* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
\SCG\NT\102\NT_605CF0512 
48524.005821/2022-00 
NOTA TÉCNICA Nº 345/2022-SCG/ANEEL 
Em 28 de abril de 2022. 
 
 
 
Processo: 48500.006070/2020-19. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena 
Central Hidrelétrica Caveiras, com 9.400 kW de 
Potência Instalada, com Registro de Intenção à 
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à Celesc 
Geração S.A. 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) Caveiras, com 9.400 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos 
de Geração (CEG) PCH.PH.SC.000728-5.02, com Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI – 
PCH) conferido à Celesc Geração S.A. (Celesc), por meio do Despacho nº 3.592, de 17 de dezembro de 
2020, localizada no rio Caveiras, sub-bacia 71, na bacia hidrográfica do Rio Uruguai, cuja casa de força 
localiza-se no município de Lages no estado de Santa Catarina. 
 
 
II – DOS FATOS 
2. 
O Despacho nº 2.752, de 28 de setembro de 2020, aprova os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio Caveiras, no qual foi identificado 1 aproveitamento hidrelétricos, a PCH Caveiras. 
 
3. 
O Despacho nº 3.592, de 17 de dezembro de 2020, confere o DRI-PCH à (Celesc), com o 
objetivo de desenvolver os estudos de projeto básico da PCH Caveiras. 
 
4. 
Em 31 de janeiro de 2022, a Interessada protocolou o Sumário Executivo e o Projeto Básico 
referente ao empreendimento. 
 
 
III – DA ANÁLISE 
5. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020:

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 345/2022-SCG/ANEEL, de 28/04/2022. 
 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais 
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
 
6. 
A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico. 
 
 
 Figura 1: Arranjo geral da PCH Caveiras 
 
 
7. 
O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa 
de Força e do Reservatório da PCH Caveiras:

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 345/2022-SCG/ANEEL, de 28/04/2022. 
 
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF1 
Barramento 
27°48'54" S 
50°28'50" W 
Lages/SC 
Casa de Força 
27°48'37" S 
50°28'53" W 
Lages/SC 
Limite máximo do Reservatório 
27°52'9" S 
50°24'58" W 
Lages/SC 
 
8. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
9. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 2.752, de 28 de setembro de 2020. 
 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Caveiras 
PCH Caveiras 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
27°48'54" S 
50°28'50" W 
27°48'54" S 
50°28'50" W 
NA Montante (m) 
860,00 
860,00 
NA Jusante (m) 
824,92 
825,60 
Queda Bruta (m) 
35,08 
34,40 
Área do Reservatório (km²) 
11,78 
11,78 
Potência (kW) 
8.170 
9.400 
Energia Média (kW méd) 
4.410,00 
4.530,00 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
28,57 
20,05 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Caveiras 
ESTADO: 
SC 
SUB-BACIA: 
71 
DESPACHO: 
2.752 
DATA: 
28/09/2020 
AUTOR: 
Celesc Geração S.A. 
POTÊNCIA: 
8.170,00 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
1 (um) 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento 
Coordenadas da Casa de Força 
NA 
NA 
Potência 
Condição 
 
1 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento. 
2 Vazão Média de Longo Termo.
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF1
Barramento  27°48'54" S
50°28'50" W  Lages/SC
Casa de Força  27°48'37" S
50°28'53" W  Lages/SC
Limite máximo do Reservatório  27°52'9" S
50°24'58" W  Lages/SC
Estudos de Inventário
27°48'54" S
50°28'50" W
860,00
824,92
35,08
11,78
8.170
4.410,00
28,57
NOME DO RIO:  Caveiras  ESTADO:      SC      SUB-BACIA:    71
DESPACHO:  2.752  DATA:      28/09/2020          
AUTOR:  Celesc Geração S.A.                  
POTÊNCIA:  8.170,00  EIXOS IDENTIFICADOS:        1 (um)        
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                    
Aproveitamento  Coordenadas da Casa de Força    NA  NA      Potência    Condição  

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 345/2022-SCG/ANEEL, de 28/04/2022. 
 
