* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
\SCG\NT\144\ndsp20213829 
48524.010767/2021-00 
NOTA TÉCNICA Nº 828/2021-SCG/ANEEL 
Em 3 de dezembro de 2021. 
 
 
 
 
 
Processo: 48500.001520/2009-71. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena 
Central Hidrelétrica Guarani, com 25.300 kW de 
Potência Instalada, com Registro de Intenção à 
Outorga de Autorização – DRI-PCH conferido à Guarani 
Geração de Energia Ltda. 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à revisão do Projeto Básico da 
Pequena Central Hidrelétrica – PCH Guarani, com 25.300 kW de potência instalada, cadastrada sob o 
Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SC.034038-3.01, com a adequabilidade do 
Sumário Executivo e do Projeto Básico aos Estudos de Inventário – DRS-PCH conferido à Guarani Geração 
de Energia Ltda. (GGE ou Interessada), por meio do Despacho nº 3.199, de 10 de setembro de 2015, 
localizada no rio Chapecozinho, sub-bacia 73, na bacia hidrográfica do Rio Uruguai, cuja casa de força 
localiza-se no município de Xanxerê, estado de Santa Catarina. 
 
II – DOS FATOS 
2. 
O Despacho nº 525, de 13 de agosto de 2003, aprova os Estudos de Inventário Hidrelétrico 
do rio Rio Chapecozinho, no qual foram identificados 2 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a 
PCH Guarani. 
 
3. 
O Despacho nº 3.199, de 10 de setembro de 2015, confere o DRS-PCH da PCH Guarani à 
GGE. 
 
4. 
Em 9 de setembro de 2021, a Interessada protocolou1 o Sumário Executivo e a revisão do 
Projeto Básico referente ao empreendimento. 
 
5. 
Como a PCH Guarani já teve o seu DRS prorrogado uma vez, pelo Despacho nº 1.020, de 08 
de maio de 2018, atualmente, a usina está abarcada pela medida cautelar concedida pelo Despacho nº 
 
1 Documento SicNet nº 48513.025145/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 828/2021-SCG/ANEEL, de 03/12/2021. 
 
 
2.979, de 28 de setembro de 2021.  
 
III – DA ANÁLISE 
6. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020: 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais 
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
7. 
A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico. 
 
 
Figura 1: Arranjo geral da PCH Guarani 
 
8. 
O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa 
de Força e do Reservatório da PCH Guarani:

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 828/2021-SCG/ANEEL, de 03/12/2021. 
 
 
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF2 
Barramento 
26°45'58,23" S 
52°29'39,53" W 
Xanxerê/SC 
Casa de Força 
26°47'34,7" S 
52°30'20,48" W 
Xanxerê/SC 
Limite máximo do Reservatório 
0°0'0" S 
30°0'0" W 
Xanxerê/SC 
 
9. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
10. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 525, de 13 de agosto de 2003. 
 
Tabela 1 – Características dos Estudos de Inventário, aprovado no DSP nº 3.199/2015 e da nova proposta de 
Sumário Executivo da PCH Guarani 
PCH Guarani 
Estudos de Inventário 
DSP nº 3.199/2015 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
26°46'48" S 
52°29'58" W 
26°46'34,66" S 
52°30'07,85" W 
26°45'58,23" S 
52°29'39,53" W 
NA Montante (m) 
515,00 
515,00 
515,00 
NA Jusante (m) 
424,80 
424,80 
424,80 
Queda Bruta (m) 
90,20 
90,20 
90,20 
Área do Reservatório (km²) 
0,17 
0,17 
0,00 
Potência (kW) 
28 
29.100 
25.300 
Energia Média (kWméd) 
16.200 
16.710 
14.130,00 
Vazão QMLT3 (m³/s) 
45,68 
47,45 
43,31 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Rio Chapecozinho 
ESTADO: 
SC 
SUB-BACIA: 
73 
DESPACHO: 
525 
DATA: 
13/08/2003 
AUTOR: 
Brascan Energética S.A. II 
POTÊNCIA: 
36,03 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
2 (dois) 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
 
2 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento. 
3 Vazão Média de Longo Termo.
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF2
Barramento  26°45'58,23" S
52°29'39,53" W  Xanxerê/SC
Casa de Força  26°47'34,7" S
52°30'20,48" W  Xanxerê/SC
Limite máximo do Reservatório  0°0'0" S
30°0'0" W  Xanxerê/SC
Estudos de Inventário  DSP nº 3.199/2015
26°46'48" S
52°29'58" W  26°46'34,66" S
52°30'07,85" W
515,00  515,00
424,80  424,80
90,20  90,20
0,17  0,17
28  29.100
16.200  16.710
45,68  47,45
NOME DO RIO:  Rio Chapecozinho  ESTADO:  SC    SUB-BACIA:  73
DESPACHO:  525  DATA:  13/08/2003      
AUTOR:  Brascan Energética S.A. II          
POTÊNCIA:  36,03  EIXOS
IDENTIFICADOS:    2 (dois)    
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise            

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 828/2021-SCG/ANEEL, de 03/12/2021. 
 
