A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
DOCUMENTO: 48524.002601/2016-00 
Nota Técnica nº 151/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 11 de março de 2016. 
 
  
 
 
 
Processo: 48500.002360/2005-56. 
 
Assunto: Adequação quanto ao uso do 
potencial hidráulico da Pequena Central 
Hidrelétrica Ibicuí I, com Registro Ativo e 
Aceite conferido à empresa Centrais 
Elétricas Salto Correntes Ltda., por meio, 
respectivamente, 
dos 
Despachos 
nº 
3.114/2009, de 19 de agosto de 2009, e nº 
1.951/2010, de 7 de julho de 2010,  
localizada no rio Ibicuí, no município de 
Campos Novos, estado do Santa Catarina. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
  
Firmar entendimento quanto a adequação ao uso do potencial hidráulico da PCH 
Ibicuí I1, com registro ativo e aceite conferido à empresa Centrais Elétricas Salto Correntes Ltda. 
(SALTO CORRENTES), por meio dos Despachos nº 3.114, de 19 de agosto de 2009, e nº 1.951, de 
7 de julho de 2010, com 11,5 kW de Potência Instalada, localizada em trecho do rio Ibicuí, sub-bacia 
71, na bacia hidrográfica do rio Uruguai, no município de Campos Novos, no estado de Santa 
Catarina. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 19 de abril de 2005, o Despacho n° 496 aprovou os Estudos de Inventário 
hidrelétrico do rio Ibicuí. 
 
3. 
Em 19 de agosto de 2009, por meio do Despacho nº 3.114, foi conferido o registro 
ativo para a SALTO CORRENTES, o qual foi aceito em 7 de julho de 2010, mediante o Despacho nº 
1.951/2010. 
 
4. 
Em 17 de novembro de 2014 a empresa Centrais Elétricas Salto Correntes Ltda. 
encaminhou a Licença Ambiental n° 6.780/2014 (LP). 
                                                          
1 Cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SC.035537-2.01.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\114\ndsp2016619                                    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 151/2016 – SCG/ANEEL, de 11/03/2016. 
 
5. 
Em 23 de março de 2015, a SCG solicitou a ART especifica de dimensionamento 
das estruturas extravasoras e oportunizou à SALTO CORRENTES a revisão dos estudos de cheias2 
da PCH Ibicuí I, que atendeu ás solicitações em 23 de junho de 2015. 
 
6. 
Em 18 de agosto de 2015 foram solicitadas complementações adicionais quanto aos 
parâmetros de garantia física3, reiteradas em 14 de janeiro de 2016, e atendidas em 01 de fevereiro 
de 2016. 
 
III – DA ANÁLISE 
 
7. 
Trata-se da aprovação do Projeto Básico, referente à PCH Ibicuí I, apresentado pela 
empresa Centrais Elétricas Salto Correntes Ltda.. 
 
8. 
A análise da adequação do projeto básico aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nos quadros a seguir. 
 
 
III.1 – Adequabilidade do Projeto Básico em relação ao Inventário 
 
9. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 496/2005, nem na usina 
adjacente, PCH Ibicuí II.  
 
Tabela 1 -  Características da proposta de projeto básico da PCH Ibicuí I 
PCH Ibicuí I 
Estudos de Inventário 
Projeto Básico 
Localização 
27° 32’ 25’’ S; 51° 40’ 36’’ O 
27° 32’ 25’’ S; 51° 40’ 36’’ O 
NA Montante (m) 
760,00 
760,00 
NA Jusante (m) 
660,00 
664,07 
Queda Bruta (m) 
100,00 
95,95 
Área do Reservatório (km²) 
0,83 
0,54 
Potência (kW) 
10,00 
11,5 
Energia Média (MWméd) 
5,78 
6,713 
Vazão Qmlt4 (m³/s) 
9,9 
12,80 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Ibicuí I 
ESTADO: 
SC 
SUB-BACIA: 
71 
DESPACHO: 
496 
DATA: 
19/04/2005 
AUTOR: 
Centrais Elétricas Salto Correntes Ltda. 
POTÊNCIA: 
11,5 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
2 
                                                          