a montante 
Montante 
(m) 
Jusante 
(m) 
(kW) 
PCH A. M. Dias 
27°51'23,053" S 
50°9'6,4686" W 
990,00 
935,14 
5.200 
DRS Aprovado 
Aproveitamento 
a jusante 
Coordenadas do Limite Máximo 
do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Pinheiro 
27°47'50" S 
50°19'20" W 
819,75 
796,37 
8.600 
DRS Aprovado 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
10. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: Geoenergy Engenharia e Serviços Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Benhur Augusto Gheller 
8044705-0 
084419-2-SC 
Responsável Geral do Projeto 
Leandro dos Santos 
8044785-8 
173195-8-SC 
Estudos cartográficos e topográficos 
Marcelo Manoel Fernandes 
 8044763-7  
044323-6-SC 
Estudos geotécnicos 
Rafael Fernandes Pereira 
 8044748-3  
046578-0-SC 
Estudos hidrológicos 
Fernando Hadlich 
8044786-6 
072280-7-SC 
Estudos energéticos 
Marcelo Gasparetto 
8044731-9  
057702-2-SC 
Estruturas extravasoras 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão remanescente 
 -  
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão Emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
11. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico.
a montante    Montante
(m)  Jusante
(m)  (kW)  
PCH A. M. Dias  27°51'23,053" S
50°9'6,4686" W  990,00  935,14  5.200  DRS Aprovado
Aproveitamento
a jusante  Coordenadas do Limite Máximo
do Reservatório  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)  Potência
(kW)  Condição
PCH Pinheiro  27°47'50" S
50°19'20" W  819,75  796,37  8.600  DRS Aprovado
Empresa Projetista:  Geoenergy Engenharia e Serviços Ltda.    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Benhur Augusto Gheller  8044705-0  084419-2-SC  Responsável Geral do Projeto
Leandro dos Santos  8044785-8  173195-8-SC  Estudos cartográficos e topográficos
Marcelo Manoel Fernandes  8044763-7  044323-6-SC  Estudos geotécnicos
Rafael Fernandes Pereira  8044748-3  046578-0-SC  Estudos hidrológicos
Fernando Hadlich  8044786-6  072280-7-SC  Estudos energéticos
Marcelo Gasparetto  8044731-9  057702-2-SC  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  -
Número  -
Órgão emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão remanescente  -
Tipo de Licença  -
Número  -
Órgão Emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão de usos consuntivos  -

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 345/2022-SCG/ANEEL, de 28/04/2022. 
 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis 
operacionais 
A queda do Sumário Executivo é ligeiramente inferior à que é apresentada no inventário, 
cerca de 0,68 metros, com a alteração do nível operacional de jusante. No entanto, não há 
interferência com qualquer outro aproveitamento aprovado no estudo de inventário. As 
diferenças apresentadas são inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores 
informações locacionais identificadas na etapa de projeto básico. 
 
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Caveiras 
METODOLOGIA ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem da PCH 
(km²): 
1.032,00 
NOME DO RIO DA USINA: 
Caveiras 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
71620450 
PCH Caveiras Montante 1 
Caveiras 
793,00 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
71621500 
PCH Caveiras Jusante 
Caveiras 
1.035,00 
71647000 
UHE Campos Novos Rio Caveiras 
Caveiras 
2.050,00 
71200000 
Vila Canoas 
Canoas 
1.014,00 
71300000 
Rio Bonito 
Canoas 
1.993,00 
 
 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
759,00 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Concreto 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Marcelo Gasparetto 
057702-2-SC 
Nº DA 
ART3 
8044731-9  
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
71620450 
PCH Caveiras Montante 1 
Caveiras 
793,00 
  
 
12. 
 No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
 
 
 