 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Kaingang  
26°45'42" S 
52°29'27" W 
537,00 
515,00 
9.000 
DRS DSP nº 
3.317, de 
25.09.2015 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Nova União 
26°48'0" S 
52°35'0" W 
424,00 
365,00 
32 
Disponível 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
11. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
ESB ENGENHARIA LTDA 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Thiago Dal Santo 
7778806-7 
112809-2/SC 
Responsável Geral do Projeto 
Thiago Dal Santo 
7778806-7 
112809-2/SC 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Carlos Augusto dos Santos Silva 
3522613-5 
7906-3 
Estudos geotécnicos 
Thiago Dal Santo 
7778806-7 
112809-2/SC 
Estudos hidrológicos 
Thiago Dal Santo 
7778806-7 
112809-2/SC 
Estudos energéticos 
0 
0 
0 
Estruturas extravasoras 
 
12. 
Quanto à solução adotada em não utilizar barragem, a Interessada apresenta as seguintes 
considerações no detalhamento do projeto. 
 
[...] 
O arranjo geral da PCH Guarani está dividido em duas partes principais: 
a) Circuito de geração principal; 
b) Circuito de geração secundário (Mini Central). 
O circuito de geração principal é composto pelas seguintes estruturas: soleira de 
regularização de nível, canal de aproximação, tomada d´água, canal adutor, vertedouro na 
foz do rio Pesqueiro, extravasor do canal adutor, tomada d’água no emboque do túnel, 
túnel forçado, plug de transição, conduto forçado com trifurcação, casa de força e canal de 
fuga. 
O circuito de geração secundário, Mini Central, é composto pelas seguintes estruturas: 
tomada de água, conduto forçado, casa de força e canal de fuga. 
O empreendimento foi projetado com uma soleira de regularização de nível, sem a 
formação de um reservatório. Este tipo de estrutura será operada a fio d’água, sem a
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)  Potência
(kW)  Condição
PCH Kaingang  26°45'42" S
52°29'27" W  537,00  515,00  9.000  DRS DSP nº
3.317, de
25.09.2015
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)  Potência
(kW)  Condição
Nova União  26°48'0" S
52°35'0" W  424,00  365,00  32  Disponível
Empresa Projetista:  ESB ENGENHARIA LTDA    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Thiago Dal Santo  7778806-7  112809-2/SC  Responsável Geral do Projeto
Thiago Dal Santo  7778806-7  112809-2/SC  Estudos cartográficos e
topográficos
Carlos Augusto dos Santos Silva  3522613-5  7906-3  Estudos geotécnicos
Thiago Dal Santo  7778806-7  112809-2/SC  Estudos hidrológicos
Thiago Dal Santo  7778806-7  112809-2/SC  Estudos energéticos
0  0  0  Estruturas extravasoras

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 828/2021-SCG/ANEEL, de 03/12/2021. 
 
 
regularização de vazões. 
Para o arranjo selecionado foi optado pela construção da soleira de regularização de nível 
tipo perfil Creager em concreto ciclópico, sendo que a mesma não irá encostar na margem 
direita hidráulica do rio, assim, sem intervenção nas áreas da Terra Indígena Xapecó. 
[...] 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão remanescente 
 -  
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão Emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
13. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico. 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é igual à que é apresentada nos estudos de 
inventário, sem alteração dos níveis operacionais. 
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Guarani 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
1.521,71 
NOME DO RIO DA USINA: 
CHAPECOZINHO 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
73700000 
CHAPECOZINHO 
CHAPECOZINHO 
1.380,00 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²):
Tipo de licença  -
Número  -
Órgão emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão remanescente  -
Tipo de Licença  -
Número  -
Órgão Emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão de usos consuntivos  -
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é igual à que é apresentada nos estudos de
inventário, sem alteração dos níveis operacionais.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  1.521,71  NOME DO RIO DA USINA:    CHAPECOZINHO  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
73700000  CHAPECOZINHO    CHAPECOZINHO    1.380,00
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 828/2021-SCG/ANEEL, de 03/12/2021. 
 
 
73700000 
PORTO FAÉ NOVO 
CHAPECO 
5.550,00 
73690001 
CORONEL PASSOS MAIA 
CHAPECOZINHO 
740,00 
73960000 
BARRA DO CHAPECO AUXILIAR 
CHAPECO 
8.300,00 
73300000 
BONITO 
IRANI 
654,00 
74100000 
IRAÍ 
URUGUAI 
61.900,00 
 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
2.670,58 
TR (anos): 
10.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Creager 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Concreto Convencional 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
0 
Nº DA 
ART 
0 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
73700000 
CHAPECOZINHO 
CHAPECOZINHO 
1.380,00 
 
14. 
Em relação à revisão do Projeto Básico apresentado pela Interessada seguem suas 
considerações sobre o trabalho desenvolvido.  
 
