Nota Técnica nº 840/2016-SCG/ANEEL  
 
Em 28 de novembro de 2016. 
 
 
Processo nº: 48500.003154/2011-18 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica Santo Antônio, com Registro Ativo e Aceite 
conferidos a FR Incorporadora Ltda., por meio, 
respectivamente, dos Despachos nº 3.182, de 5 de agosto 
de 2011, e nº 3.456, de 31 de outubro de 2012, localizada 
no município de Santa Cruz de Goiás, no estado de Goiás. 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Santo Antônio, com 8.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.GO.037200-5.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos a FR 
Incorporadora Ltda. (FR), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 3.182, de 5 de agosto de 2011, e nº 3.456, 
de 31 de outubro de 2012, localizada no rio do Peixe, sub-bacia 60, na bacia hidrográfica do rio Paraná, no município 
de Santa Cruz de Goiás, no estado de Goiás. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 06/06/2011, o Despacho n° 2.416 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio do Peixe 
e seu afluente rio dos Bois, onde foram identificados 12 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Santo 
Antônio. 
 
3. 
Em 5 de agosto de 2011, por meio do Despacho nº 3.182, foi conferido o Registro Ativo a FR 
Incorporadora Ltda., o qual foi Aceito em 31 de outubro de 2012 por meio do Despacho nº 3.456. 
 
4. 
Em 31 de outubro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento.  
 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada por FR Incorporadora Ltda. para emissão do Despacho de Registro 
de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH 
Santo Antônio. 
 
6. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado, 
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015: 
 
1 Por meio da correspondência s/nº, Documento nº 48513.026439/2016-00. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

FL. 02 da Nota Técnica nº 840/2016–SCG/ANEEL, de 28/11/2016 
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o 
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não 
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA, 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas 
do empreendimento. 
 
7. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
8. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 2.416, de 06/06/2011. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Santo Antônio 
PCH Santo Antônio 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
17°14'39,12"S 
48°35'21,3"W 
17°14'55,07"S 
48°35'11,18"W 
NA Montante (m) 
694 
694 
NA Jusante (m) 
676,5 
675,9 
Queda Bruta (m) 
17,5 
17,8 
Área do Reservatório (km²) 
5,03 
5,24 
Potência (kW) 
6.600 
8.000 
Energia Média (kWméd) 
3.880 
4.410 
Vazão QMLT 2 (m³/s) 
31,42 
33,47 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
rio do Peixe e seu afluente rio dos 
Bois 
ESTADO: 
GO 
SUB-
BACIA: 
60 
DESPACHO: 
2.416 
DATA: 
06/06/2011 
AUTOR: 
FR Incorporadora Ltda. e Park Way Engenharia Ltda. 
POTÊNCIA: 
73.750 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
12 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Foz do Rio dos Bois 
17°8'13,56"S 
48°34'43,03"W 
731 
704,16 
8.400 
PB Aceito 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Indaiá 
17°17'48,9"S 
48°35'38,51"W 
672 
652,27 
11.4000 
PB Aceito 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
2 Vazão Média de Longo Termo. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
  PCH Santo Antônio      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do Barramento      17°14'39,12"S
48°35'21,3"W      17°14'55,07"S
48°35'11,18"W    
NA Montante (m)      694      694    
NA Jusante (m)      676,5      675,9    
Queda Bruta (m)      17,5      17,8    
Área do Reservatório (km²)      5,03      5,24    
Potência (kW)      6.600      8.000    
Energia Média (kWméd)      3.880      4.410    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT      31,42      33,47    
NOME DO RIO:    rio do Peixe e seu afluente rio dos
Bois          ESTADO:        GO        SUB-
BACIA:        60
DESPACHO:    2.416          DATA:        06/06/2011                
AUTOR:    FR Incorporadora Ltda. e Park Way Engenharia Ltda.                                  
POTÊNCIA:    73.750 kW          EIXOS
IDENTIFICADOS:        12                
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                      
Aproveitamento a      Coordenadas da Casa de      NA Montante        NA Jusante        Potência      Condição  Condição  
montante      Força      (m)        (m)        (kW)          
PCH Foz do Rio dos Bois    17°8'13,56"S
48°34'43,03"W      731        704,16        8.400        PB Aceito    
Aproveitamento a      Coordenadas do Limite      NA Montante        NA Jusante        Potência      Condição  Condição  
jusante      Máximo do Reservatório      (m)        (m)        (kW)          
PCH Indaiá    17°17'48,9"S
48°35'38,51"W      672        652,27        11.4000        PB Aceito    

