A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 379 /2016-SCG/ANEEL        
 
Em 6 de junho de 2016. 
 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.005142/2006-72 
 
Assunto: Adequação do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica PCH Fogos, com Registro 
Ativo e Aceite conferidos à empresa Morada Construção 
Terraplenagem 
e 
Pavimentação 
Ltda, 
por 
meio, 
respectivamente, dos Despachos nº 2.240, de 28 de 
setembro de 2006, e nº 2.263, de 19 de julho de 2007, 
localizada no município de Unaí, no estado de Minas 
Gerais. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1.                 Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica PCH Fogos, com 13600 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos 
de Geração PCH.PH.MG.035781-2.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos à empresa Morada Construção 
Terraplenagem e Pavimentação Ltda, por meio, respectivamente, dos Despachos nº 2.240, de 28 de setembro de 
2006, e nº 2.263, de 30 de janeiro de 2009, localizada no rio São Miguel, sub-bacia 44, na bacia hidrográfica do Rio 
São Francisco, no município de Unaí, no estado de Minas Gerais. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 13/11/2002, o Despacho n° 721 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio São Miguel, 
onde foram identificados 2 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Fogos. 
 
3. 
Em 28 de setembro de 2006, por meio do Despacho nº 2.240, foi conferido o Registro Ativo à empresa 
Morada Construção Terraplenagem e Pavimentação Ltda, o qual foi Aceito em 19 de julho de 2007 por meio do 
Despacho nº 2.263. 
 
4. 
Em 11 de fevereiro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento.  
 
III – DA ANÁLISE 
                                                        
1 Por meio da correspondência s/n, Documento nº 48513.003517/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 379 /2016–SCG/ANEEL, de 6/06/2016 
 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela empresa Morada Construção Terraplenagem e Pavimentação 
Ltda para emissão do Despacho de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao 
processo de implantação e exploração da PCH Fogos. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 721, de 13/11/2002. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da  PCH Fogos 
PCH PCH Fogos
Estudos de Inventário
Sumário Executivo
Localização do barramento 
15°57'32"S
46°24'50"W 
15°57'12,93"S
46°25'9,01"W 
NA Montante (m)
664
664
NA Jusante (m)
572
590
Queda Bruta (m)
92
74
Área do Reservatório (km²)
0,39
0,06
Potência (kW)
16700
13600
Vazão QMLT2 (m³/s)
15,03
16,08
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO:
São Miguel
ESTADO:
MG
SUB-BACIA:
44
DESPACHO:
721
DATA:
13/11/2002
AUTOR:
AES Força Empreendimentos Ltda.
POTÊNCIA:
32,7 kW
EIXOS IDENTIFICADOS:
2
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamentos
Coordenadas
NA Montante (m)
NA Jusante (m)
Potência (kW)
Condição
PCH Bebedouro 
15°56'6"S 
46°26'30"W 
755 
664 
16000 
PB Aprovado 
 
 
 
 
 
Não existe 
 
 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
                                                        
2 Vazão Média de Longo Termo.
PCH PCH Fogos      Estudos de Inventário    Sumário Executivo  
Localização do barramento    15°57'32"S
46°24'50"W      15°57'12,93"S
46°25'9,01"W  
NA Montante (m)    664      664  
NA Jusante (m)    572      590  
Queda Bruta (m)    92      74  
Área do Reservatório (km²)    0,39      0,06  
Potência (kW)    16700      13600  
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT    15,03      16,08  
NOME DO RIO:    São Miguel        ESTADO:        MG    SUB-BACIA:    44
DESPACHO:    721        DATA:        13/11/2002        
AUTOR:    AES Força Empreendimentos Ltda.                        
POTÊNCIA:    32,7 kW        EIXOS IDENTIFICADOS:        2        
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                            
Aproveitamentos      Coordenadas    NA Montante (m)        NA Jusante (m)    Potência (kW)    Condição  
PCH Bebedouro    15°56'6"S
46°26'30"W    755        664      16000    PB Aprovado  
                          Não existe  