[...] 
A PCH GUARANI será dividida em duas partes principais, que serão a casa de força principal 
e a casa de força secundária (Mini Central) localizada entre o circuito hidráulico principal. A 
PCH produzirá cerca de 12,74 MWmed (garantia física) de energia na casa de força 
principal, com uma Potência Instalada de 24,00 MW, e, na sua casa de força secundária 
(Mini Central), produzirá cerca de 1,25 MWmed (garantia física), com uma Potência 
Instalada de 1,30 MW, totalizando em uma Potência Instalada de 25,30 MW. Os estudos 
econômicos de custo de implantação ficaram em R$ 106.313.874,05, e demonstraram que 
a implantação da usina é viável do ponto de vista econômico financeiro. 
Prezou-se por não ocasionar impacto na margem direita do rio Chapecózinho, que 
compreende a Terra Indígena Xapecó (TI Xapecó), mantendo o nível operacional da usina 
na cota NAM 515,00 m, sem a formação de um reservatório, ou seja, não ocasionando 
alagamento das áreas ao entorno. 
A captação da água será realizada pela margem esquerda do rio Chapecózinho, por meio 
de uma soleira de regularização de nível que direcionará a água a um canal de aproximação 
e em sequência, para a tomada d’água. Após a tomada d’água, a água segue para o canal 
adutor, uma parcela é direcionada para a Mini Central e outra ao emboque do túnel 
forçado, que direciona o fluxo ao conduto forçado que ao final se trifurca para a casa de 
força principal, abastecendo 03 (três) conjuntos de turbinas Francis Vertical e por fim, a 
água é restituída ao rio Chapecozinho por meio do canal de fuga. 
Serão realizados no total 5 (cinco) frentes de desvio do rio, sendo uma frente na soleira de 
regularização, uma no vertedouro da foz do rio pesqueiro, com a construção de uma adufa 
de desvio e uma comporta de fundo, outra no extravasor do canal adutor, a quarta na Mini
73700000  PORTO FAÉ NOVO  CHAPECO  5.550,00
73690001  CORONEL PASSOS MAIA  CHAPECOZINHO  740,00
73960000  BARRA DO CHAPECO AUXILIAR  CHAPECO  8.300,00
73300000  BONITO  IRANI  654,00
74100000  IRAÍ  URUGUAI  61.900,00
      
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    2.670,58    TR (anos):    10.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Creager          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Concreto Convencional          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    0        Nº DA
ART  0
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
73700000  CHAPECOZINHO    CHAPECOZINHO    1.380,00    

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 828/2021-SCG/ANEEL, de 03/12/2021. 
 
 
Central e, por fim na casa de força principal, todas pela margem esquerda do rio 
Chapecozinho. 
Tratando da disponibilidade hídrica, como foi mantida na partição de quedas do rio 
Chapecozinho a PCH Salto Voltão, onde sua implantação foi autorizada em outubro de 2000 
(anterior à aprovação do Inventário, que ocorreu em 2003), localizada no Trecho de Vazão 
Reduzida da PCH Guarani, houve a necessidade de se manter disponíveis 14,98 m³/s de 
vazão para o engolimento das máquinas e mais a vazão sanitária. Desses 14,98 m³/s, 4,53 
m³/s serão liberados pelos orifícios de vazão sanitária da soleira de regularização da PCH 
Guarani e 10,45 m³/s serão liberados na Mini Central. 
[...] 
 
15. 
No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 25.300 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,56 são compatíveis aos 
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,59. 
 
Há que salientar que o fator de capacidade adotado nessa etapa é ligeiramente inferior 
ao que foi adotado no estudo de inventário. Além disso, houve atualização na série de 
vazões médias mensais, o que também traz impactos na sua produção energética. 
 
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício 
comparando as duas alternativas estudadas. 
 
Foi adotado um TEIF de 1,26%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor 
sugerido na Note Técnica nº 063/2012 – SRG-SGH/ANEEL. 
 
O projeto apresentado prevê 4 turbinas de 8.000,00 kW e 4 geradores de potência 
unitária nominal de 8.888,89 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
16. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo 
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação 
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que 
compatíveis com estes. 
 
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH Guarani 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
26°45'58,23" S 
52°29'39,53" W 
Coordenadas da casa de força 
26°47'34,7" S 
52°30'20,48" W
Estudos Energéticos  A potência de 25.300 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,56 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,59.
Há que salientar que o fator de capacidade adotado nessa etapa é ligeiramente inferior
ao que foi adotado no estudo de inventário. Além disso, houve atualização na série de
vazões médias mensais, o que também traz impactos na sua produção energética.
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
comparando as duas alternativas estudadas.
Foi adotado um TEIF de 1,26%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor
sugerido na Note Técnica nº 063/2012 – SRG-SGH/ANEEL.
O projeto apresentado prevê 4 turbinas de 8.000,00 kW e 4 geradores de potência
unitária nominal de 8.888,89 kVA, com 0,9 de fator de potência.
PCH Guarani  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  26°45'58,23" S
52°29'39,53" W
Coordenadas da casa de força  26°47'34,7" S
52°30'20,48" W

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 828/2021-SCG/ANEEL, de 03/12/2021. 
 