FL. 03 da Nota Técnica nº 840/2016–SCG/ANEEL, de 28/11/2016 
 
9. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Prime Projetos e Consultoria Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
DANILO JORGE SANTOS 
0720160038061 
10195/D-DF 
Responsável Geral do Projeto  
PAULO RYAN GOMES 
00047634201205348810 
17867/D-GO 
Estudos cartográficos e topográficos 
EDSON BENJAMIM BARBOSA FILHO 
0720160038071 
506.1115960/D-SP 
Estudos geotécnicos 
RODRIGO GOMES OTSUKI 
0720120047337 
18858/D-DF 
Estudos hidrológicos 
DANILO JORGE SANTOS 
0720160038061 
10195/D-DF 
Estudos energéticos 
LUCIANO JORGE SANTOS 
0720160038082 
10018/D-DF 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentado 
Número 
- 
Órgão emissor 
- 
Data de emissão 
- 
Validade 
- 
Vazão remanescente 
- 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentado 
Número 
- 
Órgão Emissor 
- 
Data de emissão 
- 
Validade 
- 
Vazão de usos consuntivos 
- 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
10. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico. 
 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Projeto Básico é superior, mas os níveis operacionais não interferem em 
outros aproveitamentos 
 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Santo Antônio 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Empresa Projetista:  Prime Projetos e Consultoria Ltda.      
Responsável Técnico  Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
DANILO JORGE SANTOS  0720160038061  10195/D-DF    Responsável Geral do Projeto
PAULO RYAN GOMES
EDSON BENJAMIM BARBOSA FILHO  00047634201205348810  17867/D-GO    Estudos cartográficos e topográficos
  0720160038071  506.1115960/D-SP    Estudos geotécnicos
RODRIGO GOMES OTSUKI  0720120047337  18858/D-DF    Estudos hidrológicos
DANILO JORGE SANTOS  0720160038061  10195/D-DF    Estudos energéticos
LUCIANO JORGE SANTOS  0720160038082  10018/D-DF    Estruturas extravasoras
Tipo de licença    Não foi apresentado
Número    -
Órgão emissor    -
Data de emissão    -
Validade    -
Vazão remanescente    -
Tipo de Licença    Não foi apresentado
Número    -
Órgão Emissor    -
Data de emissão    -
Validade    -
Vazão de usos consuntivos    -
Queda e níveis operacionais  A queda do Projeto Básico é superior, mas os níveis operacionais não interferem em
outros aproveitamentos
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
  

FL. 04 da Nota Técnica nº 840/2016–SCG/ANEEL, de 28/11/2016 
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
2.239 
NOME DO RIO DA USINA: 
do Peixe 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
60564000 
Chácara da Barra 
do Peixe 
3.310 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
60430000 
Ponte Anápolis - Brasília 
Corumbá 
1.650 
60432000 
Ribeirão das Antas 
das Antas 
223 
60445000 
Estrada GO-56 
Corumbá 
7.690 
60540000 
Montes Claros 
Piracanjuba 
3.680 
60591000 
Jusante Ponte GO-213 
Piracanjuba 
2.410 
  
 
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
661,4 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Seção gravidade 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
LUCIANO JORGE SANTOS 
10018/D-DF 
Nº DA 
ART3 
0720160038082 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
60564000 
Chácara da Barra 
do Peixe 
3.310 
 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 8.000 kW é superior à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 2 turbinas de 4.208 kW e 2 geradores de potência unitária 
nominal de 4.445 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
11. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
12. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
3 Documento nº 48513.026439/2016-00-1 (ANEXO: 001) 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
  2.239  NOME DO RIO DA USINA:    do Peixe  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
60564000  Chácara da Barra    do Peixe    3.310
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
60430000  Ponte Anápolis - Brasília    Corumbá    1.650
60432000  Ribeirão das Antas    das Antas    223
60445000  Estrada GO-56    Corumbá    7.690
60540000  Montes Claros    Piracanjuba    3.680
60591000  Jusante Ponte GO-213    Piracanjuba    2.410
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    661,4    TR (anos):    1.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira livre          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Seção gravidade          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    LUCIANO JORGE SANTOS
10018/D-DF        Nº DA
ART3  0720160038082
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
60564000  Chácara da Barra    do Peixe    3.310    
Estudos Energéticos  A potência de 8.000 kW é superior à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 2 turbinas de 4.208 kW e 2 geradores de potência unitária
nominal de 4.445 kVA, com 0,9 de fator de potência.