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 379 /2016–SCG/ANEEL, de 6/06/2016 
 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista:
RECOL - REZENDE & ELIAS CONSULTORIA LTDA
Responsável Técnico 
Nº ART
Nº Registro
Responsabilidade
Marcos Elias
09770
19.614/D-MG
Responsável Geral do Projeto 
Hélio Borges Sobrinho 
04100 
19.627D/RJ 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Davi Alfredo Maranesi
14201500000002870560
52750/D-MG
Estudos geotécnicos
Gilson de Oliveira Mota
0720150069000
26553/D-MG
Estudos hidrológicos
Marcos Elias
0720150068960
19.614/D-MG
Estudos energéticos
Marcos Elias
0720150068480
19.614/D-MG
Estruturas extravasoras
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença
Número
Órgão emissor
Data de emissão
Validade
Vazão remanescente
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença
Número
Órgão Emissor
Data de emissão
Validade
Vazão de usos consuntivos
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico.
Empresa Projetista:  RECOL - REZENDE & ELIAS CONSULTORIA LTDA    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Marcos Elias  09770  19.614/D-MG  Responsável Geral do Projeto
Hélio Borges Sobrinho  04100  19.627D/RJ  Estudos cartográficos e
topográficos
Davi Alfredo Maranesi  14201500000002870560  52750/D-MG  Estudos geotécnicos
Gilson de Oliveira Mota  0720150069000  26553/D-MG  Estudos hidrológicos
Marcos Elias  0720150068960  19.614/D-MG  Estudos energéticos
Marcos Elias  0720150068480  19.614/D-MG  Estruturas extravasoras
  Tipo de licença    
  Número    
  Órgão emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão remanescente    
  Tipo de Licença    
  Número    
  Órgão Emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão de usos consuntivos    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 379 /2016–SCG/ANEEL, de 6/06/2016 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais 
A queda apresentada no Sumário Executivo é inferior a queda identificada no inventário, 
sendo que a empresa justificou essa diferença, alegando que fez novos levantamentos 
topográficos no sitio  da PCH citada, os quais apresentaram diferenças significativas em 
altimetria no local da futura casa de força, estes estudos foram avaliados e aprovados pela 
SGH, através do oficio n° 410, de 21 de março de 2007, ficando dessa forma autorizado o 
prosseguimento dos Estudos de Projeto Básico para a PCH Fogos na cota de 590,00 m de 
jusante. 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Fogos 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
900 
NOME DO RIO DA USINA: 
São Miguel 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
43429998 
Fazenda Carvalho 
São Domingos 
3160 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
43980000 
Barra do Escudo 
Urucuia
24658 
43880000 
Santo Inácio 
Urucuia
23800 
43670000 
Vila Urucuia 
Urucuia
18600 
43429998 
Arinos Montante 
Urucuia
11800 
 
 
 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
445 
TR (anos): 
1000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Barragem de Concreto 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Marcos Elias
19.614/D-MG 
Nº DA ART
0720150068480 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
43429998 
Fazenda Carvalho 
São Domingos 
3160 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos
A potência de 13600 kW é menor que à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 2 turbinas de 6800 kW e 2 geradores de potência unitária 
nominal de 7556 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
10. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
Queda e níveis operacionais  A queda apresentada no Sumário Executivo é inferior a queda identificada no inventário,
sendo que a empresa justificou essa diferença, alegando que fez novos levantamentos
topográficos no sitio da PCH citada, os quais apresentaram diferenças significativas em
altimetria no local da futura casa de força, estes estudos foram avaliados e aprovados pela
SGH, através do oficio n° 410, de 21 de março de 2007, ficando dessa forma autorizado o
prosseguimento dos Estudos de Projeto Básico para a PCH Fogos na cota de 590,00 m de
jusante.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  900  NOME DO RIO DA USINA:    São Miguel  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
43429998  Fazenda Carvalho    São Domingos    3160
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
43980000  Barra do Escudo    Urucuia    24658
43880000  Santo Inácio    Urucuia    23800
43670000  Vila Urucuia    Urucuia    18600
43429998  Arinos Montante    Urucuia    11800
          
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):      445    TR (anos):    1000  
TIPO DE VERTEDOURO:      Soleira Livre          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:      Barragem de Concreto          
NOME DO RESP. TÉCNICO:      Marcos Elias
19.614/D-MG        Nº DA ART  0720150068480
                
