* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
\SCG\NT\133\NT_701YF2110 
48524.009255/2021-00 
NOTA TÉCNICA Nº 721/2021-SCG/ANEEL 
Em 21 de outubro de 2021. 
 
 
 
 
 
Processo: 48500.004157/2020-51. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena 
Central Hidrelétrica 3JF, com 8.500 kW de Potência 
Instalada, com Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI – PCH) conferido à 3JF Participações 
Societárias Ltda. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) 3JF, com 8.500 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de 
Geração (CEG) PCH.PH.GO.048496-2.01, com Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI – PCH) 
conferido à 3JF Participações Societárias Ltda. (Interessada), por meio do Despacho nº 2.292, de 5 de 
agosto de 2020, localizada no rio da Prata, sub-bacia 60, cuja casa de força localiza-se no município de 
Chapadão do Céu, estado de Goiás. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
O Despacho n° 1.4661, de 15 de junho de 2020, aprova os Estudos de Inventário Hidrelétrico 
do rio da Prata, no qual foram identificados 4 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH 3JF. 
 
3. 
O Despacho nº 2.2922, de 5 de agosto de 2020, confere o DRI-PCH à Interessada, com o 
objetivo de desenvolver os estudos de projeto básico da PCH 3JF. 
 
4. 
Em 16 de julho de 2021, a Interessada protocolou o Sumário Executivo e o Projeto Básico 
referente ao empreendimento3. 
 
 
1 Processo nº 48500.000368/2017-10. 
2 Documento nº 48524.006902/2020-00. 
3 Documento nº 48513.021231/2021-00.

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 721/2021-SCG/ANEEL, de 21/10/2021. 
 
III – DA ANÁLISE 
5. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020: 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais 
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
6. 
A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico. 
 
 
Figura 1: Arranjo geral da PCH 3JF 
 
7. 
O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa 
de Força e do Reservatório da PCH 3JF:

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 721/2021-SCG/ANEEL, de 21/10/2021. 
 
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF4 
Barramento 
18°38'03" S 
52°26'32" W 
Chapadão do Céu/GO 
Casa de Força 
18°38'14" S 
52°26'17" W 
Chapadão do Céu/GO 
Limite máximo do Reservatório 
18°37'41,67" S 
52°26'47,47" W 
Chapadão do Céu/GO 
 
8. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
9. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no 1.466, de 15 de junho de 2020. 
 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH 3JF 
PCH 3JF 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
18°38'03" S 
52°26'32" W 
18°38'03" S 
52°26'32" W 
NA Montante (m) 
698,00 
698,00 
NA Jusante (m) 
674,00 
674,00 
Queda Bruta (m) 
24,00 
24,00 
Área do Reservatório (km²) 
0,11 
0,11 
Potência (kW) 
8.500 
8.500 
Energia Média (kWméd) 
4.700,00 
4.640,00 
Vazão QMLT5 (m³/s) 
24,67 
24,76 
 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
da Prata 
ESTADO: 
GO 
SUB-BACIA: 
60 
DESPACHO: 
1.466 
DATA: 
15/06/2020 
AUTOR: 
3JF Participações Societárias Ltda. 
POTÊNCIA: 
28.500 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
4 (quatro) 
 
4 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento. 
5 Vazão Média de Longo Termo.
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF4
Barramento  18°38'03" S
52°26'32" W  Chapadão do Céu/GO
Casa de Força  18°38'14" S
52°26'17" W  Chapadão do Céu/GO
Limite máximo do Reservatório  18°37'41,67" S
52°26'47,47" W  Chapadão do Céu/GO
Estudos de Inventário
18°38'03" S
52°26'32" W
698,00
674,00
24,00
0,11
8.500
4.700,00
24,67
NOME DO RIO:  da Prata  ESTADO:  GO    SUB-BACIA:  60
DESPACHO:  1.466  DATA:  15/06/2020      
AUTOR:  3JF Participações Societárias Ltda.          
POTÊNCIA:  28.500 kW  EIXOS
IDENTIFICADOS:    4 (quatro)    