2 Tendo em vista que a PCH Ibicuí I adotou para o dimensionamento do vertedouro um valor de cheia inferior 
a que foi considerada para o vertedouro da PCH Ibicuí II, á montante.    
3  Não constavam do projeto básico o Consumo Interno e as Perdas Elétricas até o ponto de conexão 
4 Vazão Média de Longo Termo.
  PCH Ibicuí I      Estudos de Inventário      Projeto Básico  
Localização      27° 32’ 25’’ S; 51° 40’ 36’’ O      27° 32’ 25’’ S; 51° 40’ 36’’ O    
NA Montante (m)      760,00      760,00    
NA Jusante (m)      660,00      664,07    
Queda Bruta (m)      100,00      95,95    
Área do Reservatório (km²)      0,83      0,54    
Potência (kW)      10,00      11,5    
Energia Média (MWméd)      5,78      6,713    
Vazão Qmlt4 (m³/s)      9,9      12,80    
NOME DO RIO:  Ibicuí I  ESTADO:  SC  SUB-BACIA:  71
DESPACHO:  496  DATA:  19/04/2005    
AUTOR:  Centrais Elétricas Salto Correntes Ltda.        
POTÊNCIA:  11,5  EIXOS IDENTIFICADOS:  2    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\114\ndsp2016619                                    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 151/2016 – SCG/ANEEL, de 11/03/2016. 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamentos 
Coordenadas 
NA Montante (m) NA Jusante (m) Potência (MW) 
Condição 
Ibicuí II 
27° 30’ 31’’ S; 51° 11’ 22’’ O 
790,00 
763,00 
2,50 
Aprovada 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão do Projeto Básico 
 
 
10. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Mohy Eldin Kamel Moustafa Kamel 
IN00254418 
1981121105 
Responsável Geral do 
Projeto  
Daniel Valdir Bassani 
20100290630 
29997 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Jonatas Costa Moreira 
IN00345624 
1976102693 
Estudos hidrológicos 
José Paulo Savoia 
OL00190124 
1982105462 
Estudos hidráulicos 
(vertedouro) 
Jonatas Costa Moreira 
OL00330939 
1976102693 
Estudos Energéticos 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Licença Prévia 
Número 
6780/2014 
Órgão emissor 
Fundação do Meio Ambiente (FATMA) 
Data de emissão 
25/09/2014 
Validade 
24/09/2017 
Vazão remanescente 
1,1 m3/s. 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica – DRDH 
Órgão Emissor 
Secretária de Estado do Desenvolvimento Sustentável – SDS 
Data de emissão 
A ANEEL fará a articulação para a obtenção da DRDH com o respectivo 
órgão competente. 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Projeto Básico ao Potencial Hidráulico 
 
11. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos 
apresentados indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 
7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial hidráulico.
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                            
Aproveitamentos      Coordenadas      NA Montante (m)      NA Jusante (m)      Potência (MW)    Condição
Ibicuí II    27° 30’ 31’’ S; 51° 11’ 22’’ O      790,00      763,00      2,50    Aprovada  
Responsável Técnico  Nº ART    Nº Registro    Responsabilidade
Mohy Eldin Kamel Moustafa Kamel  IN00254418  1981121105      Responsável Geral do
Projeto
Daniel Valdir Bassani  20100290630  29997      Estudos cartográficos e
topográficos
Jonatas Costa Moreira  IN00345624  1976102693      Estudos hidrológicos
José Paulo Savoia  OL00190124  1982105462      Estudos hidráulicos
(vertedouro)
Jonatas Costa Moreira  OL00330939  1976102693      Estudos Energéticos
Tipo de licença    Licença Prévia
Número    6780/2014
Órgão emissor    Fundação do Meio Ambiente (FATMA)
Data de emissão    25/09/2014
Validade    24/09/2017
Vazão remanescente    1,1 m3/s.
Tipo de Licença    Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica – DRDH
Órgão Emissor    Secretária de Estado do Desenvolvimento Sustentável – SDS
Data de emissão    A ANEEL fará a articulação para a obtenção da DRDH com o respectivo
órgão competente.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\114\ndsp2016619                                    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 151/2016 – SCG/ANEEL, de 11/03/2016. 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e Níveis Operacionais  
A queda do projeto básico é inferior à do inventário. Segundo a projetista a queda bruta 
mostrou-se inferior porque na época de realização dos estudos de inventário, que foi 
aprovado em 2005, o reservatório da UHE Campos Novos, em operação comercial desde 
03/02/2007, não estava formado. 
Segundo a página 14 do volume I do projeto básico, os levantamentos topográficos, 
cartográficos e hidrométricos executados já com o reservatório da UHE Campos Novos, 
indicaram que o remanso atinge a cota 663,55 m. Caracterizada a necessidade de 
deslocar a casa de força para montante, a projetista determinou o atual nível de jusante 
em 664,07 m após a realização de estudo de curva-chave. 
Registra-se que os estudos cartográficos/topográficos da PCH Ibicuí I são de 
responsabilidade de seu autor, Daniel Valdir Bassani (ART n° 20100290630). 
 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Ibicuí I 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
  