3 Documento nº 48513.002452/2022-00
Queda e níveis
operacionais  A queda do Sumário Executivo é ligeiramente inferior à que é apresentada no inventário,
cerca de 0,68 metros, com a alteração do nível operacional de jusante. No entanto, não há
interferência com qualquer outro aproveitamento aprovado no estudo de inventário. As
diferenças apresentadas são inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores
informações locacionais identificadas na etapa de projeto básico.
METODOLOGIA ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem da PCH
(km²):  1.032,00  NOME DO RIO DA USINA:    Caveiras  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
71620450  PCH Caveiras Montante 1    Caveiras    793,00
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
71621500  PCH Caveiras Jusante    Caveiras    1.035,00
71647000  UHE Campos Novos Rio Caveiras    Caveiras    2.050,00
71200000  Vila Canoas    Canoas    1.014,00
71300000  Rio Bonito    Canoas    1.993,00
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    759,00    TR (anos):    1.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira livre          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Concreto          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Marcelo Gasparetto
057702-2-SC        Nº DA
ART3  8044731-9
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
71620450  PCH Caveiras Montante 1    Caveiras    793,00    

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 345/2022-SCG/ANEEL, de 28/04/2022. 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 9.400 kW é maior do que a estimada nos estudos de inventário. Para o 
dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício Incremental, 
com incrementos de potência da ordem de 500 kW. 
 
O projeto apresentado prevê uma nova casa de força com mais 2 turbinas de 3.821,00 
kW e mais 2 geradores de potência unitária nominal de 3.789,00 kVA, com 0,9 de fator 
de potência. Na atual casa de força serão 2 turbinas e 2 geradores que serão mantidos 
em operação (atualmente são 4 conjuntos turbina gerador sendo que há a previsão da 
desativação da UG1 e UG2, ficando com a UG3 e UG4 da atual casa de força)  
 
A potência instalada no local será de 9,40 MW sendo dividida em 6,82 MW para a nova 
usina e 2,58 MW para dois conjuntos turbina-gerador existentes. 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
13. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo 
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação 
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que 
compatíveis com estes. 
 
 Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física  
PCH Caveiras 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
27°48'54" S 
50°28'50" W 
Coordenadas da casa de força 
27°48'37" S 
50°28'53" W 
NA Montante (m) 
860,00 
NA Jusante (m) 
825,60 
Potência Instalada Total (kW) 
9.400 
Número de Unidades Geradoras 
4 
 
Ampliação  
Existente 
Potência instalada por gerador (kVA) 
3.789,00; 3.789,00; 
1.524,60; 1.700,21 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90; 
0,80; 0,80 
Potência instalada por turbina (kW) 
3.821,00; 3.821,00; 
1.980,00; 2.159,00 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
6.0700; 6.0700; 
3.4200; 3.5500 
Rendimento nominal por turbina (%) 
92,0%; 92,0%; 
61,6%; 63,0% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,0%; 97,0%; 
100,0%; 100,0% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 
2,50% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
1,50% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
2,3 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
34,40 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,22% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
28,2 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0,57 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,00
Estudos Energéticos  A potência de 9.400 kW é maior do que a estimada nos estudos de inventário. Para o
dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício Incremental,
com incrementos de potência da ordem de 500 kW.
O projeto apresentado prevê uma nova casa de força com mais 2 turbinas de 3.821,00
kW e mais 2 geradores de potência unitária nominal de 3.789,00 kVA, com 0,9 de fator
de potência. Na atual casa de força serão 2 turbinas e 2 geradores que serão mantidos
em operação (atualmente são 4 conjuntos turbina gerador sendo que há a previsão da
desativação da UG1 e UG2, ficando com a UG3 e UG4 da atual casa de força)
A potência instalada no local será de 9,40 MW sendo dividida em 6,82 MW para a nova
usina e 2,58 MW para dois conjuntos turbina-gerador existentes.
PCH Caveiras  Sumário Executivo  
Coordenadas do eixo do barramento  27°48'54" S
50°28'50" W  
Coordenadas da casa de força  27°48'37" S
50°28'53" W  
NA Montante (m)  860,00  
NA Jusante (m)  825,60  
Potência Instalada Total (kW)  9.400  
Número de Unidades Geradoras  4  
  Ampliação  Existente
Potência instalada por gerador (kVA)  3.789,00; 3.789,00;  1.524,60; 1.700,21
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90;  0,80; 0,80
Potência instalada por turbina (kW)  3.821,00; 3.821,00;  1.980,00; 2.159,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  6.0700; 6.0700;  3.4200; 3.5500
Rendimento nominal por turbina (%)  92,0%; 92,0%;  61,6%; 63,0%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,0%; 97,0%;  100,0%; 100,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)  2,50%  
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  1,50%  
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  2,3  
H : Queda bruta nominal (m)
b  34,40  
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  1,22%  
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  28,2  
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0,57  
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,00  