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA                
CÓDIGO    NOME    RIO    A.D. (em km²):    
43429998    Fazenda Carvalho    São Domingos    3160    
Estudos Energéticos  A potência de 13600 kW é menor que à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 2 turbinas de 6800 kW e 2 geradores de potência unitária
nominal de 7556 kVA, com 0,9 de fator de potência.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 379 /2016–SCG/ANEEL, de 6/06/2016 
 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Fogos
Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)
13600
Número de Unidades Geradoras
2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência
7556 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)
6800 / 5,66
Rendimento da turbina
92,00%
Rendimento do gerador
97,50%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)
1,92%
Indisponibilidade programada (%)
1,90%
Perdas hidraúlicas nominais (m)
2,92
Queda bruta nominal (m)
74
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
0,25%
Consumo Interno (kW médio)
75,53
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)
1,22
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)
0
Série de Vazões Médias Mensais
Conforme Anexo
 
12. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 395, de 4 de dezembro de 1998, o processo seria 
sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade de emissão de algum ato 
referente à aprovação do projeto apresentado pela empresa Morada Construção Terraplenagem e Pavimentação 
Ltda. 
 
13. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse sentido. O 
Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI-PCH), etapa já 
cumprida pelo empreendedor. 
 
14. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, do Sumário 
Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da  PCH Fogos, nos termos da REN 395/1998, quanto 
o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
 
15. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e que o 
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, conforme excerto a seguir 
transcrito:  
 
 
 
 [...]
PCH Fogos  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  13600
Número de Unidades Geradoras  2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  7556 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  6800 / 5,66
Rendimento da turbina  92,00%
Rendimento do gerador  97,50%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  1,92%
Indisponibilidade programada (%)  1,90%
Perdas hidraúlicas nominais (m)  2,92
Queda bruta nominal (m)  74
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  0,25%
Consumo Interno (kW médio)  75,53
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  1,22
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 379 /2016–SCG/ANEEL, de 6/06/2016 
 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores do potencial 
hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso do potencial 
hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário 
Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos 
órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação dessas ações, quando couber, imediatamente 
após a publicação do DRI-PCH previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da ANEEL, caso o 
interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério 
da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]  
 
16. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Fogos à empresa Morada Construção Terraplenagem e Pavimentação Ltda, bem como o 
encaminhamento de Ofício a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), para 
fins da emissão da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 395, de 4 de dezembro de 1998; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Fogos sob a titularidade da empresa Morada Construção Terraplenagem e 
Pavimentação Ltda.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 379 /2016–SCG/ANEEL, de 6/06/2016 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
19. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar Ofício a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (Semad), para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
 
SERGIO LUIS YONEDA 
Especialista em Regulação 
 
De acordo: 
 
 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 379 /2016–SCG/ANEEL, de 6/06/2016 
 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a  PCH Fogos 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1963
        
