* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
\SCG\NT\133\NT_481YF1108 
48524.006921/2021-00 
NOTA TÉCNICA Nº 500/2021-SCG/ANEEL 
Em 11 de agosto de 2021. 
 
 
 
 
 
Processo: 48500.001695/2020-94. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena 
Central Hidrelétrica Salto Grande, com 10.000 kW de 
Potência Instalada, com Registro de Intenção à 
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à Baer 
Participações Ltda. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) Salto Grande, com 10.000 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.035797-9.01, com Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI – PCH) conferido à Baer Participações Ltda. (Baer ou Interessada), por meio do Despacho 
nº 1.417, de 19 de maio de 2020, localizada no rio Pirapó, sub-bacia 64, na bacia hidrográfica do Rio 
Paraná, cuja casa de força localiza-se no município de Cruzeiro do Sul, estado de Paraná. 
 
II – DOS FATOS 
2. 
O Despacho n° 254, de 7 de maio de 2003, aprova os Estudos de Inventário Hidrelétrico do 
rio Pirapó, no qual foram identificados 10 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Salto 
Grande. 
 
3. 
O Despacho nº 1.417, de 19 de maio de 2020, confere o DRI-PCH à Baer, com o objetivo de 
desenvolver os estudos de projeto básico da PCH Salto Grande. 
 
4. 
Em 6 de julho de 2021, a Interessada protocolou o Projeto Básico1 referente ao 
empreendimento e em 30 de julho de 2021, o Sumário Executivo2. 
 
 
 
1 Documentos nºs 48513.018981/2021-00, 48513.018984/2021-00, 48513.018986/2021-00, 48513.018987/2021-00 e 
48513.018989/2021-00. 
2 Documento nº 48513.020393/2021-57.

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 500/2021-SCG/ANEEL, de 11/8/2021. 
 
 
III – DA ANÁLISE 
5. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020: 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais 
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
6. 
A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico. 
 
 
Figura 1: Arranjo geral da PCH Salto Grande 
 
7. 
O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa 
de Força e do Reservatório da PCH Salto Grande: 
 
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF3 
Barramento 
23°1'17,8" S 
52°2'9,54" W 
Lobato/PR e Cruzeiro do 
Sul/PR 
Casa de Força 
22°58'25,68" S 
52°2'38,09" W 
Cruzeiro do Sul/PR 
Limite máximo do Reservatório 
23°3'4" S 
52°1'57,8" W 
Lobato/PR, Cruzeiro do Sul/PR 
e Uniflor/PR 
 
8. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
 
3 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento.
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF3
Barramento  23°1'17,8" S
52°2'9,54" W  Lobato/PR e Cruzeiro do
Sul/PR
Casa de Força  22°58'25,68" S
52°2'38,09" W  Cruzeiro do Sul/PR
Limite máximo do Reservatório  23°3'4" S
52°1'57,8" W  Lobato/PR, Cruzeiro do Sul/PR
e Uniflor/PR

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 500/2021-SCG/ANEEL, de 11/8/2021. 
 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
9. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no 254, de 7 de maio de 2003. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Salto Grande 
PCH Salto Grande 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
22°58'4,2" S 
52°2'2,08" W 
23°1'17,8" S 
52°2'9,54" W 
NA Montante (m) 
332,00 
342,00 
NA Jusante (m) 
316,40 
317,00 
Queda Bruta (m) 
15,60 
25,00 
Área do Reservatório (km²) 
1,35 
1,47 
Potência (kW) 
5.200 
10.000 
Energia Média (kWméd) 
2.912,00 
6.375,90 
Vazão QMLT4 (m³/s) 
37,00 
41,95 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Pirapó 
ESTADO: 
PR 
SUB-BACIA: 
64 
DESPACHO: 
254 
DATA: 
07/05/2003 
AUTOR: 
Tucuruí Construtora de Obras Ltda 
POTÊNCIA: 
40,68 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
10 (dez) 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
CGH Flórida 
23°7'50,12" S 
52°0'18,16" W 
355,00 
346,50 
2.450 
Disponível 
(inventariado) 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Foz dos 
Bandeirantes 
22°56'29" S 
52°3'58,9" W 
308,00 
300,00 
7.600 
DRI ou PB 
Aceito ou PB 
Registro Ativo 
 