 
NA Montante (m) 
515,00 
NA Jusante (m) 
424,80 
Potência Instalada Total (kW) 
25.300 
Número de Unidades Geradoras 
4 
Potência instalada por gerador (kVA) 
8.888,89; 8.888,89; 
8.888,89; 1.447,78 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90; 0,90; 0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
8.000,00; 8.000,00; 
8.000,00; 1.300,00 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
3,73; 3,73; 3,73; 10,45 
Rendimento nominal por turbina (%) 
92,5%; 92,5%; 92,5%; 
91,0% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
96,5%; 96,5%; 96,5%; 
96,0% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da 
usina (%) 
1,26% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
1,74% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
4,51 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
90,20 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,50% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
72 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
4,53 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
11,65 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
17. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da Resolução Normativa nº 
875/2020, deve ser emitido o DRS-PCH referente à revisão do Projeto Básico da PCH Guarani conforme 
solicitado por Guarani Geração de Energia Ltda., bem como o encaminhamento de documento à 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável - SDS/SC, para emissão da DRDH. O DRS-
PCH também permite que o Interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos 
competentes. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
18. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
19. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à revisão do Projeto Básico da PCH Guarani sob a titularidade de Guarani 
Geração de Energia Ltda.
NA Jusante (m)  424,80
Potência Instalada Total (kW)  25.300
Número de Unidades Geradoras  4
Potência instalada por gerador (kVA)  8.888,89; 8.888,89;
8.888,89; 1.447,78
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90; 0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW)  8.000,00; 8.000,00;
8.000,00; 1.300,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  3,73; 3,73; 3,73; 10,45
Rendimento nominal por turbina (%)  92,5%; 92,5%; 92,5%;
91,0%
Rendimento nominal por gerador (%)  96,5%; 96,5%; 96,5%;
96,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
usina (%)  1,26%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  1,74%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  4,51
H : Queda bruta nominal (m)
b  90,20
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  0,50%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  72
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  4,53
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  11,65
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

P. 9 da NOTA TÉCNICA Nº 828/2021-SCG/ANEEL, de 03/12/2021. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
20. 
Emitir o Despacho. 
 
(Assinado digitalmente) 
DENESMAR GOMES PIMENTA 
Especialista em Regulação 
(Assinado digitalmente) 
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO 
Analista Administrativo 
 
 
De acordo: 
 