FL. 05 da Nota Técnica nº 840/2016–SCG/ANEEL, de 28/11/2016 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Santo Antônio 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
17°14'55,07"S 
48°35'11,18"W 
Coordenadas da casa de força 
17°14'58,79"S 
48°35'14,3"W 
Potência Instalada Total (kW) 
8.000 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
4.445 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,9 
Potência instalada por turbina (kW) 
4.208 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
7,89 
Rendimento nominal por turbina (%) 
91,14% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,00% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 
1,80% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
3,20% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,44 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
17,8 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,80% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
100 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
 
13. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Santo Antônio conforme solicitado por FR Incorporadora Ltda., bem como o encaminhamento 
de documento à Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos 
(SECIMA), para fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o interessado requeira o Licenciamento 
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
14. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
15. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Santo Antônio sob a titularidade de FR Incorporadora Ltda.. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
PCH Santo Antônio  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  17°14'55,07"S
48°35'11,18"W
Coordenadas da casa de força  17°14'58,79"S
48°35'14,3"W
Potência Instalada Total (kW)  8.000
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  4.445
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,9
Potência instalada por turbina (kW)  4.208
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  7,89
Rendimento nominal por turbina (%)  91,14%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,00%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)  1,80%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  3,20%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,44
H : Queda bruta nominal (m)
b  17,8
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  0,80%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  100
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

FL. 06 da Nota Técnica nº 840/2016–SCG/ANEEL, de 28/11/2016 
16. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, 
Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (SECIMA), para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
GUILHERME VIETA JUNQUEIRA 
Especialista em regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
LUDIMILA LIMA DA SILVA 
Superintendente Adjunta de Concessões e Autorizações de Geração  
 