 
 
 
 
4 Vazão Média de Longo Termo.
Estudos de Inventário
22°58'4,2" S
52°2'2,08" W
332,00
316,40
15,60
1,35
5.200
2.912,00
37,00
NOME DO RIO:  Pirapó  ESTADO:    PR      SUB-BACIA:    64
DESPACHO:  254  DATA:    07/05/2003          
AUTOR:  Tucuruí Construtora de Obras Ltda                
POTÊNCIA:  40,68  EIXOS
IDENTIFICADOS:      10 (dez)        
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                  
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)      Potência
(kW)    Condição  
CGH Flórida  23°7'50,12" S
52°0'18,16" W  355,00  346,50      2.450    Disponível
(inventariado)  
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)      Potência
(kW)    Condição  
PCH Foz dos
Bandeirantes  22°56'29" S
52°3'58,9" W  308,00  300,00      7.600    DRI ou PB
Aceito ou PB
Registro Ativo  

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 500/2021-SCG/ANEEL, de 11/8/2021. 
 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
10. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Design Head Engenharia e Construtora Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Alberto de Andrade Pinto 
1720213240274 
25.341/D CREA-PR 
Responsável Geral do Projeto 
Sérgio Vicente Novak 
1720210190373 
15463/D 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Eduardo Gabriel de Pauli Baptista 
7823553-3 
094145-0 SC 
Estudos geotécnicos 
Rafael Koneski 
1720213272800 
159227/D 
Estudos hidrológicos 
Rafael Koneski 
1720213272800 
159227/D 
Estudos energéticos 
Eduardo Jefferson Mayer 
1720213277798 
104081/D 
Estruturas extravasoras 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Documento não emitido 
Número 
 -  
Órgão emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão remanescente 
 -  
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Documento não emitido 
Número 
 -  
Órgão Emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
11. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico. 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo superior àquela apresentada nos estudos de 
inventário, com alterações nos níveis de montante e jusante, porém, sem 
interferência nos níveis operacionais dos aproveitamentos adjacentes. As 
diferenças apresentadas são inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo a partir 
de melhores técnicas e informações locacionais na etapa de projeto básico.
Empresa Projetista:  Design Head Engenharia e Construtora Ltda.    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Alberto de Andrade Pinto  1720213240274  25.341/D CREA-PR  Responsável Geral do Projeto
Sérgio Vicente Novak  1720210190373  15463/D  Estudos cartográficos e
topográficos
Eduardo Gabriel de Pauli Baptista  7823553-3  094145-0 SC  Estudos geotécnicos
Rafael Koneski  1720213272800  159227/D  Estudos hidrológicos
Rafael Koneski  1720213272800  159227/D  Estudos energéticos
Eduardo Jefferson Mayer  1720213277798  104081/D  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  Documento não emitido
Número  -
Órgão emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão remanescente  -
Tipo de Licença  Documento não emitido
Número  -
Órgão Emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão de usos consuntivos  -
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo superior àquela apresentada nos estudos de
inventário, com alterações nos níveis de montante e jusante, porém, sem
interferência nos níveis operacionais dos aproveitamentos adjacentes. As
diferenças apresentadas são inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo a partir
de melhores técnicas e informações locacionais na etapa de projeto básico.

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 500/2021-SCG/ANEEL, de 11/8/2021. 
 