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 345/2022-SCG/ANEEL, de 28/04/2022. 
 
PCH Caveiras 
Sumário Executivo 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
14. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido 
o DRS-PCH referente à PCH Caveiras conforme solicitado por Celesc Geração S.A., bem como o 
encaminhamento de orientações para que a empresa solicite a DRDH junto à Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Sustentável - SDE/SC4. O DRS-PCH também permite que o Interessado 
requeira o Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos competentes. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
15. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
16. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à PCH Caveiras sob a titularidade de Celesc Geração S.A. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
17. 
Emitir o Despacho. 
 
(Assinado digitalmente) 
SIDNEY SIMÕES E SILVA FILHO 
Especialista em Regulação 
(Assinado digitalmente) 
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO 
Analista Administrativo 
 
De acordo: 
 
(Assinado digitalmente) 
RENATO MARQUES BATISTA 
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração 
 
 
4 Solicitação feita através do sistema SIOUT, disponível em http://siout.aguas.sc.gov.br
PCH Caveiras  Sumário Executivo
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Caveiras 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1957 
15,57 
24,12 
19,17 
18,47 
18,46 
7,78 
23,78 
87,02 
58,98 
33,30 
16,15 
10,59 
1958 
9,48 
8,47 
30,74 
9,51 
6,33 
22,75 
6,51 
20,91 
30,14 
22,64 
46,52 
18,19 
1959 
9,69 
14,00 
7,18 
14,52 
12,28 
5,77 
5,62 
9,02 
32,43 
16,71 
4,53 
5,91 
1960 
8,39 
20,11 
20,64 
14,53 
7,29 
9,16 
4,77 
30,74 
20,63 
17,52 
19,20 
7,83 
1961 
8,49 
22,53 
36,68 
11,74 
7,33 
8,23 
10,25 
4,46 
35,47 
52,23 
48,48 
15,84 
1962 
8,86 
6,52 
8,31 
4,61 
8,61 
7,77 
20,40 
7,26 
23,13 
8,32 
9,59 
7,65 
1963 
17,55 
48,89 
38,92 
10,10 
5,59 
3,51 
4,99 
19,11 
21,48 
54,19 
30,32 
11,30 
1964 
5,48 
11,08 
9,28 
9,94 
7,93 
5,99 
7,04 
7,95 
15,51 
19,17 
6,80 
6,67 
1965 
7,53 
5,55 
6,00 
6,12 
14,89 
4,97 
16,22 
48,79 
51,60 
14,68 
29,77 
29,86 
1966 
21,84 
75,82 
19,64 
23,75 
11,01 
14,07 
10,67 
11,41 
31,89 
12,70 
12,70 
20,58 
1967 
13,67 
27,09 