X 
  
  
  
  
  
  
  
Transposição direta por 
relação de área de drenagem 
do posto base. 
Aplicação de método indireto 
para extensão da série de 
vazões. 
Simulação pelo SINV ou MSUI 
quando o rio possui 
reservatório de regularização 
a montante. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
572 
NOME DO RIO DA USINA: 
Ibicuí 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
71498000 
Passo Marombas 
Das Marombas 
3654 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
72849000 
Joaçaba I 
Do Peixe 
3682 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
637 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Enroncamento 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
José Paulo Savoia 
Nº DA ART 
OL00190124 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
72849000 
Passo Marombas 
Das Marombas 
3682 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 11,5 kW está adequada ao potencial hidráulico, conforme se 
constata do estudo econômico-energético, realizado conforme a 
metodologia custo/benefício incremental.
Queda e Níveis Operacionais  A queda do projeto básico é inferior à do inventário. Segundo a projetista a queda bruta
mostrou-se inferior porque na época de realização dos estudos de inventário, que foi
aprovado em 2005, o reservatório da UHE Campos Novos, em operação comercial desde
03/02/2007, não estava formado.
Segundo a página 14 do volume I do projeto básico, os levantamentos topográficos,
cartográficos e hidrométricos executados já com o reservatório da UHE Campos Novos,
indicaram que o remanso atinge a cota 663,55 m. Caracterizada a necessidade de
deslocar a casa de força para montante, a projetista determinou o atual nível de jusante
em 664,07 m após a realização de estudo de curva-chave.
Registra-se que os estudos cartográficos/topográficos da PCH Ibicuí I são de
responsabilidade de seu autor, Daniel Valdir Bassani (ART n° 20100290630).
METODOLOGIA
ADOTADA:    X              
  Transposição direta por
relação de área de drenagem
do posto base.      Aplicação de método indireto
para extensão da série de
vazões.      Simulação pelo SINV ou MSUI
quando o rio possui
reservatório de regularização
a montante.    
                  
Área de Drenagem
da PCH (km²):  572      NOME DO RIO DA USINA:      Ibicuí    
                  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA                  
CÓDIGO  NOME        RIO      A.D. (km²):  
71498000  Passo Marombas        Das Marombas      3654  
                  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS                  
CÓDIGO  NOME        RIO      A.D. (km²):  
72849000  Joaçaba I        Do Peixe      3682  
                  
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    637    TR (anos):    1.000    
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira Livre            
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Enroncamento            
NOME DO RESP. TÉCNICO:    José Paulo Savoia        Nº DA ART  OL00190124  
                
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA                
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):      
72849000  Passo Marombas    Das Marombas    3682      
Estudos Energéticos  A potência de 11,5 kW está adequada ao potencial hidráulico, conforme se
constata do estudo econômico-energético, realizado conforme a
metodologia custo/benefício incremental.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\114\ndsp2016619                                    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 151/2016 – SCG/ANEEL, de 11/03/2016. 
 
12. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimada no trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
13. 
Os parâmetros apresentados de garantia física da PCH Ibicuí I5, sintetizados na 
Tabela 10, são de responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e 
Energia (MME) para cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de 
dezembro de 2009, após a apresentação da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica 
(DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física aprovados 
PCH Ibicuí I 
Projeto Básico 
Potência Instalada Total (kW) 
11.500 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
6.389 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolimento mínimo 
(m3/s) 
5.930 / 3,55 
Tipo de turbina 
Francis – Eixo 
Horizontal 
Rendimento da turbina 
92 
Rendimento do gerador 
97 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
2 
Indisponibilidade programada (%) 
1,25 
Perdas hidraúlicas nominais (m) 
3,55 
Queda bruta nominal (m) 
95,93 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,53 
Consumo Interno (MW médio) 
0,02 
Vazão Remanescente do Aproveitamento 
(m³/s) 
1,1 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
06 
Série de Vazões Médias Mensais 
Anexo 1 
 
III.5 – Aspectos regulatórios  
 
14. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 395, de 4 de dezembro de 1998, o 
processo seria sobrestado até a apresentação da DRDH, sem a possibilidade de emissão de algum 
ato referente à aprovação do projeto apresentado pela empresa SALTO CORRENTES. 
 