 
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Salto Grande 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
 
Área de 
Drenagem da 
PCH (km²): 
2.573,00 
NOME DO RIO DA USINA: 
Pirapó 
 
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
64550000 
Vila Silva Jardim 
Pirapó 
4.490,00 
 
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
64541000 
Maringá MTE – ETA Sanepar 
Pirapó 
1.240,00 
64546900 
Santa Fé 
Bandeirantes do Norte 
1.060,00 
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
1.138,00 
TR (anos): 
10.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Comportas Basculantes 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Concreto 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Eduardo Jefferson Mayer 104081/D 
Nº DA 
ART5 
1720213277798 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
64550000 
Vila Silva Jardim 
Pirapó 
4.490,00 
 
12. 
No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 10.000 e o fator de capacidade (FC) de 0,64 são superiores aos estimados 
nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,56. Esta potência está associada 
a uma vazão turbinada em 31%6, de acordo com os estudos energéticos constantes do 
projeto básico, sendo compatível com o aproveitamento ótimo do local. 
 
 
5 Capítulo 13 do Projeto Básico. 
6 De acordo com simulações da SCG, a potência instalada está associada a uma permanência de 22,4%.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de
Drenagem da
PCH (km²):  2.573,00  NOME DO RIO DA USINA:    Pirapó  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
64550000  Vila Silva Jardim    Pirapó    4.490,00
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
64541000  Maringá MTE – ETA Sanepar    Pirapó    1.240,00
64546900  Santa Fé    Bandeirantes do Norte    1.060,00
-  -    -    -
-  -    -    -
-  -    -    -
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    1.138,00    TR (anos):    10.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Comportas Basculantes          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Concreto          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Eduardo Jefferson Mayer 104081/D        Nº DA
ART5  1720213277798
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
64550000  Vila Silva Jardim    Pirapó    4.490,00    
Estudos Energéticos  A potência de 10.000 e o fator de capacidade (FC) de 0,64 são superiores aos estimados
nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,56. Esta potência está associada
a uma vazão turbinada em 31%6, de acordo com os estudos energéticos constantes do
projeto básico, sendo compatível com o aproveitamento ótimo do local.

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 500/2021-SCG/ANEEL, de 11/8/2021. 
 
 
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício 
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 1.000 kW. 
 
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 5.181,35 kW e 2 geradores de potência 
unitária nominal de 5.555,56 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
13. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo 
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação 
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que 
compatíveis com estes. 
 
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH Salto Grande 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
23°1'17,8" S 
52°2'9,54" W 
Coordenadas da casa de força 
22°58'25,68" S 
52°2'38,09" W 
NA Montante (m) 
342,00 
NA Jusante (m) 
317,00 
Potência Instalada Total (kW) 
10.000 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
5.555,56; 5.555,56 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
5.181,35; 5.181,35 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
6,92; 6,92 
Rendimento nominal por turbina (%) 
92,7%; 92,7% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
96,5%; 96,5% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da 
usina (%) 
1,00% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
1,00% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,302 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
25,00 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
3,80% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
30 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
6,25 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,00 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
14. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido 
o DRS-PCH referente à PCH Salto Grande conforme solicitado por Baer Participações Ltda, bem como o 
encaminhamento de documento ao Instituto de Águas e Terra - IAT, para emissão da DRDH. O DRS-PCH 
também permite que o Interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente.
  Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 1.000 kW.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 5.181,35 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 5.555,56 kVA, com 0,9 de fator de potência.
PCH Salto Grande  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  23°1'17,8" S
52°2'9,54" W
Coordenadas da casa de força  22°58'25,68" S
52°2'38,09" W
NA Montante (m)  342,00
NA Jusante (m)  317,00
Potência Instalada Total (kW)  10.000
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  5.555,56; 5.555,56
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW)  5.181,35; 5.181,35
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  6,92; 6,92
Rendimento nominal por turbina (%)  92,7%; 92,7%
Rendimento nominal por gerador (%)  96,5%; 96,5%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
usina (%)  1,00%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  1,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,302
H : Queda bruta nominal (m)
b  25,00
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  3,80%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  30
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  6,25
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,00
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 500/2021-SCG/ANEEL, de 11/8/2021. 
 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
15. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
16. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à PCH Salto Grande sob a titularidade de Baer Participações Ltda. 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
17. 
Emitir o Despacho. 
 