 
 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

FL. 07 da Nota Técnica nº 840/2016–SCG/ANEEL, de 28/11/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Santo Antônio 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1931 
55,01 
80,51 
89,11 
69,98 
41,92 
28,58 
26,33 
23,31 
22,55 
23,11 
24,26 
30,79 
1932 
53,49 
62,06 
48,70 
35,88 
25,77 
23,69 
20,61 
16,47 
13,42 
19,05 
23,88 
43,15 
1933 
76,80 
64,71 
48,53 
45,06 
30,79 
24,45 
22,16 
17,67 
16,27 
18,85 
21,58 
38,92 
1934 
47,32 
36,05 
36,77 
30,05 
23,50 
14,45 
12,59 
10,48 
11,76 
14,65 
13,42 
16,27 
1935 
58,38 
65,71 
59,73 
63,23 
40,86 
26,52 
20,23 
17,86 
10,91 
15,26 
18,06 
28,76 
1936 
29,50 
20,03 
51,44 
38,21 
25,02 
17,86 
16,27 
12,80 
10,91 
11,33 
14,85 
22,92 
1937 
38,02 
15,06 
24,83 
29,87 
21,00 
19,05 
14,65 
11,54 
10,48 
14,24 
25,96 
41,74 
1938 
48,70 
34,61 
35,70 
28,76 
18,46 
16,07 
15,26 
11,33 
9,62 
10,69 
15,26 
36,24 
1939 
51,44 
53,49 
25,96 
22,35 
19,83 
17,07 
13,21 
11,76 
9,62 
10,69 
18,66 
22,35 
1940 
37,13 
57,71 
55,69 
30,43 
24,64 
19,05 
15,26 
11,97 
9,84 
11,54 
29,32 
26,15 
1941 
48,53 
32,62 
28,02 
33,17 
18,26 
15,26 
13,21 
10,27 
10,27 
12,38 
17,67 
30,97 
1942 
44,37 
41,92 
66,37 
41,92 
25,39 
36,60 
24,26 
14,45 
13,42 
14,24 
24,07 
36,41 
1943 
84,03 
77,93 
70,15 
41,39 
26,90 
24,83 
20,61 
15,26 
14,04 
20,41 
33,35 
34,61 
1944 
31,16 
48,01 
46,28 
32,98 
25,96 
18,26 
15,87 
12,80 
10,48 
11,12 
25,58 
26,90 
1945 
39,27 
72,10 
67,35 
74,38 
43,49 
29,69 
24,83 
19,24 
15,46 
19,44 
31,70 
66,86 
1946 
82,11 
60,56 
74,86 
49,73 
34,25 
26,33 
24,07 
19,24 
17,07 
17,27 
21,00 
33,71 
1947 
44,72 
54,17 
87,68 
64,71 
34,98 
25,39 
21,19 
18,06 
15,26 
15,46 
14,65 
37,85 
1948 
56,37 
53,49 
61,06 
46,11 
23,11 
24,26 
17,07 
14,85 
13,01 
13,01 
12,18 
42,45 
1949 
47,15 
70,96 
61,89 
38,92 
28,58 
23,69 
25,20 
20,03 
15,46 
19,05 
28,76 
33,53 
1950 
25,20 
58,72 
58,55 
41,74 
29,32 
21,19 
16,87 
12,18 
9,62 
16,07 
38,74 
50,94 
1951 
60,73 
58,72 
54,00 
53,83 
34,61 
25,58 
20,81 
16,87 
12,18 
13,83 
12,38 
28,94 
1952 
43,15 
51,44 
114,87 
60,89 
37,85 
28,02 
21,39 
16,87 
14,45 
17,67 
26,90 
38,38 
1953 
36,41 
32,98 
50,94 
57,04 
37,13 
24,26 
19,64 
15,06 
14,45 
23,50 
26,71 
46,63 
1954 
38,92 
55,01 
20,61 
23,88 
17,27 
11,54 
9,40 
7,42 
7,64 
7,42 
17,27 
42,45 
1955 
53,15 
41,04 
31,16 
37,13 
22,73 
16,87 
11,33 
8,75 
8,09 
15,26 
20,23 
21,39 
1956 
56,37 
22,55 
51,10 
33,35 
27,27 
30,43 
21,77 
15,46 
10,05 
12,18 
33,53 
56,54 
1957 
69,33 
96,80 
91,47 
68,83 
54,68 
47,67 
31,16 
22,55 
19,24 
18,85 
24,07 
41,74 
1958 
50,42 
64,22 
60,23 
49,05 
36,24 
27,65 
23,69 
18,26 
13,83 
19,05 
15,87 
24,64 
1959 
77,45 
58,89 
77,13 
54,17 
32,44 
24,83 
19,24 
15,46 
10,91 
14,04 
30,61 
30,24 
1960 
47,49 
65,05 
66,53 
49,22 
38,21 
26,15 
20,03 
14,85 
10,27 
13,01 
23,31 
