,00 
28,20 
37,90 
1997 
35,10 
80,00 
36,70 
13,20 
14,10 
37,10 
53,20 
71,90 
25,70 
131,00 
129,70 
43,40 
1998 
64,70 
86,90 
87,80 
113,40 
63,80 
28,50 
48,70 
103,50 
111,70 
68,40 
22,00 
24,70 
1999 
25,40 
36,80 
19,10 
32,30 
16,00 
28,30 
85,20 
19,50 
20,00 
58,30 
19,30 
14,70 
2000 
22,40 
34,60 
33,60 
22,40 
25,00 
25,10 
45,00 
35,20 
114,20 
97,80 
32,30 
47,50 
2001 
53,90 
85,80 
40,30 
33,10 
43,20 
42,10 
45,60 
26,20 
40,20 
95,70 
41,20 
35,60 
2002 
22,50 
22,50 
17,40 
29,10 
26,20 
28,10 
22,60 
64,30 
59,80 
76,50 
72,60 
49,70 
2003 
19,40 
23,60 
32,50 
16,10 
15,00 
25,70 
19,30 
11,50 
9,70 
50,69 
36,90 
25,82 
2004 
30,10 
15,40 
9,30 
14,30 
28,40 
21,30 
53,10 
20,60 
34,80 
70,00 
55,60 
30,60 
2005 
33,00 
15,60 
11,00 
25,90 
60,60 
55,40 
32,80 
28,70 
121,00 
97,80 
54,60 
20,10 
2006 
16,60 
15,60 
17,00 
12,10 
7,20 
6,40 
37,33 
38,18 
16,90 
17,30 
27,30 
35,70 
2007 
23,70 
31,20 
40,90 
28,90 
72,20 
27,90 
54,40 
38,18 
45,09 
66,20 
77,60 
32,30 
2008 
34,20 
35,90 
23,80 
33,20 
28,30 
38,30 
26,30 
24,40 
50,00 
113,80 
101,30 
24,40
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Curitibanos                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1980  19,70  12,50  47,00  16,80  22,90  18,50  43,40  81,10  77,90  45,80  44,20  69,70
1981  42,20  34,50  13,80  10,60  8,50  11,10  10,50  10,20  23,40  20,30  20,20  16,50
1982  8,90  38,80  24,10  12,90  14,40  44,20  74,20  48,70  25,40  61,60  136,70  51,50
1983  42,60  55,60  75,40  39,50  103,40  102,20  296,80  92,50  62,00  36,40  36,20  29,80
1984  22,50  19,20  26,00  22,30  31,80  58,40  42,60  138,70  41,00  49,50  46,20  42,60
1985  14,30  34,70  16,60  24,20  18,60  10,50  13,50  8,90  16,80  13,70  25,20  6,30
1986  7,20  15,40  12,70  23,30  17,90  21,50  12,20  16,60  28,60  36,20  40,90  37,80
1987  45,70  31,40  13,80  14,50  86,30  40,20  34,20  34,90  21,90  60,80  23,30  17,10
1988  16,20  17,60  16,50  21,50  93,30  52,60  24,20  13,60  22,70  25,50  16,30  17,40
1989  37,00  44,40  26,70  26,90  48,80  18,30  22,60  24,20  80,10  41,30  21,20  13,30
1990  64,30  44,10  24,60  37,20  43,20  141,10  60,80  48,60  58,70  95,30  76,00  33,50
1991  17,30  12,70  10,00  10,20  10,40  36,10  29,10  44,40  16,40  33,80  20,00  24,30
1992  19,70  32,10  35,70  20,70  94,50  77,20  117,60  67,00  42,00  24,40  28,10  17,90
1993  21,30  53,30  36,70  24,10  44,00  43,70  45,40  28,50  64,20  81,90  34,30  48,70
1994  16,00  69,20  37,20  33,30  40,60  58,90  79,30  34,50  20,00  41,30  63,90  24,40
1995  80,50  53,40  24,50  14,90  10,70  22,00  22,70  14,10  31,60  60,50  23,40  19,60
1996  41,20  52,10  54,60  37,10  13,80  30,50  47,50  42,80  57,40  61,00  28,20  37,90
1997  35,10  80,00  36,70  13,20  14,10  37,10  53,20  71,90  25,70  131,00  129,70  43,40
1998  64,70  86,90  87,80  113,40  63,80  28,50  48,70  103,50  111,70  68,40  22,00  24,70
1999  25,40  36,80  19,10  32,30  16,00  28,30  85,20  19,50  20,00  58,30  19,30  14,70
2000  22,40  34,60  33,60  22,40  25,00  25,10  45,00  35,20  114,20  97,80  32,30  47,50
2001  53,90  85,80  40,30  33,10  43,20  42,10  45,60  26,20  40,20  95,70  41,20  35,60
2002  22,50  22,50  17,40  29,10  26,20  28,10  22,60  64,30  59,80  76,50  72,60  49,70
2003  19,40  23,60  32,50  16,10  15,00  25,70  19,30  11,50  9,70  50,69  36,90  25,82
2004  30,10  15,40  9,30  14,30  28,40  21,30  53,10  20,60  34,80  70,00  55,60  30,60
2005  33,00  15,60  11,00  25,90  60,60  55,40  32,80  28,70  121,00  97,80  54,60  20,10
2006  16,60  15,60  17,00  12,10  7,20  6,40  37,33  38,18  16,90  17,30  27,30  35,70
2007  23,70  31,20  40,90  28,90  72,20  27,90  54,40  38,18  45,09  66,20  77,60  32,30
2008  34,20  35,90  23,80  33,20  28,30  38,30  26,30  24,40  50,00  113,80  101,30  24,40