(Assinado digitalmente) 
YURI FERREIRA GOMES DIAS 
Especialista em Regulação 
(Assinado digitalmente) 
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO 
Analista Administrativo 
 
 
De acordo: 
 
 
(Assinado digitalmente) 
RENATO MARQUES BATISTA 
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Salto Grande 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1967 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14,04 
13,06 
1968 
43,00 
28,41 
29,23 
24,05 
21,35 
20,64 
16,87 
17,12 
13,77 
19,46 
16,53 
21,57 
1969 
19,05 
20,64 
15,56 
16,82 
23,81 
52,95 
12,28 
9,60 
12,45 
31,94 
27,65 
20,33 
1970 
26,03 
25,63 
30,55 
23,17 
23,97 
32,53 
28,85 
22,58 
33,60 
43,56 
26,10 
31,60 
1971 
38,84 
46,08 
40,00 
34,23 
47,45 
55,59 
60,50 
42,93 
41,15 
34,58 
25,66 
69,28 
1972 
77,22 
115,02 
73,03 
60,27 
45,87 
36,20 
57,71 
52,32 
56,64 
110,52 
87,01 
64,75 
1973 
77,23 
63,04 
48,85 
39,15 
40,98 
41,31 
42,29 
33,16 
32,73 
48,20 
34,90 
52,18 
1974 
104,75 
72,82 
65,96 
54,60 
47,59 
54,51 
39,61 
33,43 
28,94 
51,87 
41,10 
46,94 
1975 
48,82 
46,51 
42,88 
35,01 
32,12 
28,56 
30,18 
25,99 
23,32 
51,04 
54,69 
80,00 
1976 
75,74 
64,79 
49,10 
45,55 
45,34 
61,29 
41,54 
79,67 
61,90 
71,23 
63,66 
62,25 
1977 
88,86 
66,54 
49,78 
55,32 
37,64 
43,89 
35,28 
29,41 
30,53 
26,61 
34,37 
62,02 
1978 
40,59 
29,64 
31,79 
24,31 
24,63 
22,25 
39,81 
24,46 
33,22 
24,38 
25,34 
24,24 
1979 
22,57 
33,65 
23,41 
22,63 
26,58 
21,29 
22,17 
19,56 
30,79 
39,59 
33,16 
44,68 
1980 
45,25 
53,04 
84,85 
69,49 
61,08 
51,90 
42,71 
47,48 
52,26 
49,10 
40,60 
61,20 
1981 
66,40 
54,23 
50,19 
46,81 
38,30 
37,64 
31,35 
26,66 
23,31 
38,77 
43,60 
79,03 
1982 
56,04 
50,19 
52,23 
35,04 
29,19 
54,02 
67,91 
41,76 
33,29 
46,25 
67,31 
118,97 
1983 
118,27 
62,70 
60,39 
58,08 
72,56 
154,39 
83,34 
57,45 
81,94 
66,47 
64,13 
51,35 
1984 
45,76 
37,89 
37,35 
42,78 
37,80 
29,80 
25,67 
24,72 
30,50 
25,76 
21,93 
37,30 
1985 
35,00 
31,53 
34,57 
39,18 
48,22 
36,59 
30,25 
24,58 
22,12 
19,07 
17,72 
14,55 
1986 
15,00 
33,04 
28,58 
23,59 
33,33 
23,35 
19,71 
26,97 
21,68 
18,78 
16,95 
27,34 
1987 
26,15 
38,70 
22,98 
23,27 
55,67 
60,54 
44,54 
33,23 
29,24 
28,34 
61,70 
47,25 
1988 
35,10 
31,13 
35,77 
25,62 
41,14 
39,89 
26,64 
21,64 
19,20 
24,28 
17,20 
15,08 
1989 
49,72 
45,54 
36,36 
29,91 
27,28 
27,70 
22,50 
32,00 
49,75 
29,30 
27,11 
26,48 
1990 
99,02 
52,37 
42,55 
36,81 
35,66 
31,09 
39,92 
40,65 
53,45 
53,51 
44,84 
37,71 
1991 
39,71 
42,86 
34,09 
29,89 
25,09 
27,91 
23,69 
19,50 
17,22 
18,23 
25,04 
37,88 
1992 
19,42 
25,24 
35,31 
43,80 
106,44 
66,36 
45,61 
36,03 
45,73 
38,30 
33,24 
29,00 
1993 
30,94 
63,26 
43,36 
45,19 
36,83 
39,52 
28,64 
23,47 
33,13 
55,40 
31,83 
42,93 
1994 
46,74 
49,61 
35,74 
32,08 
30,81 
47,68 