42,97 
1961 
67,52 
107,20 
86,25 
47,15 
40,15 
29,50 
23,69 
17,07 
12,18 
11,54 
18,46 
32,80 
1962 
68,34 
74,38 
75,51 
46,98 
34,98 
29,13 
19,83 
19,24 
15,87 
20,61 
36,05 
96,80 
1963 
85,93 
81,95 
56,37 
34,44 
26,33 
22,73 
19,83 
16,87 
13,21 
6,97 
13,83 
15,87 
1964 
46,28 
70,96 
38,56 
37,13 
26,52 
21,58 
18,66 
15,67 
10,27 
19,83 
29,69 
48,36 
1965 
78,74 
86,25 
122,77 
78,58 
44,02 
31,89 
26,90 
22,55 
17,27 
30,61 
44,02 
56,37 
1966 
77,45 
120,49 
83,38 
61,73 
41,57 
32,44 
24,45 
21,19 
23,69 
20,23 
41,04 
51,27 
1967 
67,52 
93,52 
70,63 
56,03 
36,41 
28,39 
18,81 
13,87 
12,68 
12,32 
26,19 
39,03 
1968 
49,53 
62,29 
69,71 
45,81 
31,43 
23,28 
17,82 
15,67 
12,72 
13,14 
22,13 
47,04 
1969 
37,59 
38,52 
32,75 
23,00 
17,10 
12,42 
9,35 
6,78 
4,89 
10,73 
33,63 
32,23 
1970 
49,85 
48,33 
48,89 
33,71 
22,53 
17,10 
13,56 
10,25 
10,86 
17,01 
24,88 
15,87 
1971 
13,34 
15,35 
16,18 
17,72 
10,53 
8,79 
5,67 
5,22 
5,88 
11,78 
18,72 
36,74 
1972 
23,94 
47,12 
41,04 
34,59 
26,99 
20,97 
17,59 
13,66 
10,89 
19,75 
30,24 
61,62 
1973 
51,41 
56,01 
67,64 
69,00 
37,41 
29,22 
21,33 
16,29 
13,70 
30,74 
47,16 
41,31 
1974 
34,02 
32,47 
64,87 
62,16 
41,74 
28,68 
23,27 
20,83 
13,83 
24,55 
15,90 
22,93 
1975 
41,06 
32,00 
24,01 
29,29 
18,20 
13,39 
11,43 
8,12 
6,11 
9,40 
20,77 
23,68 
1976 
26,45 
26,92 
35,85 
27,94 
20,29 
14,48 
11,23 
8,59 
10,21 
11,30 
23,20 
64,67 
1977 
68,32 
48,84 
31,45 
31,79 
22,86 
18,87 
14,00 
10,69 
10,82 
12,51 
17,25 
29,02 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Santo Antônio                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1931  55,01  80,51  89,11  69,98  41,92  28,58  26,33  23,31  22,55  23,11  24,26  30,79
1932  53,49  62,06  48,70  35,88  25,77  23,69  20,61  16,47  13,42  19,05  23,88  43,15
1933  76,80  64,71  48,53  45,06  30,79  24,45  22,16  17,67  16,27  18,85  21,58  38,92
1934  47,32  36,05  36,77  30,05  23,50  14,45  12,59  10,48  11,76  14,65  13,42  16,27
1935  58,38  65,71  59,73  63,23  40,86  26,52  20,23  17,86  10,91  15,26  18,06  28,76
1936  29,50  20,03  51,44  38,21  25,02  17,86  16,27  12,80  10,91  11,33  14,85  22,92
1937  38,02  15,06  24,83  29,87  21,00  19,05  14,65  11,54  10,48  14,24  25,96  41,74
1938  48,70  34,61  35,70  28,76  18,46  16,07  15,26  11,33  9,62  10,69  15,26  36,24
1939  51,44  53,49  25,96  22,35  19,83  17,07  13,21  11,76  9,62  10,69  18,66  22,35
1940  37,13  57,71  55,69  30,43  24,64  19,05  15,26  11,97  9,84  11,54  29,32  26,15
1941  48,53  32,62  28,02  33,17  18,26  15,26  13,21  10,27  10,27  12,38  17,67  30,97
1942  44,37  41,92  66,37  41,92  25,39  36,60  24,26  14,45  13,42  14,24  24,07  36,41
1943  84,03  77,93  70,15  41,39  26,90  24,83  20,61  15,26  14,04  20,41  33,35  34,61
1944  31,16  48,01  46,28  32,98  25,96  18,26  15,87  12,80  10,48  11,12  25,58  26,90