 
(Assinado digitalmente) 
RENATO MARQUES BATISTA 
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Guarani 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1941 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
41,68 
95,60 
47,64 
32,09 
62,19 
71,23 
1942 
25,03 
77,41 
45,21 
55,47 
64,29 
26,80 
29,33 
29,88 
24,15 
27,46 
9,12 
6,64 
1943 
5,01 
8,33 
7,99 
5,92 
52,05 
102,00 
50,28 
63,51 
41,57 
30,32 
15,66 
10,03 
1944 
26,24 
16,43 
16,98 
10,27 
6,97 
6,19 
6,70 
4,63 
5,36 
6,83 
9,05 
6,08 
1945 
5,17 
13,78 
6,97 
4,74 
5,29 
10,60 
11,36 
7,97 
13,67 
11,80 
17,86 
18,75 
1946 
69,25 
155,48 
83,14 
38,15 
24,92 
65,17 
92,18 
19,52 
11,14 
61,75 
19,30 
23,60 
1947 
23,38 
44,11 
14,33 
8,70 
18,19 
60,76 
18,19 
36,94 
98,69 
26,24 
4,61 
27,46 
1948 
12,46 
53,92 
37,16 
15,55 
50,50 
24,26 
29,00 
68,15 
14,78 
49,51 
51,61 
8,42 
1949 
12,02 
7,78 
32,53 
24,92 
18,08 
75,64 
11,02 
14,67 
11,58 
19,19 
11,14 
15,11 
1950 
55,80 
36,39 
38,04 
21,06 
29,55 
51,28 
42,78 
35,29 
23,82 
122,40 
63,96 
47,31 
1951 
28,01 
62,78 
41,89 
16,12 
13,19 
13,77 
11,88 
10,74 
10,19 
78,05 
88,66 
17,94 
1952 
12,48 
11,71 
10,01 
10,66 
9,81 
34,58 
38,64 
16,51 
35,01 
105,15 
54,25 
15,96 
1953 
18,08 
26,91 
14,78 
14,89 
25,69 
23,71 
38,26 
20,73 
65,28 
83,03 
47,20 
25,58 
1954 
26,57 
19,74 
24,81 
28,56 
61,97 
152,17 
138,94 
25,58 
119,09 
129,01 
26,13 
25,14 
1955 
17,20 
12,35 
18,64 
52,71 
73,77 
120,19 
80,83 
48,19 
28,01 
25,03 
12,02 
11,69 
1956 
39,70 
37,05 
16,10 
49,07 
92,96 
43,78 
23,82 
32,64 
82,26 
40,03 
14,56 
10,32 
1957 
14,56 
29,66 
16,10 
16,32 
15,33 
39,26 
69,03 
164,30 
136,73 
37,16 
22,61 
22,49 
1958 
17,42 
13,56 
27,02 
18,97 
11,25 
16,54 
19,30 
32,97 
75,42 
42,34 
66,16 
92,63 
1959 
41,57 
25,69 
21,50 
33,63 
44,88 
28,89 
20,18 
28,67 
32,97 
20,29 
16,98 
16,21 
1960 
12,46 
15,44 
12,46 
10,63 
15,33 
18,19 
12,57 
43,67 
44,66 
57,67 
59,77 
18,41 
1961 
15,11 
29,77 
109,17 
36,72 
49,29 
26,69 
21,28 
23,05 
111,37 
130,12 
61,64 
41,13 
1962 
21,03 
33,39 
21,34 
12,85 
48,91 
27,89 
31,67 
20,26 
48,16 
43,34 
34,80 
18,32 
1963 
24,39 
27,94 
40,92 
24,85 
23,25 
14,63 
15,45 
16,12 
31,91 
90,57 
108,15 
43,01 
1964 
16,19 
24,96 
20,08 
41,77 
38,93 
16,30 
19,31 
44,35 
31,05 
28,08 
20,13 
18,69 
1965 
16,92 
20,80 
16,25 
18,69 
57,12 
58,22 
78,40 
105,97 
132,32 
91,85 
55,47 
105,53 
1966 
70,79 
127,91 
62,74 
31,43 
16,10 
45,87 
51,39 
40,03 
80,50 
99,13 
57,01 
74,10 
1967 
38,26 
43,67 
51,61 
19,52 
17,53 
18,08 
22,16 
58,22 
52,49 
26,57 
22,83 
28,01 
1968 
17,56 
10,98 
13,07 
25,07 
18,71 
16,72 
23,72 
13,73 
15,49 
21,32 
33,21 
43,15 
1969 
50,39 
45,21 
24,04 
38,81 
39,81 
61,64 
34,84 
18,75 
27,90 
33,96 
51,16 
19,63 
1970 
19,52 
15,66 
21,72 
9,22 
22,05 
50,50 
55,35 
22,83 
30,54 
43,67 
19,08 
70,46 
1971 
72,34 
46,09 
44,66 
61,86 
54,36 
79,83 
66,82 
42,12 
28,56 
32,62 
17,11 
14,61 
1972 
23,21 
23,38 
35,88 
39,31 
19,21 
83,93 
41,42 
133,05 
125,39 
54,77 
47,40 
35,64 
1973 
57,81 
55,07 
36,68 
27,37 
72,35 
70,43 
71,07 
115,31 
97,61 
61,42 
35,29 
21,76 
1974 
42,94 
26,03 
29,72 
27,92 
36,70 
59,72 
26,98 
21,29 
51,24 
27,82 
42,76 
28,13 
1975 
45,77 
48,89 
26,57 
24,40 
21,31 
36,65 
30,31 
51,66 
73,28 
99,89 
50,80 
71,11 
1976 
66,69 
33,63 
23,49 
22,38 
55,80 
69,14 
40,58 
57,67 
50,06 
55,47 
69,36 
31,54 
1977 
27,35 
27,68 
38,04 
22,72 
17,64 
28,78 
23,05 
39,37 
32,53 
42,45 
67,37 
32,75 
1978 
23,16 
20,40 
19,52 
8,59 
10,41 
10,39 
29,77 
19,41 
28,34 
20,40 
45,65 
25,80 
1979 
16,65 
14,78 
13,34 
21,83 
112,47 
34,19 
37,65 
50,84 
31,02 
120,86 
73,09 
45,97 
1980 
32,35 
30,05 
54,43 
24,01 
30,42 
18,26 
36,04 
57,26 
45,14 
33,01 
43,35 
61,17 
1981 
35,90 
34,17 
30,34 
23,20 
19,24 
25,49 
20,20 
12,67 
12,48 
28,43 
44,07 
64,36 
1982 
20,48 
19,74 
14,52 
8,47 
11,96 
66,59 
115,49 
40,88 
30,57 
89,26 
167,36 
65,26 
1983 
58,79 
71,94 
123,46 
64,73 
159,95 
110,07 
289,37 
81,55 
66,92 
43,72 
53,03 
26,43 
1984 
21,57 
25,84 
20,39 
26,01 
32,46 
68,54 
40,30 
139,24 
56,38 
36,91 
45,66 
23,51 
1985 
24,48 
48,45 
26,27 
28,66 