36,21 
27,96 
23,98 
22,71 
22,29 
21,72 
1995 
56,86 
49,88 
30,92 
36,78 
26,77 
22,68 
26,51 
19,47 
23,71 
59,30 
31,76 
29,84 
1996 
49,09 
57,90 
69,62 
40,84 
34,22 
29,79 
23,43 
20,54 
18,36 
25,08 
33,95 
55,86 
1997 
81,17 
61,60 
82,62 
62,32 
42,03 
97,86 
58,20 
42,81 
37,13 
35,18 
64,23 
62,89 
1998 
46,29 
50,07 
69,81 
106,57 
74,98 
52,58 
42,99 
44,27 
80,82 
103,67 
53,97 
48,07 
1999 
67,85 
53,67 
40,93 
45,47 
50,61 
37,16 
53,20 
33,87 
31,21 
27,43 
23,40 
22,57 
2000 
28,09 
30,85 
33,61 
26,88 
22,94 
23,34 
21,65 
27,77 
52,53 
30,96 
36,20 
35,38 
2001 
42,86 
62,68 
50,13 
38,06 
54,93 
36,32 
34,08 
28,22 
28,93 
27,50 
22,02 
37,50 
2002 
45,42 
34,93 
29,20 
22,30 
64,91 
33,84 
21,98 
47,89 
31,92 
23,06 
36,33 
49,88 
2003 
55,75 
74,73 
56,59 
41,39 
35,17 
31,25 
28,29 
24,97 
21,77 
21,70 
19,93 
31,67 
2004 
21,13 
20,61 
17,46 
19,29 
63,47 
44,78 
40,58 
30,50 
26,26 
45,05 
37,70 
30,75 
2005 
101,21 
72,40 
46,43 
36,58 
34,55 
24,49 
22,04 
19,17 
25,93 
38,59 
32,65 
26,31 
2006 
22,35 
31,98 
33,87 
29,70 
22,32 
19,82 
18,11 
15,47 
22,59 
25,78 
18,99 
37,43 
2007 
74,40 
63,00 
51,59 
34,16 
32,10 
24,60 
39,77 
27,70 
19,70 
17,94 
57,37 
29,33 
2008 
43,20 
28,39 
30,05 
27,34 
29,90 
25,24 
19,60 
41,93 
29,59 
35,97 
32,32 
18,62 
2009 
67,48 
56,63 
53,57 
23,08 
18,02 
24,05 
47,05 
33,57 
50,40 
85,68 
79,79 
43,68 
2010 
44,70 
73,61 
45,07 
49,29 
33,64 
41,31 
35,26 
26,19 
25,19 
38,07 
31,39 
41,60 
2011 
41,91 
61,79 
44,69 
59,86 
39,67 
43,25 
41,11 
37,06 
25,78 
44,82 
47,80 
36,34
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Salto Grande                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1967                      14,04  13,06
1968  43,00  28,41  29,23  24,05  21,35  20,64  16,87  17,12  13,77  19,46  16,53  21,57
1969  19,05  20,64  15,56  16,82  23,81  52,95  12,28  9,60  12,45  31,94  27,65  20,33
1970  26,03  25,63  30,55  23,17  23,97  32,53  28,85  22,58  33,60  43,56  26,10  31,60
1971  38,84  46,08  40,00  34,23  47,45  55,59  60,50  42,93  41,15  34,58  25,66  69,28
1972  77,22  115,02  73,03  60,27  45,87  36,20  57,71  52,32  56,64  110,52  87,01  64,75
1973  77,23  63,04  48,85  39,15  40,98  41,31  42,29  33,16  32,73  48,20  34,90  52,18
1974  104,75  72,82  65,96  54,60  47,59  54,51  39,61  33,43  28,94  51,87  41,10  46,94
1975  48,82  46,51  42,88  35,01  32,12  28,56  30,18  25,99  23,32  51,04  54,69  80,00
1976  75,74  64,79  49,10  45,55  45,34  61,29  41,54  79,67  61,90  71,23  63,66  62,25
1977  88,86  66,54  49,78  55,32  37,64  43,89  35,28  29,41  30,53  26,61  34,37  62,02
1978  40,59  29,64  31,79  24,31  24,63  22,25  39,81  24,46  33,22  24,38  25,34  24,24
1979  22,57  33,65  23,41  22,63  26,58  21,29  22,17  19,56  30,79  39,59  33,16  44,68