1945  39,27  72,10  67,35  74,38  43,49  29,69  24,83  19,24  15,46  19,44  31,70  66,86
1946  82,11  60,56  74,86  49,73  34,25  26,33  24,07  19,24  17,07  17,27  21,00  33,71
1947  44,72  54,17  87,68  64,71  34,98  25,39  21,19  18,06  15,26  15,46  14,65  37,85
1948  56,37  53,49  61,06  46,11  23,11  24,26  17,07  14,85  13,01  13,01  12,18  42,45
1949  47,15  70,96  61,89  38,92  28,58  23,69  25,20  20,03  15,46  19,05  28,76  33,53
1950  25,20  58,72  58,55  41,74  29,32  21,19  16,87  12,18  9,62  16,07  38,74  50,94
1951  60,73  58,72  54,00  53,83  34,61  25,58  20,81  16,87  12,18  13,83  12,38  28,94
1952  43,15  51,44  114,87  60,89  37,85  28,02  21,39  16,87  14,45  17,67  26,90  38,38
1953  36,41  32,98  50,94  57,04  37,13  24,26  19,64  15,06  14,45  23,50  26,71  46,63
1954  38,92  55,01  20,61  23,88  17,27  11,54  9,40  7,42  7,64  7,42  17,27  42,45
1955  53,15  41,04  31,16  37,13  22,73  16,87  11,33  8,75  8,09  15,26  20,23  21,39
1956  56,37  22,55  51,10  33,35  27,27  30,43  21,77  15,46  10,05  12,18  33,53  56,54
1957  69,33  96,80  91,47  68,83  54,68  47,67  31,16  22,55  19,24  18,85  24,07  41,74
1958  50,42  64,22  60,23  49,05  36,24  27,65  23,69  18,26  13,83  19,05  15,87  24,64
1959  77,45  58,89  77,13  54,17  32,44  24,83  19,24  15,46  10,91  14,04  30,61  30,24
1960  47,49  65,05  66,53  49,22  38,21  26,15  20,03  14,85  10,27  13,01  23,31  42,97
1961  67,52  107,20  86,25  47,15  40,15  29,50  23,69  17,07  12,18  11,54  18,46  32,80
1962  68,34  74,38  75,51  46,98  34,98  29,13  19,83  19,24  15,87  20,61  36,05  96,80
1963  85,93  81,95  56,37  34,44  26,33  22,73  19,83  16,87  13,21  6,97  13,83  15,87
1964  46,28  70,96  38,56  37,13  26,52  21,58  18,66  15,67  10,27  19,83  29,69  48,36
1965  78,74  86,25  122,77  78,58  44,02  31,89  26,90  22,55  17,27  30,61  44,02  56,37
1966  77,45  120,49  83,38  61,73  41,57  32,44  24,45  21,19  23,69  20,23  41,04  51,27
1967  67,52  93,52  70,63  56,03  36,41  28,39  18,81  13,87  12,68  12,32  26,19  39,03
1968  49,53  62,29  69,71  45,81  31,43  23,28  17,82  15,67  12,72  13,14  22,13  47,04
1969  37,59  38,52  32,75  23,00  17,10  12,42  9,35  6,78  4,89  10,73  33,63  32,23
1970  49,85  48,33  48,89  33,71  22,53  17,10  13,56  10,25  10,86  17,01  24,88  15,87
1971  13,34  15,35  16,18  17,72  10,53  8,79  5,67  5,22  5,88  11,78  18,72  36,74
1972  23,94  47,12  41,04  34,59  26,99  20,97  17,59  13,66  10,89  19,75  30,24  61,62
1973  51,41  56,01  67,64  69,00  37,41  29,22  21,33  16,29  13,70  30,74  47,16  41,31
1974  34,02  32,47  64,87  62,16  41,74  28,68  23,27  20,83  13,83  24,55  15,90  22,93
1975  41,06  32,00  24,01  29,29  18,20  13,39  11,43  8,12  6,11  9,40  20,77  23,68
1976  26,45  26,92  35,85  27,94  20,29  14,48  11,23  8,59  10,21  11,30  23,20  64,67
1977  68,32  48,84  31,45  31,79  22,86  18,87  14,00  10,69  10,82  12,51  17,25  29,02