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 721/2021-SCG/ANEEL, de 21/10/2021. 
 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Água Amarela 
18°34'26" S 
52°29'24" W 
726,70 
706,85 
6.700 
Disponível 
(inventariado) 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Água Branca 
18°39'18,25" S 
52°25'19,7" W 
670,00 
656,40 
5.300 
Disponível 
(inventariado) 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
10. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Vertente Engenharia Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Rodrigo Rigatti 
7840756-6 
073814-7-SC 
Responsável Geral do Projeto 
Diogo Amandio Klein 
1020210138531 
1054460/D-SC 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Mariele Larissa Groxko 
1020210164142 
PR-110227/D 
Estudos geotécnicos 
Cláudia d'Avila Bastos 
7871169-3 
088306-4-SC 
Estudos hidrológicos 
Rodrigo Rigatti 
7840756-6 
073814-7-SC 
Estudos energéticos 
Rodrigo Rigatti 
7840756-6 
073814-7-SC 
Estruturas extravasoras 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Documento não emitido 
Número 
 -  
Órgão emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão remanescente 
 -  
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Documento não emitido 
Número 
 -  
Órgão Emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão de usos consuntivos 
 -
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise          
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)  Potência
(kW)  Condição
PCH Água Amarela  18°34'26" S
52°29'24" W  726,70  706,85  6.700  Disponível
(inventariado)
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)  Potência
(kW)  Condição
PCH Água Branca  18°39'18,25" S
52°25'19,7" W  670,00  656,40  5.300  Disponível
(inventariado)
Empresa Projetista:  Vertente Engenharia Ltda.    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Rodrigo Rigatti  7840756-6  073814-7-SC  Responsável Geral do Projeto
Diogo Amandio Klein  1020210138531  1054460/D-SC  Estudos cartográficos e
topográficos
Mariele Larissa Groxko  1020210164142  PR-110227/D  Estudos geotécnicos
Cláudia d'Avila Bastos  7871169-3  088306-4-SC  Estudos hidrológicos
Rodrigo Rigatti  7840756-6  073814-7-SC  Estudos energéticos
Rodrigo Rigatti  7840756-6  073814-7-SC  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  Documento não emitido
Número  -
Órgão emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão remanescente  -
Tipo de Licença  Documento não emitido
Número  -
Órgão Emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão de usos consuntivos  -

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 721/2021-SCG/ANEEL, de 21/10/2021. 
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
11. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico. 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é idêntica à apresentada no inventário. 
 
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH 3JF 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
 
Área de 
Drenagem da 
PCH (km²): 
1.219,00 
NOME DO RIO DA USINA: 
da Prata 
 
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
60965000 
Aporé 
Aporé ou do Peixe 
4.040,00 
 
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
60970000 
Itajá 
Aporé ou do Peixe 
5.220,00 
 -  
 -  
 -  
 -  
 
 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
172,00 
TR (anos): 
10.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Creager 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Gravidade/Concreto Ciclópico 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Rodrigo Rigatti 073814-7-SC 
Nº DA 
ART6 
7840756-6 
 
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
60965000 
Aporé 
Aporé ou do Peixe 
4.040,00 
 
12. 
No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
 
 
6 Documento nº 48513.021231/2021-00, Anexo 4.
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é idêntica à apresentada no inventário.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de
Drenagem da
PCH (km²):  1.219,00  NOME DO RIO DA USINA:    da Prata  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
60965000  Aporé    Aporé ou do Peixe    4.040,00
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
60970000  Itajá    Aporé ou do Peixe    5.220,00
-  -    -    -
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    172,00    TR (anos):    10.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Creager          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Gravidade/Concreto Ciclópico          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Rodrigo Rigatti 073814-7-SC        Nº DA
ART6  7840756-6
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
60965000  Aporé    Aporé ou do Peixe    4.040,00    

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 721/2021-SCG/ANEEL, de 21/10/2021. 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 8.500 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,55 são compatíveis aos 
estimados nos estudos de inventário, que também apresentaram um FC = 0,55. 
 
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício 
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 500 kW. 
 
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 4.380,00 kW e 2 geradores de potência 
unitária nominal de 4.722,22 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
13. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo 
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação 
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que 
compatíveis com estes. 
 
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH 3JF 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
18°38'03" S 
52°26'32" W 
Coordenadas da casa de força 
18°38'14" S 
52°26'17" W 
NA Montante (m) 
698,00 
NA Jusante (m) 
674,00 
Potência Instalada Total (kW) 
8.500 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
4.722,22; 4.722,22 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
4.380,00; 4.380,00 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
6,29; 6,29 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93,0%; 93,0% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,0%; 97,0% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 
1,00% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
2,00% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
1,11 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
24,00 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,90% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
64 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
1,24 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,00 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
14. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido 
o DRS-PCH referente à PCH 3JF conforme solicitado por 3JF Participações Societárias Ltda., bem como o
Estudos Energéticos  A potência de 8.500 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,55 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que também apresentaram um FC = 0,55.
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 500 kW.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 4.380,00 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 4.722,22 kVA, com 0,9 de fator de potência.
PCH 3JF  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  18°38'03" S
52°26'32" W
Coordenadas da casa de força  18°38'14" S
52°26'17" W
NA Montante (m)  698,00
NA Jusante (m)  674,00
Potência Instalada Total (kW)  8.500
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  4.722,22; 4.722,22
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW)  4.380,00; 4.380,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  6,29; 6,29
Rendimento nominal por turbina (%)  93,0%; 93,0%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,0%; 97,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)  1,00%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  2,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  1,11
H : Queda bruta nominal (m)
b  24,00
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  0,90%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  64
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  1,24
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,00
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 721/2021-SCG/ANEEL, de 21/10/2021. 
 