                                                          
5 Conforme documento 48513.001794/2016-00. 
6 Esse valor poderá ser revisto após a emissão da DRDH.
PCH Ibicuí I  Projeto Básico
Potência Instalada Total (kW)  11.500
Número de Unidades Geradoras  2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  6.389 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolimento mínimo
(m3/s)  5.930 / 3,55
Tipo de turbina  Francis – Eixo
Horizontal
Rendimento da turbina  92
Rendimento do gerador  97
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  2
Indisponibilidade programada (%)  1,25
Perdas hidraúlicas nominais (m)  3,55
Queda bruta nominal (m)  95,93
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  1,53
Consumo Interno (MW médio)  0,02
Vazão Remanescente do Aproveitamento
(m³/s)  1,1
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  06
Série de Vazões Médias Mensais  Anexo 1

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\114\ndsp2016619                                    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 151/2016 – SCG/ANEEL, de 11/03/2016. 
15. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse 
sentido. O Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI-PCH), etapa já cumprida pelo empreendedor. 
 
16. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, 
do Sumário Executivo. Contudo, no caso concreto, os dados técnicos da empresa já haviam sido 
analisados antes da vigência da Resolução Normativa n° 673/2015, o que supera a apresentação do 
Sumário Executivo. 
 
17. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e 
que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, 
conforme excerto a seguir transcrito:  
 
 
 
 [...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores 
do potencial hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com 
uso do potencial hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de 
Registro da Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela 
SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração 
de Reserva de Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento 
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação 
dessas ações, quando couber, imediatamente após a publicação do DRI-PCH 
previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da 
ANEEL, caso o interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, 
prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério da ANEEL, contados da data de sua 
publicação. 
 
[...]  
 
18. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser 
emitido o DRS-PCH referente à PCH Ibicuí I à empresa Centrais Elétricas Salto Correntes Ltda., bem 
como o encaminhamento de Ofício a SDS, para fins da emissão da DRDH. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
19. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal:

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\114\ndsp2016619                                    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 151/2016 – SCG/ANEEL, de 11/03/2016. 
a) Na Resolução Normativa nº 395, de 4 de dezembro de 1998. 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
 
20. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por 
meio da emissão do DRS-PCH referente à PCH Ibicuí I sob a titularidade da empresa Centrais 
Elétricas Salto Correntes Ltda.. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
21. 
Emitir o DRS-PCH da PCH Ibicuí I, em favor da empresa Centrais Elétricas Salto 
Correntes Ltda. e solicitar a Secretária de Estado do Desenvolvimento Sustentável a DRDH da PCH 
Ibicuí I. 
 
 
 
 
 
 
JORGE CAETANO PEREIRA JUNIOR 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
 
De acordo: 
 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\114\ndsp2016619                                    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 151/2016 – SCG/ANEEL, de 11/03/2016. 
ANEXO 1 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Ibicuí I 
ANO 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1940 
 
 
 