12,24 
8,28 
6,93 
10,62 
10,20 
18,41 
48,94 
15,93 
15,93 
13,32 
1968 
5,18 
4,57 
4,18 
4,04 
3,16 
4,25 
6,82 
3,27 
20,19 
8,94 
20,06 
26,27 
1969 
15,01 
14,54 
14,82 
17,17 
4,37 
11,92 
9,89 
6,21 
7,13 
6,37 
17,76 
4,20 
1970 
14,61 
8,36 
10,48 
4,70 
10,74 
14,80 
21,18 
12,18 
9,62 
10,80 
4,51 
9,51 
1971 
26,96 
24,54 
48,67 
25,25 
21,55 
16,06 
21,67 
19,32 
11,42 
10,60 
3,94 
3,69 
1972 
5,17 
33,74 
10,85 
9,77 
6,84 
13,66 
16,88 
35,19 
41,21 
18,19 
14,98 
30,16 
1973 
24,09 
18,99 
11,54 
8,52 
21,80 
24,04 
22,74 
37,27 
28,00 
10,07 
14,58 
8,29 
1974 
13,65 
22,70 
57,99 
9,00 
6,40 
13,15 
10,93 
5,77 
8,16 
7,84 
14,78 
7,06 
1975 
9,03 
9,73 
9,71 
6,72 
7,07 
9,13 
6,75 
22,05 
44,57 
36,54 
12,65 
34,48 
1976 
30,47 
7,47 
15,32 
6,15 
30,45 
18,73 
11,74 
35,42 
13,14 
7,45 
10,76 
50,05 
1977 
34,03 
38,23 
13,50 
11,58 
5,96 
5,40 
13,37 
49,93 
12,64 
22,19 
19,79 
11,86 
1978 
17,90 
12,93 
10,46 
4,59 
4,62 
3,40 
5,28 
4,83 
15,17 
7,33 
8,77 
15,94 
1979 
7,18 
6,38 
9,77 
11,05 
15,32 
7,88 
9,73 
10,41 
8,12 
42,11 
26,49 
14,05 
1980 
10,54 
16,82 
36,16 
11,69 
11,06 
8,00 
17,76 
57,35 
22,85 
24,95 
13,35 
68,31 
1981 
29,17 
21,55 
10,44 
12,42 
8,50 
9,38 
13,13 
7,73 
12,16 
13,37 
8,07 
10,28 
1982 
9,11 
15,58 
13,76 
7,26 
6,38 
17,65 
18,03 
9,51 
7,32 
26,35 
54,71 
16,16 
1983 
24,76 
27,44 
26,39 
20,43 
60,37 
52,18 
124,27 
90,60 
26,18 
11,49 
18,85 
18,40 
1984 
22,06 
20,43 
17,17 
13,97 
9,73 
28,30 
36,41 
66,10 
20,52 
13,85 
18,38 
24,93 
1985 
10,31 
29,68 
20,46 
13,73 
7,97 
7,68 
9,09 
6,24 
8,56 
14,32 
17,17 
4,67 
1986 
8,18 
9,78 
5,80 
8,10 
7,42 
10,94 
7,97 
7,50 
12,23 
25,09 
28,24 
13,33 
1987 
34,26 
27,78 
7,03 
22,41 
66,68 
18,00 
14,37 
22,76 
15,38 
39,98 
10,16 
9,43 
1988 
10,50 
12,32 
12,44 
13,52 
27,90 
13,62 
8,00 
4,81 
25,68 
10,56 
5,84 
5,78 
1989 
20,48 
21,01 
10,29 
13,62 
26,40 
6,81 
8,64 
13,05 
60,75 
12,91 
6,29 
8,12 
1990 
42,65 
40,06 
15,99 
23,64 
14,75 
59,49 
22,47 
15,01 
38,09 
51,81 
32,11 
12,18 
1991 
16,57 
10,11 
6,17 
4,50 
4,09 
11,49 
8,94 
18,35 
6,08 
24,37 
30,77 
22,24 
1992 
13,67 
21,10 
10,90 
7,45 
28,14 
50,79 
44,83 
31,90 
22,91 
9,07 
8,82 
7,58 
1993 
13,81 
34,44 
21,79 
12,29 
12,15 
11,85 
64,86 
8,21 
23,90 
30,54 
14,42 
20,28 
1994 
7,89 
37,99 