26,45 
19,96 
22,95 
18,97 
31,58 
24,98 
32,96 
14,48
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Guarani                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1941  *  *  *  *  *  *  41,68  95,60  47,64  32,09  62,19  71,23
1942  25,03  77,41  45,21  55,47  64,29  26,80  29,33  29,88  24,15  27,46  9,12  6,64
1943  5,01  8,33  7,99  5,92  52,05  102,00  50,28  63,51  41,57  30,32  15,66  10,03
1944  26,24  16,43  16,98  10,27  6,97  6,19  6,70  4,63  5,36  6,83  9,05  6,08
1945  5,17  13,78  6,97  4,74  5,29  10,60  11,36  7,97  13,67  11,80  17,86  18,75
1946  69,25  155,48  83,14  38,15  24,92  65,17  92,18  19,52  11,14  61,75  19,30  23,60
1947  23,38  44,11  14,33  8,70  18,19  60,76  18,19  36,94  98,69  26,24  4,61  27,46
1948  12,46  53,92  37,16  15,55  50,50  24,26  29,00  68,15  14,78  49,51  51,61  8,42
1949  12,02  7,78  32,53  24,92  18,08  75,64  11,02  14,67  11,58  19,19  11,14  15,11
1950  55,80  36,39  38,04  21,06  29,55  51,28  42,78  35,29  23,82  122,40  63,96  47,31
1951  28,01  62,78  41,89  16,12  13,19  13,77  11,88  10,74  10,19  78,05  88,66  17,94
1952  12,48  11,71  10,01  10,66  9,81  34,58  38,64  16,51  35,01  105,15  54,25  15,96
1953  18,08  26,91  14,78  14,89  25,69  23,71  38,26  20,73  65,28  83,03  47,20  25,58
1954  26,57  19,74  24,81  28,56  61,97  152,17  138,94  25,58  119,09  129,01  26,13  25,14
1955  17,20  12,35  18,64  52,71  73,77  120,19  80,83  48,19  28,01  25,03  12,02  11,69
1956  39,70  37,05  16,10  49,07  92,96  43,78  23,82  32,64  82,26  40,03  14,56  10,32
1957  14,56  29,66  16,10  16,32  15,33  39,26  69,03  164,30  136,73  37,16  22,61  22,49
1958  17,42  13,56  27,02  18,97  11,25  16,54  19,30  32,97  75,42  42,34  66,16  92,63
1959  41,57  25,69  21,50  33,63  44,88  28,89  20,18  28,67  32,97  20,29  16,98  16,21
1960  12,46  15,44  12,46  10,63  15,33  18,19  12,57  43,67  44,66  57,67  59,77  18,41
1961  15,11  29,77  109,17  36,72  49,29  26,69  21,28  23,05  111,37  130,12  61,64  41,13
1962  21,03  33,39  21,34  12,85  48,91  27,89  31,67  20,26  48,16  43,34  34,80  18,32
1963  24,39  27,94  40,92  24,85  23,25  14,63  15,45  16,12  31,91  90,57  108,15  43,01
1964  16,19  24,96  20,08  41,77  38,93  16,30  19,31  44,35  31,05  28,08  20,13  18,69
1965  16,92  20,80  16,25  18,69  57,12  58,22  78,40  105,97  132,32  91,85  55,47  105,53
1966  70,79  127,91  62,74  31,43  16,10  45,87  51,39  40,03  80,50  99,13  57,01  74,10
1967  38,26  43,67  51,61  19,52  17,53  18,08  22,16  58,22  52,49  26,57  22,83  28,01
1968  17,56  10,98  13,07  25,07  18,71  16,72  23,72  13,73  15,49  21,32  33,21  43,15
1969  50,39  45,21  24,04  38,81  39,81  61,64  34,84  18,75  27,90  33,96  51,16  19,63
1970  19,52  15,66  21,72  9,22  22,05  50,50  55,35  22,83  30,54  43,67  19,08  70,46
1971  72,34  46,09  44,66  61,86  54,36  79,83  66,82  42,12  28,56  32,62  17,11  14,61
1972  23,21  23,38  35,88  39,31  19,21  83,93  41,42  133,05  125,39  54,77  47,40  35,64
1973  57,81  55,07  36,68  27,37  72,35  70,43  71,07  115,31  97,61  61,42  35,29  21,76
1974  42,94  26,03  29,72  27,92  36,70  59,72  26,98  21,29  51,24  27,82  42,76  28,13
1975  45,77  48,89  26,57  24,40  21,31  36,65  30,31  51,66  73,28  99,89  50,80  71,11
1976  66,69  33,63  23,49  22,38  55,80  69,14  40,58  57,67  50,06  55,47  69,36  31,54
1977  27,35  27,68  38,04  22,72  17,64  28,78  23,05  39,37  32,53  42,45  67,37  32,75
1978  23,16  20,40  19,52  8,59  10,41  10,39  29,77  19,41  28,34  20,40  45,65  25,80
1979  16,65  14,78  13,34  21,83  112,47  34,19  37,65  50,84  31,02  120,86  73,09  45,97
1980  32,35  30,05  54,43  24,01  30,42  18,26  36,04  57,26  45,14  33,01  43,35  61,17
1981  35,90  34,17  30,34  23,20  19,24  25,49  20,20  12,67  12,48  28,43  44,07  64,36
1982  20,48  19,74  14,52  8,47  11,96  66,59  115,49  40,88  30,57  89,26  167,36  65,26
1983  58,79  71,94  123,46  64,73  159,95  110,07  289,37  81,55  66,92  43,72  53,03  26,43
1984  21,57  25,84  20,39  26,01  32,46  68,54  40,30  139,24  56,38  36,91  45,66  23,51
1985  24,48  48,45  26,27  28,66  26,45  19,96  22,95  18,97  31,58  24,98  32,96  14,48