42,60  
        
37,20  
        
26,70  
        
12,40  
          
7,30  
          
5,10  
          
4,90  
          
3,80  
          
3,20  
          
2,60  
          
7,00  
        
26,20  
1964
        
41,50  
        
42,90  
        
18,30  
        
20,50  
          
9,30  
          
6,30  
          
5,60  
          
4,30  
          
3,40  
        
10,60  
        
20,00  
        
26,60  
1965
        
20,10  
        
14,00  
        
19,60  
        
20,80  
          
9,80  
          
7,40  
          
6,20  
          
5,30  
          
4,40  
          
8,90  
        
18,60  
        
14,20  
1966
        
35,30  
        
50,40  
        
33,90  
        
20,20  
        
13,70  
          
8,80  
          
6,70  
          
5,00  
          
3,70  
          
7,70  
          
8,90  
        
22,40  
1967
        
16,10  
        
22,90  
        
25,90  
        
20,50  
        
10,60  
          
7,30  
          
5,70  
          
4,70  
          
4,10  
          
4,30  
        
21,80  
        
37,20  
1968
        
23,60  
        
42,40  
        
50,00  
        
26,40  
        
13,80  
        
10,00  
          
8,00  
          
6,70  
          
7,80  
          
8,20  
        
18,80  
        
36,10  
1969
        
19,30  
        
23,60  
        
24,70  
        
11,50  
        
10,60  
          
6,70  
          
5,50  
          
4,40  
          
3,70  
          
6,80  
        
19,80  
        
38,70  
1970
        
49,80  
        
37,60  
        
31,00  
        
18,20  
        
10,40  
          
8,00  
          
6,60  
          
5,50  
          
5,20  
        
15,10  
        
24,70  
        
18,40  
1971
          
9,80  
          
9,00  
        
11,00  
          
8,60  
          
4,80  
          
4,00  
          
3,40  
          
2,90  
          
2,90  
          
9,80  
        
32,20  
        
34,20  
1972
        
11,90  
        
16,20  
        
18,70  
        
17,80  
          
7,30  
          
5,50  
          
4,90  
          
3,70  
          
3,20  
          
9,80  
        
19,80  
        
33,60  
1973
        
26,40  
        
17,10  
        
28,90  
        
27,60  
          
8,90  
          
6,60  
          
5,60  
          
4,30  
          
3,80  
        
19,70  
        
34,70  
        
37,90  
1974
        
24,20  
        
26,20  
        
55,80  
        
35,30  
        
18,60  
        
11,70  
          
7,40  
          
6,50  
          
4,20  
        
11,10  
        
15,60  
        
21,40  
1975
        
21,70  
        
20,40  
        
11,80  
        
24,00  
        
10,00  
          
5,30  
          
3,90  
          
2,90  
          
3,50  
          
7,30  
        
21,10  
        
12,40  
1976
          
6,30  
        
18,20  
        
15,10  
          
7,60  
          
4,60  
          
2,70  
          
2,10  
          
1,60  
          
5,20  
          
8,20  
        
14,40  
        
19,00  
1977
        
18,90  
        
18,20  
          
8,40  
        
11,70  
          
5,40  
          
4,40  
          
2,60  
          
1,80  
          
1,50  
          
4,90  
        
12,40  
        
13,20  
1978
        
37,50  
        
27,70  
        
32,80  
        
24,60  
        
16,20  
        
12,10  
          
7,70  
          
6,50  
          
3,70  
          
5,50  
          
8,20  
        
21,10  
1979
        
76,60  
        
55,70  
        
39,40  
        
33,40  
        
16,40  
        
10,60  
          
8,80  
          
4,90  
          
6,70  
          
7,00  
        
25,50  
        
33,70  
1980
        
48,70  
        
69,10  
        
25,70  
        
36,30  
        
20,90  
        
13,20  
          