29,71 
18,28 
44,78 
29,36 
40,64 
11,86 
4,14 
16,96 
13,75 
10,59 
1995 
67,56 
18,40 
11,70 
7,33 
4,43 
9,00 
15,85 
12,37 
13,06 
18,69 
9,26 
22,74 
1996 
33,74 
19,83 
17,24 
10,56 
5,59 
13,85 
22,75 
16,58 
30,26 
18,73 
8,86 
11,99 
1997 
37,65 
65,48 
15,02 
5,68 
5,10 
8,50 
20,30 
19,05 
14,70 
51,29 
53,10 
14,33 
1998 
16,70 
66,40 
27,79 
30,75 
36,11 
12,88 
15,92 
42,10 
45,39 
21,93 
10,18 
10,65 
1999 
11,84 
13,87 
10,47 
18,06 
7,35 
13,33 
27,50 
8,23 
6,50 
19,98 
17,33 
11,19 
2000 
15,99 
22,84 
18,48 
12,11 
9,49 
9,12 
16,77 
7,64 
61,32 
40,68 
9,71 
15,09 
2001 
29,63 
47,31 
25,73 
18,52 
30,24 
18,15 
37,81 
10,99 
22,30 
66,91 
12,70 
21,98
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Caveiras                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1957  15,57  24,12  19,17  18,47  18,46  7,78  23,78  87,02  58,98  33,30  16,15  10,59
1958  9,48  8,47  30,74  9,51  6,33  22,75  6,51  20,91  30,14  22,64  46,52  18,19
1959  9,69  14,00  7,18  14,52  12,28  5,77  5,62  9,02  32,43  16,71  4,53  5,91
1960  8,39  20,11  20,64  14,53  7,29  9,16  4,77  30,74  20,63  17,52  19,20  7,83
1961  8,49  22,53  36,68  11,74  7,33  8,23  10,25  4,46  35,47  52,23  48,48  15,84
1962  8,86  6,52  8,31  4,61  8,61  7,77  20,40  7,26  23,13  8,32  9,59  7,65
1963  17,55  48,89  38,92  10,10  5,59  3,51  4,99  19,11  21,48  54,19  30,32  11,30
1964  5,48  11,08  9,28  9,94  7,93  5,99  7,04  7,95  15,51  19,17  6,80  6,67
1965  7,53  5,55  6,00  6,12  14,89  4,97  16,22  48,79  51,60  14,68  29,77  29,86
1966  21,84  75,82  19,64  23,75  11,01  14,07  10,67  11,41  31,89  12,70  12,70  20,58
1967  13,67  27,09  12,24  8,28  6,93  10,62  10,20  18,41  48,94  15,93  15,93  13,32
1968  5,18  4,57  4,18  4,04  3,16  4,25  6,82  3,27  20,19  8,94  20,06  26,27
1969  15,01  14,54  14,82  17,17  4,37  11,92  9,89  6,21  7,13  6,37  17,76  4,20
1970  14,61  8,36  10,48  4,70  10,74  14,80  21,18  12,18  9,62  10,80  4,51  9,51
1971  26,96  24,54  48,67  25,25  21,55  16,06  21,67  19,32  11,42  10,60  3,94  3,69
1972  5,17  33,74  10,85  9,77  6,84  13,66  16,88  35,19  41,21  18,19  14,98  30,16
1973  24,09  18,99  11,54  8,52  21,80  24,04  22,74  37,27  28,00  10,07  14,58  8,29
1974  13,65  22,70  57,99  9,00  6,40  13,15  10,93  5,77  8,16  7,84  14,78  7,06