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Guarani 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1986 
20,81 
26,17 
19,59 
35,20 
46,95 
43,38 
23,66 
25,98 
39,08 
38,81 
24,01 
18,48 
1987 
29,38 
30,32 
14,96 
21,77 
146,19 
70,02 
37,63 
34,22 
22,67 
55,84 
35,08 
22,20 
1988 
22,39 
19,22 
14,67 
25,36 
108,08 
76,89 
36,87 
19,86 
14,83 
25,89 
22,06 
14,10 
1989 
43,15 
78,79 
37,66 
35,45 
52,46 
29,16 
36,25 
40,60 
122,58 
71,43 
35,73 
25,48 
1990 
78,18 
31,54 
25,73 
79,25 
78,48 
210,64 
80,67 
65,29 
96,76 
74,33 
100,74 
70,34 
1991 
56,16 
55,77 
38,35 
24,66 
17,97 
43,98 
52,30 
62,77 
29,76 
45,73 
36,25 
30,46 
1992 
41,24 
59,09 
48,71 
33,50 
118,85 
109,10 
133,95 
79,32 
68,54 
60,29 
73,89 
44,73 
1993 
49,71 
42,62 
42,74 
42,71 
64,93 
59,03 
45,39 
31,12 
44,23 
83,59 
30,00 
33,55 
1994 
13,03 
61,93 
25,30 
37,10 
53,02 
78,15 
101,17 
31,82 
32,94 
62,61 
87,95 
32,53 
1995 
102,94 
30,91 
23,16 
31,79 
17,60 
18,13 
32,20 
19,94 
55,33 
78,05 
34,43 
21,67 
1996 
27,30 
53,16 
54,70 
39,47 
15,81 
57,28 
63,24 
50,42 
73,33 
124,73 
53,93 
56,37 
1997 
30,99 
106,91 
46,60 
17,89 
33,70 
64,55 
68,76 
80,74 
43,35 
170,70 
148,30 
48,97 
1998 
80,91 
144,96 
78,63 
162,12 
76,27 
41,36 
55,44 
131,52 
89,29 
83,38 
36,32 
24,69 
1999 
34,74 
46,79 
31,43 
41,12 
20,92 
37,34 
86,73 
17,60 
20,24 
65,64 
36,59 
20,41 
2000 
20,01 
31,73 
30,35 
19,16 
33,65 
23,78 
47,52 
49,80 
130,77 
134,23 
41,82 
25,13 
2001 
30,27 
87,02 
42,09 
63,09 
53,08 
59,90 
67,45 
37,70 
29,16 
106,82 
30,40 
29,74 
2002 
16,94 
13,91 
18,13 
10,52 
39,65 
45,57 
28,66 
54,93 
59,23 
105,94 
84,79 
72,91 
2003 
38,72 
43,79 
40,10 
24,41 
16,56 
25,30 
21,28 
13,70 
13,55 
27,97 
52,35 
114,65 
2004 
45,28 
32,80 
16,06 
17,43 
34,21 
26,01 
53,71 
19,88 
28,59 
69,16 
83,02 
31,41 
2005 
33,43 
17,60 
10,73 
29,29 
60,48 
99,51 
39,90 
25,15 
102,23 
132,90 
42,92 
16,51 
2006 
14,68 
13,23 
19,40 
21,35 
17,38 
17,12 
17,46 
23,08 
25,66 
24,64 
33,12 
33,59 
2007 
30,35 
23,68 
31,63 
66,72 
129,82 
37,34 
43,05 
35,76 
27,79 
60,23 
101,29 
39,02 
2008 
29,33 
16,23 
14,76 
35,88 
36,99 
37,28 
22,46 
23,78 
34,16 
91,76 
76,17 
27,68 
2009 
38,52 
34,26 
25,65 
17,34 
16,88 
23,46 
52,77 
78,07 
111,27 
98,33 
55,44 
48,69 
2010 
42,22 
64,59 
61,49 
125,13 
102,86 
43,36 
38,08 
36,57 
23,08 
25,35 
20,23 
102,29 
2011 
43,77 
69,00 
51,50 
53,77 
22,94 
67,21 
100,30 
91,20 
102,40 
45,20 
33,28 
15,65 
2012 
12,68 
27,42 
24,26 
18,53 
18,97 
35,04 
27,52 
36,75 
15,70 
22,84 
21,03 
25,65 
2013 
47,87 
28,22 
79,69 
51,38 
33,71 
82,55 
52,65 
64,14 
66,75 
53,56 
36,18 
26,37 
2014 
19,43 
17,48 
30,02 
30,52 
74,15 
148,01 
73,38 
30,39 
70,90 
88,34 
26,88 
26,98 
2015 
51,03 
38,13 
30,19 
20,34 
39,27 
72,99 
123,17 
31,94 
63,17 
101,12 
72,30 
99,17 
2016 
39,77 
64,63 
57,27 
30,64 
43,64 
35,51 
36,03 
47,58 
39,58 
33,39 
30,80 
27,51 
2017 
38,81 
25,96 
29,40 
20,74 
37,84 
93,23 
17,41 
21,90 
15,58 
54,32 
65,74 
31,54 
2018 
52,88 
29,69 
34,84 
30,99 
15,06 
22,16 
20,33 
19,64 
42,58 
92,01 
45,04 
25,98 
2019 
39,19 
45,68 
63,22 
42,08 
82,31 
62,10 
24,44 
17,34 
11,00 
12,05 
33,88 
23,94 
2020 
15,87 
22,25 
13,77 
9,42 
19,75 
66,84 
44,49 
* 