1980  45,25  53,04  84,85  69,49  61,08  51,90  42,71  47,48  52,26  49,10  40,60  61,20
1981  66,40  54,23  50,19  46,81  38,30  37,64  31,35  26,66  23,31  38,77  43,60  79,03
1982  56,04  50,19  52,23  35,04  29,19  54,02  67,91  41,76  33,29  46,25  67,31  118,97
1983  118,27  62,70  60,39  58,08  72,56  154,39  83,34  57,45  81,94  66,47  64,13  51,35
1984  45,76  37,89  37,35  42,78  37,80  29,80  25,67  24,72  30,50  25,76  21,93  37,30
1985  35,00  31,53  34,57  39,18  48,22  36,59  30,25  24,58  22,12  19,07  17,72  14,55
1986  15,00  33,04  28,58  23,59  33,33  23,35  19,71  26,97  21,68  18,78  16,95  27,34
1987  26,15  38,70  22,98  23,27  55,67  60,54  44,54  33,23  29,24  28,34  61,70  47,25
1988  35,10  31,13  35,77  25,62  41,14  39,89  26,64  21,64  19,20  24,28  17,20  15,08
1989  49,72  45,54  36,36  29,91  27,28  27,70  22,50  32,00  49,75  29,30  27,11  26,48
1990  99,02  52,37  42,55  36,81  35,66  31,09  39,92  40,65  53,45  53,51  44,84  37,71
1991  39,71  42,86  34,09  29,89  25,09  27,91  23,69  19,50  17,22  18,23  25,04  37,88
1992  19,42  25,24  35,31  43,80  106,44  66,36  45,61  36,03  45,73  38,30  33,24  29,00
1993  30,94  63,26  43,36  45,19  36,83  39,52  28,64  23,47  33,13  55,40  31,83  42,93
1994  46,74  49,61  35,74  32,08  30,81  47,68  36,21  27,96  23,98  22,71  22,29  21,72
1995  56,86  49,88  30,92  36,78  26,77  22,68  26,51  19,47  23,71  59,30  31,76  29,84
1996  49,09  57,90  69,62  40,84  34,22  29,79  23,43  20,54  18,36  25,08  33,95  55,86
1997  81,17  61,60  82,62  62,32  42,03  97,86  58,20  42,81  37,13  35,18  64,23  62,89
1998  46,29  50,07  69,81  106,57  74,98  52,58  42,99  44,27  80,82  103,67  53,97  48,07
1999  67,85  53,67  40,93  45,47  50,61  37,16  53,20  33,87  31,21  27,43  23,40  22,57
2000  28,09  30,85  33,61  26,88  22,94  23,34  21,65  27,77  52,53  30,96  36,20  35,38
2001  42,86  62,68  50,13  38,06  54,93  36,32  34,08  28,22  28,93  27,50  22,02  37,50
2002  45,42  34,93  29,20  22,30  64,91  33,84  21,98  47,89  31,92  23,06  36,33  49,88
2003  55,75  74,73  56,59  41,39  35,17  31,25  28,29  24,97  21,77  21,70  19,93  31,67
2004  21,13  20,61  17,46  19,29  63,47  44,78  40,58  30,50  26,26  45,05  37,70  30,75
2005  101,21  72,40  46,43  36,58  34,55  24,49  22,04  19,17  25,93  38,59  32,65  26,31
2006  22,35  31,98  33,87  29,70  22,32  19,82  18,11  15,47  22,59  25,78  18,99  37,43
2007  74,40  63,00  51,59  34,16  32,10  24,60  39,77  27,70  19,70  17,94  57,37  29,33
2008  43,20  28,39  30,05  27,34  29,90  25,24  19,60  41,93  29,59  35,97  32,32  18,62
2009  67,48  56,63  53,57  23,08  18,02  24,05  47,05  33,57  50,40  85,68  79,79  43,68
2010  44,70  73,61  45,07  49,29  33,64  41,31  35,26  26,19  25,19  38,07  31,39  41,60
2011  41,91  61,79  44,69  59,86  39,67  43,25  41,11  37,06  25,78  44,82  47,80  36,34