1975  9,03  9,73  9,71  6,72  7,07  9,13  6,75  22,05  44,57  36,54  12,65  34,48
1976  30,47  7,47  15,32  6,15  30,45  18,73  11,74  35,42  13,14  7,45  10,76  50,05
1977  34,03  38,23  13,50  11,58  5,96  5,40  13,37  49,93  12,64  22,19  19,79  11,86
1978  17,90  12,93  10,46  4,59  4,62  3,40  5,28  4,83  15,17  7,33  8,77  15,94
1979  7,18  6,38  9,77  11,05  15,32  7,88  9,73  10,41  8,12  42,11  26,49  14,05
1980  10,54  16,82  36,16  11,69  11,06  8,00  17,76  57,35  22,85  24,95  13,35  68,31
1981  29,17  21,55  10,44  12,42  8,50  9,38  13,13  7,73  12,16  13,37  8,07  10,28
1982  9,11  15,58  13,76  7,26  6,38  17,65  18,03  9,51  7,32  26,35  54,71  16,16
1983  24,76  27,44  26,39  20,43  60,37  52,18  124,27  90,60  26,18  11,49  18,85  18,40
1984  22,06  20,43  17,17  13,97  9,73  28,30  36,41  66,10  20,52  13,85  18,38  24,93
1985  10,31  29,68  20,46  13,73  7,97  7,68  9,09  6,24  8,56  14,32  17,17  4,67
1986  8,18  9,78  5,80  8,10  7,42  10,94  7,97  7,50  12,23  25,09  28,24  13,33
1987  34,26  27,78  7,03  22,41  66,68  18,00  14,37  22,76  15,38  39,98  10,16  9,43
1988  10,50  12,32  12,44  13,52  27,90  13,62  8,00  4,81  25,68  10,56  5,84  5,78
1989  20,48  21,01  10,29  13,62  26,40  6,81  8,64  13,05  60,75  12,91  6,29  8,12
1990  42,65  40,06  15,99  23,64  14,75  59,49  22,47  15,01  38,09  51,81  32,11  12,18
1991  16,57  10,11  6,17  4,50  4,09  11,49  8,94  18,35  6,08  24,37  30,77  22,24
1992  13,67  21,10  10,90  7,45  28,14  50,79  44,83  31,90  22,91  9,07  8,82  7,58
1993  13,81  34,44  21,79  12,29  12,15  11,85  64,86  8,21  23,90  30,54  14,42  20,28
1994  7,89  37,99  29,71  18,28  44,78  29,36  40,64  11,86  4,14  16,96  13,75  10,59
1995  67,56  18,40  11,70  7,33  4,43  9,00  15,85  12,37  13,06  18,69  9,26  22,74
1996  33,74  19,83  17,24  10,56  5,59  13,85  22,75  16,58  30,26  18,73  8,86  11,99
1997  37,65  65,48  15,02  5,68  5,10  8,50  20,30  19,05  14,70  51,29  53,10  14,33
1998  16,70  66,40  27,79  30,75  36,11  12,88  15,92  42,10  45,39  21,93  10,18  10,65
1999  11,84  13,87  10,47  18,06  7,35  13,33  27,50  8,23  6,50  19,98  17,33  11,19
2000  15,99  22,84  18,48  12,11  9,49  9,12  16,77  7,64  61,32  40,68  9,71  15,09
2001  29,63  47,31  25,73  18,52  30,24  18,15  37,81  10,99  22,30  66,91  12,70  21,98