7,80  
          
5,80  
          
6,90  
          
7,70  
        
13,90  
        
34,00  
1981
        
40,00  
        
20,30  
        
23,40  
        
20,40  
        
10,90  
        
10,70  
          
6,10  
          
4,50  
          
3,40  
        
17,90  
        
83,80  
        
37,20  
1982
        
73,30  
        
31,80  
        
44,50  
        
24,70  
        
14,80  
        
10,80  
          
7,70  
        
10,80  
          
5,70  
          
6,50  
        
16,90  
        
12,20  
1983
        
39,80  
        
52,80  
        
35,10  
        
32,90  
        
14,70  
          
9,50  
          
7,30  
          
5,60  
          
5,30  
          
8,00  
        
18,40  
        
38,00  
1984
        
27,40  
        
23,10  
        
26,20  
        
37,60  
        
11,60  
          
7,10  
          
5,60  
          
5,60  
          
6,60  
        
12,30  
        
10,80  
        
24,30  
1985
        
35,50  
        
20,60  
        
28,80  
        
18,30  
          
9,70  
          
6,00  
          
4,80  
          
3,60  
          
4,20  
        
16,10  
        
17,60  
        
34,00  
1986
        
40,50  
        
34,10  
        
26,10  
        
11,50  
          
8,80  
          
5,70  
          
4,70  
          
4,20  
          
3,50  
          
5,00  
          
6,90  
          
9,60
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Fogos                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1963  42,60  37,20  26,70  12,40  7,30  5,10  4,90  3,80  3,20  2,60  7,00  26,20
1964  41,50  42,90  18,30  20,50  9,30  6,30  5,60  4,30  3,40  10,60  20,00  26,60
1965  20,10  14,00  19,60  20,80  9,80  7,40  6,20  5,30  4,40  8,90  18,60  14,20
1966  35,30  50,40  33,90  20,20  13,70  8,80  6,70  5,00  3,70  7,70  8,90  22,40
1967  16,10  22,90  25,90  20,50  10,60  7,30  5,70  4,70  4,10  4,30  21,80  37,20
1968  23,60  42,40  50,00  26,40  13,80  10,00  8,00  6,70  7,80  8,20  18,80  36,10
1969  19,30  23,60  24,70  11,50  10,60  6,70  5,50  4,40  3,70  6,80  19,80  38,70
1970  49,80  37,60  31,00  18,20  10,40  8,00  6,60  5,50  5,20  15,10  24,70  18,40
1971  9,80  9,00  11,00  8,60  4,80  4,00  3,40  2,90  2,90  9,80  32,20  34,20
1972  11,90  16,20  18,70  17,80  7,30  5,50  4,90  3,70  3,20  9,80  19,80  33,60
1973  26,40  17,10  28,90  27,60  8,90  6,60  5,60  4,30  3,80  19,70  34,70  37,90
1974  24,20  26,20  55,80  35,30  18,60  11,70  7,40  6,50  4,20  11,10  15,60  21,40
1975  21,70  20,40  11,80  24,00  10,00  5,30  3,90  2,90  3,50  7,30  21,10  12,40
1976  6,30  18,20  15,10  7,60  4,60  2,70  2,10  1,60  5,20  8,20  14,40  19,00
1977  18,90  18,20  8,40  11,70  5,40  4,40  2,60  1,80  1,50  4,90  12,40  13,20
1978  37,50  27,70  32,80  24,60  16,20  12,10  7,70  6,50  3,70  5,50  8,20  21,10
1979  76,60  55,70  39,40  33,40  16,40  10,60  8,80  4,90  6,70  7,00  25,50  33,70
1980  48,70  69,10  25,70  36,30  20,90  13,20  7,80  5,80  6,90  7,70  13,90  34,00
1981  40,00  20,30  23,40  20,40  10,90  10,70  6,10  4,50  3,40  17,90  83,80  37,20
1982  73,30  31,80  44,50  24,70  14,80  10,80  7,70  10,80  5,70  6,50  16,90  12,20
1983  39,80  52,80  35,10  32,90  14,70  9,50  7,30  5,60  5,30  8,00  18,40  38,00
1984  27,40  23,10  26,20  37,60  11,60  7,10  5,60  5,60  6,60  12,30  10,80  24,30
1985  35,50  20,60  28,80  18,30  9,70  6,00  4,80  3,60  4,20  16,10  17,60  34,00
1986  40,50  34,10  26,10  11,50  8,80  5,70  4,70  4,20  3,50  5,00  6,90  9,60

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
 
FL. 09 da Nota Técnica nº 379 /2016–SCG/ANEEL, de 6/06/2016 
 
Série de vazões médias mensais informada para a  PCH Fogos 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1987
        