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Salto Grande 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2012 
36,86 
29,99 
27,01 
33,43 
32,94 
69,16 
49,21 
33,30 
28,19 
23,98 
22,83 
29,22 
2013 
34,92 
59,07 
56,78 
69,21 
51,76 
79,17 
70,87 
45,59 
38,00 
48,56 
33,58 
29,09 
2014 
30,42 
34,31 
47,85 
44,22 
39,79 
44,09 
38,88 
29,09 
31,64 
30,98 
30,46 
37,98 
2015 
44,53 
48,16 
53,04 
38,89 
41,24 
30,60 
83,77 
41,53 
48,42 
98,87 
114,56 
120,25 
2016 
170,34 
126,39 
82,45 
66,35 
75,00 
84,90 
59,46 
53,60 
43,76 
40,86 
35,21 
42,92 
2017 
52,36 
44,36 
43,16 
41,79 
69,94 
63,61 
42,68 
49,26 
32,76 
45,40 
64,89 
57,94 
2018 
110,14 
66,63 
64,59 
51,20 
43,68 
36,16 
27,95 
39,94 
35,72 
62,19 
51,70 
40,66 
2019 
39,87 
33,90 
40,84 
35,29 
29,75 
32,35 
24,64
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Salto Grande                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2012  36,86  29,99  27,01  33,43  32,94  69,16  49,21  33,30  28,19  23,98  22,83  29,22
2013  34,92  59,07  56,78  69,21  51,76  79,17  70,87  45,59  38,00  48,56  33,58  29,09
2014  30,42  34,31  47,85  44,22  39,79  44,09  38,88  29,09  31,64  30,98  30,46  37,98
2015  44,53  48,16  53,04  38,89  41,24  30,60  83,77  41,53  48,42  98,87  114,56  120,25
2016  170,34  126,39  82,45  66,35  75,00  84,90  59,46  53,60  43,76  40,86  35,21  42,92
2017  52,36  44,36  43,16  41,79  69,94  63,61  42,68  49,26  32,76  45,40  64,89  57,94
2018  110,14  66,63  64,59  51,20  43,68  36,16  27,95  39,94  35,72  62,19  51,70  40,66
2019  39,87  33,90  40,84  35,29  29,75  32,35  24,64