 
6,98 
3,69 
4,98 
11,9 
4,62 
9,44 
4,65 
8,50 
1941 
7,12 
19,7 
20,1 
8,17 
10,2 
12,0 
7,18 
21,2 
10,9 
9,96 
12,8 
9,51 
1942 
4,24 
12,8 
12,2 
12,9 
11,4 
6,86 
7,43 
9,18 
7,68 
6,41 
2,76 
2,59 
1943 
1,86 
4,80 
1,62 
1,30 
8,78 
25,9 
14,8 
25,3 
18,3 
11,5 
6,20 
3,85 
1944 
16,5 
5,26 
7,83 
3,56 
1,69 
1,89 
2,43 
1,26 
2,33 
2,09 
3,99 
1,66 
1945 
0,42 
2,66 
1,21 
0,44 
0,35 
1,40 
3,09 
1,83 
5,48 
4,89 
2,62 
2,30 
1946 
7,61 
18,9 
14,0 
8,09 
5,28 
15,1 
22,1 
9,30 
5,61 
13,7 
6,13 
8,00 
1947 
5,02 
11,6 
6,40 
2,63 
3,49 
7,74 
6,08 
10,5 
21,4 
16,8 
7,52 
6,53 
1948 
4,13 
7,63 
8,16 
7,26 
17,8 
6,90 
9,24 
24,8 
5,42 
7,65 
6,34 
2,61 
1949 
3,22 
2,04 
5,41 
6,44 
4,75 
10,2 
4,74 
7,40 
8,90 
8,16 
3,94 
2,19 
1950 
9,09 
6,08 
8,06 
5,42 
4,66 
3,75 
3,79 
11,0 
10,4 
25,1 
8,65 
5,36 
1951 
8,22 
17,2 
12,5 
4,80 
2,67 
2,37 
4,62 
1,27 
1,24 
27,3 
18,0 
7,87 
1952 
5,62 
4,10 
2,27 
1,56 
1,07 
6,11 
10,9 
3,71 
18,8 
22,4 
14,0 
5,75 
1953 
7,03 
11,8 
6,46 
4,63 
4,14 
3,80 
4,66 
5,17 
11,1 
22,6 
21,6 
8,32 
1954 
7,99 
6,48 
11,1 
11,2 
19,1 
24,3 
32,3 
8,37 
31,0 
31,5 
8,05 
5,48 
1955 
3,37 
4,15 
5,97 
7,79 
11,6 
19,0 
30,4 
13,0 
11,1 
6,17 
6,65 
7,99 
1956 
17,6 
11,2 
5,25 
12,5 
15,1 
7,30 
6,30 
12,1 
24,5 
13,8 
6,56 
4,55 
1957 
3,50 
6,67 
9,23 
7,14 
6,41 
7,06 
23,8 
61,4 
42,1 
13,5 
10,7 
8,93 
1958 
4,82 
8,97 
25,7 
6,77 
4,48 
8,73 
5,15 
11,3 
23,5 
18,1 
13,0 
14,3 
1959 
7,43 
10,8 
6,47 
8,60 
8,72 
5,98 
4,57 
5,36 
12,7 
6,32 
3,18 
2,73 
1960 
3,88 
7,16 
6,64 
5,27 
6,02 
5,64 
3,43 
10,3 
10,4 
16,2 
18,5 
9,29 
1961 
10,8 
8,06 
20,0 
12,0 
7,56 
6,54 
5,80 
3,65 
40,3 
32,7 
32,6 
13,3 
1962 
8,64 
7,73 
6,66 
4,21 
12,2 
8,14 
10,3 
5,69 
16,2 
15,0 
8,20 
4,59 
1963 
11,8 
24,6 
22,4 
10,9 
5,86 
3,75 
3,43 
4,57 
10,7 
28,8 
27,0 
13,0 
1964 
5,75 
8,18 
6,77 
8,89 
10,4 
6,69 
8,15 
14,1 
14,5 
8,86 
6,11 
5,25 
1965 
4,53 
3,37 
3,87 
3,72 
12,0 
6,33 
13,2 
22,6 
25,3 
26,0 
14,6 
20,9 
1966 
19,2 
37,9 
22,8 
8,48 
5,40 
15,7 
12,8 
12,1 
27,8 
26,8 
14,8 
17,5 
1967 
10,8 
16,8 
14,0 
6,27 
5,33 
6,75 
5,95 
13,1 
24,7 
18,2 
13,1 
13,3 
1968 
5,67 
3,46 
3,77 
4,41 
3,47 
3,55 
5,63 
3,14 
7,65 
6,49 
13,8 
9,46 
1969 
13,6 
23,7 
14,3 
26,8 
9,72 
20,2 
15,0 
9,12 
10,8 
7,68 
9,27 
4,99 
1970 
5,66 
4,78 
4,66 
3,94 
6,35 
17,0 
16,9 
9,39 
12,2 
12,1 
5,34 
12,5 
1971 
27,2 
15,6 
17,8 
24,2 
21,7 
28,3 
20,3 
16,7 
12,1 
10,5 
4,27 
3,48 
1972 
6,66 
25,9 
13,6 
8,68 
4,65 
16,1 
11,0 
40,5 
40,5 
26,8 
15,4 
11,5 
1973 
11,2 
16,9 
12,2 
8,08 
13,3 
21,4 
20,3 
38,7 
33,9 
14,9 
13,0 
7,53 
1974 
8,59 
12,4 
13,6 
7,26 
5,83 
11,5 
9,40 
6,65 
16,6 
7,16 
6,48 
4,21 
1975 
7,09 
8,35 
8,78 
5,32 
4,98 
9,61 
6,21 
15,4 
38,6 
36,3 
10,7 
23,3 
1976 
18,7 
10,0 
14,9 
6,58 
16,4 
21,5 
12,8 
21,0 
14,7 
14,5 
14,2 
15,8 
1977 
14,2 
20,2 
17,7 
10,1 
5,02 
5,38 
7,11 
23,6 
11,2 
27,7 
24,4 
10,1 
1978 
9,30 
7,34 
7,69 
3,59 
2,89 
3,40 
8,20 
6,15 
13,9 
6,72 
9,57 
10,8
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Ibicuí I                        