* 
* 
* 
*
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Guarani                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1986  20,81  26,17  19,59  35,20  46,95  43,38  23,66  25,98  39,08  38,81  24,01  18,48
1987  29,38  30,32  14,96  21,77  146,19  70,02  37,63  34,22  22,67  55,84  35,08  22,20
1988  22,39  19,22  14,67  25,36  108,08  76,89  36,87  19,86  14,83  25,89  22,06  14,10
1989  43,15  78,79  37,66  35,45  52,46  29,16  36,25  40,60  122,58  71,43  35,73  25,48
1990  78,18  31,54  25,73  79,25  78,48  210,64  80,67  65,29  96,76  74,33  100,74  70,34
1991  56,16  55,77  38,35  24,66  17,97  43,98  52,30  62,77  29,76  45,73  36,25  30,46
1992  41,24  59,09  48,71  33,50  118,85  109,10  133,95  79,32  68,54  60,29  73,89  44,73
1993  49,71  42,62  42,74  42,71  64,93  59,03  45,39  31,12  44,23  83,59  30,00  33,55
1994  13,03  61,93  25,30  37,10  53,02  78,15  101,17  31,82  32,94  62,61  87,95  32,53
1995  102,94  30,91  23,16  31,79  17,60  18,13  32,20  19,94  55,33  78,05  34,43  21,67
1996  27,30  53,16  54,70  39,47  15,81  57,28  63,24  50,42  73,33  124,73  53,93  56,37
1997  30,99  106,91  46,60  17,89  33,70  64,55  68,76  80,74  43,35  170,70  148,30  48,97
1998  80,91  144,96  78,63  162,12  76,27  41,36  55,44  131,52  89,29  83,38  36,32  24,69
1999  34,74  46,79  31,43  41,12  20,92  37,34  86,73  17,60  20,24  65,64  36,59  20,41
2000  20,01  31,73  30,35  19,16  33,65  23,78  47,52  49,80  130,77  134,23  41,82  25,13
2001  30,27  87,02  42,09  63,09  53,08  59,90  67,45  37,70  29,16  106,82  30,40  29,74
2002  16,94  13,91  18,13  10,52  39,65  45,57  28,66  54,93  59,23  105,94  84,79  72,91
2003  38,72  43,79  40,10  24,41  16,56  25,30  21,28  13,70  13,55  27,97  52,35  114,65
2004  45,28  32,80  16,06  17,43  34,21  26,01  53,71  19,88  28,59  69,16  83,02  31,41
2005  33,43  17,60  10,73  29,29  60,48  99,51  39,90  25,15  102,23  132,90  42,92  16,51
2006  14,68  13,23  19,40  21,35  17,38  17,12  17,46  23,08  25,66  24,64  33,12  33,59
2007  30,35  23,68  31,63  66,72  129,82  37,34  43,05  35,76  27,79  60,23  101,29  39,02
2008  29,33  16,23  14,76  35,88  36,99  37,28  22,46  23,78  34,16  91,76  76,17  27,68
2009  38,52  34,26  25,65  17,34  16,88  23,46  52,77  78,07  111,27  98,33  55,44  48,69
2010  42,22  64,59  61,49  125,13  102,86  43,36  38,08  36,57  23,08  25,35  20,23  102,29
2011  43,77  69,00  51,50  53,77  22,94  67,21  100,30  91,20  102,40  45,20  33,28  15,65
2012  12,68  27,42  24,26  18,53  18,97  35,04  27,52  36,75  15,70  22,84  21,03  25,65
2013  47,87  28,22  79,69  51,38  33,71  82,55  52,65  64,14  66,75  53,56  36,18  26,37
2014  19,43  17,48  30,02  30,52  74,15  148,01  73,38  30,39  70,90  88,34  26,88  26,98
2015  51,03  38,13  30,19  20,34  39,27  72,99  123,17  31,94  63,17  101,12  72,30  99,17
2016  39,77  64,63  57,27  30,64  43,64  35,51  36,03  47,58  39,58  33,39  30,80  27,51
2017  38,81  25,96  29,40  20,74  37,84  93,23  17,41  21,90  15,58  54,32  65,74  31,54
2018  52,88  29,69  34,84  30,99  15,06  22,16  20,33  19,64  42,58  92,01  45,04  25,98
2019  39,19  45,68  63,22  42,08  82,31  62,10  24,44  17,34  11,00  12,05  33,88  23,94
2020  15,87  22,25  13,77  9,42  19,75  66,84  44,49  *  *  *  *  *