FL. 08 da Nota Técnica nº 840/2016–SCG/ANEEL, de 28/11/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Santo Antônio 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1978 
50,46 
35,11 
42,28 
37,00 
23,40 
19,41 
15,96 
12,18 
9,54 
15,96 
19,41 
25,98 
1979 
61,35 
74,41 
52,90 
40,32 
27,53 
23,00 
18,60 
15,02 
15,83 
11,84 
22,05 
35,65 
1980 
77,79 
93,35 
56,89 
52,49 
35,58 
27,80 
22,53 
17,45 
15,63 
14,95 
20,83 
30,98 
1981 
45,73 
27,19 
39,10 
34,90 
24,01 
19,95 
16,10 
12,38 
9,40 
18,80 
47,82 
59,80 
1982 
88,61 
77,11 
109,58 
79,14 
55,13 
39,91 
30,44 
25,30 
22,53 
26,85 
30,71 
48,30 
1983 
94,70 
137,32 
128,52 
96,05 
60,54 
47,28 
36,12 
29,29 
35,11 
35,24 
56,28 
73,05 
1984 
57,36 
43,16 
43,90 
53,78 
34,97 
24,55 
19,68 
18,60 
18,26 
14,75 
14,54 
22,46 
1985 
56,28 
52,22 
43,02 
38,35 
24,96 
20,23 
17,59 
14,68 
13,60 
16,17 
21,44 
29,29 
1986 
54,45 
44,51 
38,29 
24,55 
20,09 
16,17 
14,14 
15,56 
10,82 
12,85 
14,14 
36,60 
1987 
43,81 
40,39 
43,36 
39,53 
25,86 
19,40 
14,94 
11,38 
9,42 
13,76 
32,08 
67,51 
1988 
54,18 
70,35 
64,40 
54,39 
36,46 
32,47 
23,61 
18,87 
14,81 
18,87 
33,89 
43,43 
1989 
42,28 
59,26 
54,79 
37,88 
27,13 
23,20 
19,62 
17,79 
15,63 
12,72 
30,57 
89,29 
1990 
74,64 
47,11 
38,16 
33,13 
27,33 
20,42 
17,21 
13,33 
14,32 
16,11 
16,29 
16,84 
1991 
22,05 
29,04 
55,99 
56,60 
29,63 
23,01 
20,91 
19,03 
17,27 
14,01 
19,82 
39,99 
1992 
50,04 
60,89 
50,83 
54,70 
39,30 
27,75 
22,40 
18,37 
17,63 
29,74 
58,88 
71,36 
1993 
69,00 
87,94 
69,67 
65,14 
42,48 
37,34 
31,39 
28,68 
26,11 
31,93 
35,11 
72,38 
1994 
77,92 
64,21 
134,36 
66,41 
46,88 
37,24 
31,38 
25,20 
19,64 
17,09 
39,53 
49,03 
1995 
55,09 
60,89 
50,49 
50,60 
38,56 
28,63 
23,42 
18,18 
14,07 
15,55 
19,28 
24,73 
1996 
27,40 
19,70 
39,53 
25,50 
18,49 
14,26 
11,01 
8,20 
7,22 
9,67 
18,55 
26,99 
1997 
58,38 
38,69 
42,62 
40,59 
31,12 
26,92 
19,95 
14,68 
12,04 
13,19 
16,48 
31,67 
1998 
42,79 
54,93 
44,84 
32,02 
24,62 
19,64 
14,75 
10,57 
7,03 
9,67 
24,91 
31,09 
1999 
28,63 
23,12 
46,09 
24,43 
18,12 
13,70 
10,05 
7,87 
8,75 
11,97 
20,23 
30,43 
2000 
40,32 
51,54 
63,99 
39,10 
26,79 
20,90 
17,18 
12,99 
24,96 
12,85 
29,63 
51,00 
2001 
38,62 
31,59 
47,96 
38,02 
26,58 
20,56 
15,49 
11,50 
12,24 
17,38 
31,45 
38,15 
2002 
48,52 
50,04 
44,61 
34,58 
24,32 
19,22 
15,43 
11,70 
12,32 
8,91 
14,87 
22,59 
2003 
36,03 
33,77 
42,56 
42,11 
25,62 
20,00 
15,68 
12,32 
10,12 
9,93 
26,33 
24,43 
2004 
56,94 
105,36 
75,74 
69,71 
43,24 
32,72 
26,80 
21,75 
16,35 
19,03 
22,88 
32,49 
2005 
68,62 
87,68 
79,01 
52,74 
38,39 
30,56 
24,49 
19,64 
15,74 
14,01 
26,51 
78,46 
2006 
54,59 
46,03 
66,41 
81,72 
45,69 
34,46 
28,51 
22,76 
19,10 
31,49 
40,68 
64,21 
2007 
119,66 
131,84 
71,50 
55,60 
39,44 
31,45 
25,23 
19,62 
14,88 
13,33 
25,03 
34,90 
2008 
54,32 
94,63 
86,72 
85,97 
53,51 
37,20 
29,02 
22,05 
18,20 
19,28 
20,09 
29,36 
2009 
41,87 
58,78 
47,15 
58,24 
36,39 
27,80 
21,17 
17,18 
18,13 
21,44 
26,92 
47,69 
2010 
43,77 
42,62 
41,80 
36,66 
22,32 
17,59 