ANO  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1940          6,98  3,69  4,98  11,9  4,62  9,44  4,65  8,50
1941  7,12  19,7  20,1  8,17  10,2  12,0  7,18  21,2  10,9  9,96  12,8  9,51
1942  4,24  12,8  12,2  12,9  11,4  6,86  7,43  9,18  7,68  6,41  2,76  2,59
1943  1,86  4,80  1,62  1,30  8,78  25,9  14,8  25,3  18,3  11,5  6,20  3,85
1944  16,5  5,26  7,83  3,56  1,69  1,89  2,43  1,26  2,33  2,09  3,99  1,66
1945  0,42  2,66  1,21  0,44  0,35  1,40  3,09  1,83  5,48  4,89  2,62  2,30
1946  7,61  18,9  14,0  8,09  5,28  15,1  22,1  9,30  5,61  13,7  6,13  8,00
1947  5,02  11,6  6,40  2,63  3,49  7,74  6,08  10,5  21,4  16,8  7,52  6,53
1948  4,13  7,63  8,16  7,26  17,8  6,90  9,24  24,8  5,42  7,65  6,34  2,61
1949  3,22  2,04  5,41  6,44  4,75  10,2  4,74  7,40  8,90  8,16  3,94  2,19
1950  9,09  6,08  8,06  5,42  4,66  3,75  3,79  11,0  10,4  25,1  8,65  5,36
1951  8,22  17,2  12,5  4,80  2,67  2,37  4,62  1,27  1,24  27,3  18,0  7,87
1952  5,62  4,10  2,27  1,56  1,07  6,11  10,9  3,71  18,8  22,4  14,0  5,75
1953  7,03  11,8  6,46  4,63  4,14  3,80  4,66  5,17  11,1  22,6  21,6  8,32
1954  7,99  6,48  11,1  11,2  19,1  24,3  32,3  8,37  31,0  31,5  8,05  5,48
1955  3,37  4,15  5,97  7,79  11,6  19,0  30,4  13,0  11,1  6,17  6,65  7,99
1956  17,6  11,2  5,25  12,5  15,1  7,30  6,30  12,1  24,5  13,8  6,56  4,55
1957  3,50  6,67  9,23  7,14  6,41  7,06  23,8  61,4  42,1  13,5  10,7  8,93
1958  4,82  8,97  25,7  6,77  4,48  8,73  5,15  11,3  23,5  18,1  13,0  14,3
1959  7,43  10,8  6,47  8,60  8,72  5,98  4,57  5,36  12,7  6,32  3,18  2,73
1960  3,88  7,16  6,64  5,27  6,02  5,64  3,43  10,3  10,4  16,2  18,5  9,29
1961  10,8  8,06  20,0  12,0  7,56  6,54  5,80  3,65  40,3  32,7  32,6  13,3
1962  8,64  7,73  6,66  4,21  12,2  8,14  10,3  5,69  16,2  15,0  8,20  4,59
1963  11,8  24,6  22,4  10,9  5,86  3,75  3,43  4,57  10,7  28,8  27,0  13,0
1964  5,75  8,18  6,77  8,89  10,4  6,69  8,15  14,1  14,5  8,86  6,11  5,25
1965  4,53  3,37  3,87  3,72  12,0  6,33  13,2  22,6  25,3  26,0  14,6  20,9
1966  19,2  37,9  22,8  8,48  5,40  15,7  12,8  12,1  27,8  26,8  14,8  17,5
1967  10,8  16,8  14,0  6,27  5,33  6,75  5,95  13,1  24,7  18,2  13,1  13,3
1968  5,67  3,46  3,77  4,41  3,47  3,55  5,63  3,14  7,65  6,49  13,8  9,46
1969  13,6  23,7  14,3  26,8  9,72  20,2  15,0  9,12  10,8  7,68  9,27  4,99
1970  5,66  4,78  4,66  3,94  6,35  17,0  16,9  9,39  12,2  12,1  5,34  12,5
1971  27,2  15,6  17,8  24,2  21,7  28,3  20,3  16,7  12,1  10,5  4,27  3,48
1972  6,66  25,9  13,6  8,68  4,65  16,1  11,0  40,5  40,5  26,8  15,4  11,5
1973  11,2  16,9  12,2  8,08  13,3  21,4  20,3  38,7  33,9  14,9  13,0  7,53
1974  8,59  12,4  13,6  7,26  5,83  11,5  9,40  6,65  16,6  7,16  6,48  4,21
1975  7,09  8,35  8,78  5,32  4,98  9,61  6,21  15,4  38,6  36,3  10,7  23,3
1976  18,7  10,0  14,9  6,58  16,4  21,5  12,8  21,0  14,7  14,5  14,2  15,8
1977  14,2  20,2  17,7  10,1  5,02  5,38  7,11  23,6  11,2  27,7  24,4  10,1
1978  9,30  7,34  7,69  3,59  2,89  3,40  8,20  6,15  13,9  6,72  9,57  10,8