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Caveiras 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2002 
32,88 
11,41 
11,16 
14,36 
10,11 
29,13 
29,32 
40,27 
35,06 
52,63 
46,86 
42,09 
2003 
16,78 
12,69 
17,26 
13,47 
14,38 
15,10 
16,01 
11,40 
2,84 
8,86 
12,83 
23,45 
2004 
16,81 
15,68 
10,24 
14,08 
15,26 
15,65 
37,97 
16,35 
40,18 
42,05 
21,69 
14,80 
2005 
13,18 
6,55 
3,24 
24,41 
77,93 
38,90 
32,78 
19,13 
77,28 
66,79 
26,46 
13,58 
2006 
6,50 
11,89 
7,04 
2,98 
2,01 
1,57 
2,64 
18,57 
14,60 
14,91 
30,33 
19,38 
2007 
14,92 
11,54 
16,82 
12,29 
32,14 
17,80 
42,64 
27,81 
22,31 
35,80 
28,59 
16,04 
2008 
5,08 
8,22 
11,29 
19,36 
27,25 
21,18 
21,68 
14,92 
30,14 
67,93 
45,36 
15,37 
2009 
15,74 
11,80 
14,61 
8,76 
3,71 
5,21 
29,65 
62,61 
83,08 
55,32 
40,85 
19,26 
2010 
32,40 
44,30 
19,10 
46,96 
61,75 
25,25 
28,03 
27,13 
19,24 
16,93 
15,98 
25,64 
2011 
27,17 
62,17 
27,14 
20,04 
19,98 
20,60 
57,44 
93,97 
84,07 
24,04 
16,63 
15,39 
2012 
25,65 
20,41 
16,87 
7,59 
3,82 
14,35 
16,10 
17,40 
13,45 
11,66 
5,66 
5,89 
2013 
11,45 
4,01 
8,11 
13,71 
7,36 
20,91 
24,56 
76,69 
66,71 
31,10 
12,03 
10,07 
2014 
15,81 
7,72 
17,02 
22,60 
42,99 
102,08 
25,65 
9,38 
26,73 
57,57 
12,93 
9,83 
2015 
24,22 
9,53 
16,16 
16,98 
12,83 
15,12 
62,31 
14,97 
46,23 
95,62 
27,22 
34,61 
2016 
33,07 
31,27 
26,48 
20,20 
24,40 
16,91 
26,34 
23,03 
22,68 
53,47 
18,24 
16,24 
2017 
33,16 
14,20 
7,91 
6,57 
34,38 
96,36 
9,36 
12,09 
4,96 
13,84 
11,89 
11,93 
2018 
48,60 
17,36 
9,84 
9,51 
2,83 
2,91 
14,82 
10,62 
52,01 
15,38 
19,38 
15,98 
2019 
15,19 
10,56 
8,69 
5,99 
34,68 
31,92 
16,11 
6,95 
3,70 
13,73 
22,00 
6,92 
2020 
4,52 
3,51 
2,84 
2,35 
2,23 
6,10 
22,59 
28,06 
14,98 
7,91 
4,53 
7,22
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Caveiras                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2002  32,88  11,41  11,16  14,36  10,11  29,13  29,32  40,27  35,06  52,63  46,86  42,09
2003  16,78  12,69  17,26  13,47  14,38  15,10  16,01  11,40  2,84  8,86  12,83  23,45
2004  16,81  15,68  10,24  14,08  15,26  15,65  37,97  16,35  40,18  42,05  21,69  14,80
2005  13,18  6,55  3,24  24,41  77,93  38,90  32,78  19,13  77,28  66,79  26,46  13,58
2006  6,50  11,89  7,04  2,98  2,01  1,57  2,64  18,57  14,60  14,91  30,33  19,38
2007  14,92  11,54  16,82  12,29  32,14  17,80  42,64  27,81  22,31  35,80  28,59  16,04
2008  5,08  8,22  11,29  19,36  27,25  21,18  21,68  14,92  30,14  67,93  45,36  15,37
2009  15,74  11,80  14,61  8,76  3,71  5,21  29,65  62,61  83,08  55,32  40,85  19,26
2010  32,40  44,30  19,10  46,96  61,75  25,25  28,03  27,13  19,24  16,93  15,98  25,64
2011  27,17  62,17  27,14  20,04  19,98  20,60  57,44  93,97  84,07  24,04  16,63  15,39
2012  25,65  20,41  16,87  7,59  3,82  14,35  16,10  17,40  13,45  11,66  5,66  5,89
2013  11,45  4,01  8,11  13,71  7,36  20,91  24,56  76,69  66,71  31,10  12,03  10,07
2014  15,81  7,72  17,02  22,60  42,99  102,08  25,65  9,38  26,73  57,57  12,93  9,83
2015  24,22  9,53  16,16  16,98  12,83  15,12  62,31  14,97  46,23  95,62  27,22  34,61
2016  33,07  31,27  26,48  20,20  24,40  16,91  26,34  23,03  22,68  53,47  18,24  16,24
2017  33,16  14,20  7,91  6,57  34,38  96,36  9,36  12,09  4,96  13,84  11,89  11,93
2018  48,60  17,36  9,84  9,51  2,83  2,91  14,82  10,62  52,01  15,38  19,38  15,98
2019  15,19  10,56  8,69  5,99  34,68  31,92  16,11  6,95  3,70  13,73  22,00  6,92
2020  4,52  3,51  2,84  2,35  2,23  6,10  22,59  28,06  14,98  7,91  4,53  7,22