11,60  
        
13,90  
        
23,30  
        
18,70  
        
13,30  
          
5,50  
          
3,50  
          
3,30  
          
3,60  
          
5,90  
        
21,50  
        
41,50  
1988
        
33,20  
        
29,80  
        
66,60  
        
20,70  
        
13,20  
          
9,00  
          
5,40  
          
5,10  
          
3,80  
        
13,70  
        
18,50  
        
33,20  
1989
        
26,80  
        
23,90  
        
18,10  
          
9,80  
          
6,30  
          
5,10  
          
4,00  
          
3,20  
          
3,70  
          
9,00  
        
20,00  
        
67,40  
1990
        
35,00  
        
26,30  
        
24,10  
        
12,90  
          
9,70  
          
6,60  
          
6,40  
          
4,50  
          
6,70  
          
5,50  
          
7,90  
        
13,70  
1991
        
32,50  
        
29,40  
        
36,50  
        
28,80  
        
13,10  
          
8,30  
          
6,20  
          
4,60  
          
4,50  
          
6,60  
        
17,00  
        
23,50  
1992
        
42,70  
        
73,00  
        
37,30  
        
19,70  
        
21,00  
        
11,50  
          
8,00  
          
5,90  
          
6,40  
        
13,30  
        
30,80  
        
34,20  
1993
        
24,10  
        
52,30  
        
20,30  
        
18,60  
        
10,70  
          
7,40  
          
5,50  
          
4,50  
          
6,80  
          
6,80  
        
11,30  
        
19,30  
1994
        
45,50  
        
22,30  
        
60,70  
        
32,00  
        
13,40  
        
10,10  
          
7,40  
          
5,20  
          
4,00  
          
6,90  
        
16,20  
        
22,40  
1995
        
18,60  
        
19,40  
        
23,00  
        
23,10  
        
14,40  
          
8,50  
          
5,80  
          
4,10  
          
3,00  
          
4,40  
        
19,20  
        
17,60  
1996
        
11,90  
          
8,30  
        
17,10  
        
16,70  
          
6,70  
          
4,40  
          
3,00  
          
2,30  
          
1,70  
          
5,60  
        
13,80  
        
11,60  
1997
        
17,00  
        
10,00  
        
33,00  
        
23,40  
        
11,60  
          
7,60  
          
4,90  
          
3,50  
          
4,80  
          
5,70  
          
9,00  
        
21,40  
1998
        
18,70  
        
24,60  
        
21,40  
          
9,30  
          
7,60  
          
3,90  
          
2,70  
          
1,90  
          
1,40  
          
7,10  
        
22,50  
        
25,40  
1999
        
21,80  
        
14,60  
        
21,00  
          
7,60  
          
5,10  
          
3,50  
          
2,60  
          
2,00  
          
1,60  
          
3,80  
        
16,60  
        
30,50  
2000
        
17,00  
        
26,30  
        
38,30  
        
15,40  
          
8,00  
          
5,60  
          
4,10  
          
3,00  
          
3,00  
          
3,10  
        
11,70  
        
21,50  
2001
          
8,70  
          
9,40  
        
24,50  
          
7,80  
          
5,00  
          
3,20  
          
2,40  
          
1,80  
          
1,50  
          
8,70  
        
17,60  
        
16,80  
2002
        
26,80  
        
28,30  
        
19,70  
        
13,00  
          
7,00  
          
4,90  
          
3,70  
          
2,70  
          
2,90  
          
2,00  
        
12,30  
        
12,70  
2003
        
25,20  
        
19,00  
        
22,20  
        
18,50  
          
7,80  
          
5,20  
          
3,80  
          
3,10  
          
2,50  
          
2,30  
          
9,40  
        
13,10  
2004
        
37,20  
        
67,20  
        
49,50  
        
38,30  
        
17,00  
        
11,70  
          
8,80  
          
6,80  
          
4,90  
          
7,00  
          
6,50  
        
16,60  
2005
        
21,40  
        
24,60  
        
38,80  
        
19,80  
        
12,50  
          
8,30  
          
5,90  
          
4,20  
          
4,30  
          
2,80  
        
16,80  
        
49,30
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Fogos                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1987  11,60  13,90  23,30  18,70  13,30  5,50  3,50  3,30  3,60  5,90  21,50  41,50
1988  33,20  29,80  66,60  20,70  13,20  9,00  5,40  5,10  3,80  13,70  18,50  33,20
1989  26,80  23,90  18,10  9,80  6,30  5,10  4,00  3,20  3,70  9,00  20,00  67,40
1990  35,00  26,30  24,10  12,90  9,70  6,60  6,40  4,50  6,70  5,50  7,90  13,70
1991  32,50  29,40  36,50  28,80  13,10  8,30  6,20  4,60  4,50  6,60  17,00  23,50
1992  42,70  73,00  37,30  19,70  21,00  11,50  8,00  5,90  6,40  13,30  30,80  34,20
1993  24,10  52,30  20,30  18,60  10,70  7,40  5,50  4,50  6,80  6,80  11,30  19,30
1994  45,50  22,30  60,70  32,00  13,40  10,10  7,40  5,20  4,00  6,90  16,20  22,40
1995  18,60  19,40  23,00  23,10  14,40  8,50  5,80  4,10  3,00  4,40  19,20  17,60
1996  11,90  8,30  17,10  16,70  6,70  4,40  3,00  2,30  1,70  5,60  13,80  11,60
1997  17,00  10,00  33,00  23,40  11,60  7,60  4,90  3,50  4,80  5,70  9,00  21,40
1998  18,70  24,60  21,40  9,30  7,60  3,90  2,70  1,90  1,40  7,10  22,50  25,40
1999  21,80  14,60  21,00  7,60  5,10  3,50  2,60  2,00  1,60  3,80  16,60  30,50
2000  17,00  26,30  38,30  15,40  8,00  5,60  4,10  3,00  3,00  3,10  11,70  21,50
2001  8,70  9,40  24,50  7,80  5,00  3,20  2,40  1,80  1,50  8,70  17,60  16,80
2002  26,80  28,30  19,70  13,00  7,00  4,90  3,70  2,70  2,90  2,00  12,30  12,70
2003  25,20  19,00  22,20  18,50  7,80  5,20  3,80  3,10  2,50  2,30  9,40  13,10
2004  37,20  67,20  49,50  38,30  17,00  11,70  8,80  6,80  4,90  7,00  6,50  16,60
2005  21,40  24,60  38,80  19,80  12,50  8,30  5,90  4,20  4,30  2,80  16,80  49,30