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\114\ndsp2016619                                    
 
FL. 09 da Nota Técnica nº 151/2016 – SCG/ANEEL, de 11/03/2016. 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Ibicuí I 
ANO 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1979 
5,09 
3,86 
5,57 
8,32 
26,8 
12,0 
11,8 
8,72 
8,70 
45,0 
30,2 
17,1 
1980 
8,04 
5,36 
18,7 
6,99 
9,30 
7,63 
17,3 
32,2 
30,9 
18,2 
17,6 
27,6 
1981 
16,8 
13,8 
5,82 
4,67 
3,85 
4,82 
4,62 
4,54 
9,54 
8,27 
8,29 
6,86 
1982 
4,00 
14,4 
9,41 
5,46 
5,97 
16,6 
27,3 
18,0 
9,84 
22,7 
51,6 
19,0 
1983 
15,8 
20,6 
28,5 
14,8 
38,7 
38,0 
116 
35,1 
23,7 
13,6 
13,5 
11,4 
1984 
8,84 
7,69 
10,0 
8,78 
12,0 
22,2 
15,7 
53,2 
15,4 
18,5 
17,1 
16,1 
1985 
5,52 
13,4 
6,41 
9,34 
7,17 
4,07 
5,23 
3,43 
6,50 
5,29 
9,73 
2,43 
1986 
2,76 
5,95 
4,90 
9,00 
6,90 
8,29 
4,70 
6,42 
11,0 
14,0 
15,8 
14,6 
1987 
17,6 
12,1 
5,32 
5,61 
33,3 
15,5 
13,2 
13,5 
8,45 
23,5 
8,99 
6,60 
1988 
6,26 
6,81 
6,36 
8,31 
36,0 
20,3 
9,36 
5,24 
8,78 
9,84 
6,31 
6,72 
1989 
14,3 
17,2 
10,3 
10,4 
18,8 
7,05 
8,73 
9,36 
30,9 
16,0 
8,18 
5,15 
1990 
24,8 
17,0 
9,51 
14,4 
16,7 
54,5 
23,5 
18,8 
22,7 
36,8 
29,4 
12,9 
1991 
6,68 
4,92 
3,86 
3,94 
4,01 
14,0 
11,2 
17,1 
6,35 
13,1 
7,71 
9,39 
1992 
7,62 
12,4 
13,8 
8,00 
36,5 
29,8 
45,4 
25,9 
16,2 
9,40 
10,9 
6,91 
1993 
8,23 
20,6 
14,2 
9,31 
17,0 
16,9 
17,5 
11,0 
24,8 
31,6 
13,2 
18,8 
1994 
6,17 
26,7 
14,4 
12,9 
15,7 
22,7 
30,6 
13,3 
7,74 
15,9 
24,7 
9,43 
1995 
31,1 
20,6 
9,45 
5,74 
4,12 
8,48 
8,76 
5,44 
12,2 
23,4 
9,03 
7,56 
1996 
15,1 
19,1 
20,1 
13,8 
5,23 
11,2 
17,8 
16,0 
21,1 
22,4 
10,7 
14,1 
1997 
13,1 
29,3 
13,6 
4,97 
5,28 
13,9 
19,8 
26,7 
9,80 
49,8 
48,5 
16,0 
1998 
23,8 
31,8 
32,1 
42,7 
23,5 
10,8 
18,0 
38,8 
41,4 
24,9 
8,43 
9,28 
1999 
9,51 
13,7 
7,24 
12,1 
6,07 
10,6 
32,7 
7,47 
7,59 
21,5 
7,39 
5,59 
2000 
8,51 
12,9 
12,6 
8,39 
9,42 
9,36 
16,7 
13,2 
43,4 
36,0 
12,2 
17,6 
2001 
19,7 
31,4 
14,9 
12,4 
16,1 
15,6 
16,9 
9,98 
15,1 
35,9 
15,4 
13,2 
2002 
8,59 
8,57 
6,65 
10,9 
9,80 
10,6 
8,69 
23,6 
22,1 
27,8 
26,4 
18,2 
2003 
7,44 
8,95 
12,1 
6,12 
5,71 
9,70 
7,32 
4,32 
3,59 
7,45 
12,1 
26,4 
2004 
11,4 
5,86 
3,40 
5,43 
10,7 
8,00 
19,5 
7,84 
12,9 
25,8 
20,3 
11,6 
2005 
12,4 
5,95 
4,09 
9,68 
22,9 
20,6 
12,4 
10,8 
45,3 
36,1 
20,1 
7,73 
2006 
6,35 
5,96 
6,42 
4,53 
2,58 
2,28 
2,38 
2,10 
6,43 
6,59 
10,1 
13,2 
2007 
9,09 
12,0 
15,6 
11,1 
27,6 
10,7 
20,9 
8,14 