14,21 
11,23 
8,73 
11,70 
20,70 
25,70 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Santo Antônio                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1978  50,46  35,11  42,28  37,00  23,40  19,41  15,96  12,18  9,54  15,96  19,41  25,98
1979  61,35  74,41  52,90  40,32  27,53  23,00  18,60  15,02  15,83  11,84  22,05  35,65
1980  77,79  93,35  56,89  52,49  35,58  27,80  22,53  17,45  15,63  14,95  20,83  30,98
1981  45,73  27,19  39,10  34,90  24,01  19,95  16,10  12,38  9,40  18,80  47,82  59,80
1982  88,61  77,11  109,58  79,14  55,13  39,91  30,44  25,30  22,53  26,85  30,71  48,30
1983  94,70  137,32  128,52  96,05  60,54  47,28  36,12  29,29  35,11  35,24  56,28  73,05
1984  57,36  43,16  43,90  53,78  34,97  24,55  19,68  18,60  18,26  14,75  14,54  22,46
1985  56,28  52,22  43,02  38,35  24,96  20,23  17,59  14,68  13,60  16,17  21,44  29,29
1986  54,45  44,51  38,29  24,55  20,09  16,17  14,14  15,56  10,82  12,85  14,14  36,60
1987  43,81  40,39  43,36  39,53  25,86  19,40  14,94  11,38  9,42  13,76  32,08  67,51
1988  54,18  70,35  64,40  54,39  36,46  32,47  23,61  18,87  14,81  18,87  33,89  43,43
1989  42,28  59,26  54,79  37,88  27,13  23,20  19,62  17,79  15,63  12,72  30,57  89,29
1990  74,64  47,11  38,16  33,13  27,33  20,42  17,21  13,33  14,32  16,11  16,29  16,84
1991  22,05  29,04  55,99  56,60  29,63  23,01  20,91  19,03  17,27  14,01  19,82  39,99
1992  50,04  60,89  50,83  54,70  39,30  27,75  22,40  18,37  17,63  29,74  58,88  71,36
1993  69,00  87,94  69,67  65,14  42,48  37,34  31,39  28,68  26,11  31,93  35,11  72,38
1994  77,92  64,21  134,36  66,41  46,88  37,24  31,38  25,20  19,64  17,09  39,53  49,03
1995  55,09  60,89  50,49  50,60  38,56  28,63  23,42  18,18  14,07  15,55  19,28  24,73
1996  27,40  19,70  39,53  25,50  18,49  14,26  11,01  8,20  7,22  9,67  18,55  26,99
1997  58,38  38,69  42,62  40,59  31,12  26,92  19,95  14,68  12,04  13,19  16,48  31,67
1998  42,79  54,93  44,84  32,02  24,62  19,64  14,75  10,57  7,03  9,67  24,91  31,09
1999  28,63  23,12  46,09  24,43  18,12  13,70  10,05  7,87  8,75  11,97  20,23  30,43
2000  40,32  51,54  63,99  39,10  26,79  20,90  17,18  12,99  24,96  12,85  29,63  51,00
2001  38,62  31,59  47,96  38,02  26,58  20,56  15,49  11,50  12,24  17,38  31,45  38,15
2002  48,52  50,04  44,61  34,58  24,32  19,22  15,43  11,70  12,32  8,91  14,87  22,59
2003  36,03  33,77  42,56  42,11  25,62  20,00  15,68  12,32  10,12  9,93  26,33  24,43
2004  56,94  105,36  75,74  69,71  43,24  32,72  26,80  21,75  16,35  19,03  22,88  32,49
2005  68,62  87,68  79,01  52,74  38,39  30,56  24,49  19,64  15,74  14,01  26,51  78,46
2006  54,59  46,03  66,41  81,72  45,69  34,46  28,51  22,76  19,10  31,49  40,68  64,21
2007  119,66  131,84  71,50  55,60  39,44  31,45  25,23  19,62  14,88  13,33  25,03  34,90
2008  54,32  94,63  86,72  85,97  53,51  37,20  29,02  22,05  18,20  19,28  20,09  29,36
2009  41,87  58,78  47,15  58,24  36,39  27,80  21,17  17,18  18,13  21,44  26,92  47,69
2010  43,77  42,62  41,80  36,66  22,32  17,59  14,21  11,23  8,73  11,70  20,70  25,70