14,3 
25,3 
29,7 
12,4 
2008 
12,8 
13,4 
9,09 
12,3 
10,6 
14,3 
9,97 
9,32 
18,6 
42,7
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Ibicuí I                        
ANO  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1979  5,09  3,86  5,57  8,32  26,8  12,0  11,8  8,72  8,70  45,0  30,2  17,1
1980  8,04  5,36  18,7  6,99  9,30  7,63  17,3  32,2  30,9  18,2  17,6  27,6
1981  16,8  13,8  5,82  4,67  3,85  4,82  4,62  4,54  9,54  8,27  8,29  6,86
1982  4,00  14,4  9,41  5,46  5,97  16,6  27,3  18,0  9,84  22,7  51,6  19,0
1983  15,8  20,6  28,5  14,8  38,7  38,0  116  35,1  23,7  13,6  13,5  11,4
1984  8,84  7,69  10,0  8,78  12,0  22,2  15,7  53,2  15,4  18,5  17,1  16,1
1985  5,52  13,4  6,41  9,34  7,17  4,07  5,23  3,43  6,50  5,29  9,73  2,43
1986  2,76  5,95  4,90  9,00  6,90  8,29  4,70  6,42  11,0  14,0  15,8  14,6
1987  17,6  12,1  5,32  5,61  33,3  15,5  13,2  13,5  8,45  23,5  8,99  6,60
1988  6,26  6,81  6,36  8,31  36,0  20,3  9,36  5,24  8,78  9,84  6,31  6,72
1989  14,3  17,2  10,3  10,4  18,8  7,05  8,73  9,36  30,9  16,0  8,18  5,15
1990  24,8  17,0  9,51  14,4  16,7  54,5  23,5  18,8  22,7  36,8  29,4  12,9
1991  6,68  4,92  3,86  3,94  4,01  14,0  11,2  17,1  6,35  13,1  7,71  9,39
1992  7,62  12,4  13,8  8,00  36,5  29,8  45,4  25,9  16,2  9,40  10,9  6,91
1993  8,23  20,6  14,2  9,31  17,0  16,9  17,5  11,0  24,8  31,6  13,2  18,8
1994  6,17  26,7  14,4  12,9  15,7  22,7  30,6  13,3  7,74  15,9  24,7  9,43
1995  31,1  20,6  9,45  5,74  4,12  8,48  8,76  5,44  12,2  23,4  9,03  7,56
1996  15,1  19,1  20,1  13,8  5,23  11,2  17,8  16,0  21,1  22,4  10,7  14,1
1997  13,1  29,3  13,6  4,97  5,28  13,9  19,8  26,7  9,80  49,8  48,5  16,0
1998  23,8  31,8  32,1  42,7  23,5  10,8  18,0  38,8  41,4  24,9  8,43  9,28
1999  9,51  13,7  7,24  12,1  6,07  10,6  32,7  7,47  7,59  21,5  7,39  5,59
2000  8,51  12,9  12,6  8,39  9,42  9,36  16,7  13,2  43,4  36,0  12,2  17,6
2001  19,7  31,4  14,9  12,4  16,1  15,6  16,9  9,98  15,1  35,9  15,4  13,2
2002  8,59  8,57  6,65  10,9  9,80  10,6  8,69  23,6  22,1  27,8  26,4  18,2
2003  7,44  8,95  12,1  6,12  5,71  9,70  7,32  4,32  3,59  7,45  12,1  26,4
2004  11,4  5,86  3,40  5,43  10,7  8,00  19,5  7,84  12,9  25,8  20,3  11,6
2005  12,4  5,95  4,09  9,68  22,9  20,6  12,4  10,8  45,3  36,1  20,1  7,73
2006  6,35  5,96  6,42  4,53  2,58  2,28  2,38  2,10  6,43  6,59  10,1  13,2
2007  9,09  12,0  15,6  11,1  27,6  10,7  20,9  8,14  14,3  25,3  29,7  12,4
2008  12,8  13,4  9,09  12,3  10,6  14,3  9,97  9,32  18,6  42,7