encaminhamento de documento à Agência Nacional de Águas - ANA, para emissão da DRDH. O DRS-PCH 
também permite que o Interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos 
competentes. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
15. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
16. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à PCH 3JF sob a titularidade de 3JF Participações Societárias Ltda. 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
17. 
Emitir o Despacho. 
 
(Assinado digitalmente) 
YURI FERREIRA GOMES DIAS 
Especialista em Regulação 
(Assinado digitalmente) 
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO 
Analista Administrativo 
 
 
De acordo: 
 
 
(Assinado digitalmente) 
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH 3JF 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1972 
 
 
 
 
 
12,46 
12,88 
12,13 
12,10 
14,57 
21,66 
20,07 
1973 
19,31 
21,79 
20,13 
22,18 
17,53 
15,12 
14,30 
13,16 
12,79 
16,87 
20,16 
18,92 
1974 
23,29 
21,12 
32,89 
29,09 
22,42 
19,19 
16,57 
15,93 
15,93 
17,08 
15,15 
25,41 
1975 
25,38 
23,08 
25,22 
23,47 
18,92 
16,38 
16,90 
15,33 
15,18 
17,59 
24,02 
23,93 
1976 
24,17 
31,98 
33,93 
24,98 
23,54 
21,69 
18,29 
17,86 
19,07 
21,18 
23,32 
26,13 
1977 
31,08 
32,29 
27,07 
24,62 
22,27 
23,35 
18,25 
16,41 
21,66 
19,67 
26,16 
27,49 
1978 
36,81 
26,55 
31,68 
24,20 
24,41 
22,48 
19,79 
17,80 
20,61 
19,22 
24,08 
27,28 
1979 
39,83 
32,29 
29,60 
24,11 
22,72 
20,04 
20,10 
18,44 
23,14 
19,49 
21,79 
30,08 
1980 
33,19 
33,79 
27,67 
25,50 
21,79 
20,37 
18,83 
17,20 
19,55 
17,98 
20,79 
25,22 
1981 
25,77 
24,44 
28,12 
22,54 
18,77 
19,76 
17,20 
16,47 
16,14 
17,92 
23,99 
26,13 
1982 
28,42 
26,76 
46,17 
30,17 
24,89 
24,11 
20,64 
20,49 
21,06 
23,32 
23,41 
29,51 
1983 
41,94 
34,40 
28,45 
28,88 
24,23 
23,84 
22,84 
19,97 
20,37 
23,41 
25,44 
31,98 
1984 
34,10 
28,57 
28,72 
31,68 
29,00 
21,79 
19,55 
23,20 
21,15 
19,04 
22,27 
29,45 
1985 
32,29 
33,49 
39,23 
30,48 
26,16 
24,41 
22,90 
20,52 
19,52 
19,67 
20,00 
19,58 
1986 
28,42 
29,66 
32,59 
26,01 
25,38 
22,69 
20,00 
22,12 
19,43 
16,84 
16,90 
25,01 
1987 
31,98 
38,62 
34,40 
27,28 
24,83 
21,24 
19,10 
18,92 
19,28 
21,36 
22,36 
26,13 
1988 
29,09 
37,11 
47,98 
38,92 
28,24 
24,29 
21,60 
19,70 
17,86 
20,00 
23,02 
27,19 
1989 
35,30 
43,75 
41,94 
33,79 
28,54 
22,09 
20,79 
23,05 
21,85 
20,31 
29,45 
31,68 
1990 
31,98 
24,20 
22,42 
22,36 
23,66 
20,88 
18,98 
18,41 
20,46 
26,13 
24,41 
25,68 
1991 
34,40 
38,62 
39,53 
32,89 
25,29 
21,79 
19,97 
18,13 
18,10 
23,66 
18,47 
21,18 
1992 
33,49 
31,68 
27,52 
26,07 
24,50 
20,13 
19,01 
18,13 
24,20 
23,81 
26,28 
26,04 
1993 
26,16 
27,64 
25,22 
28,85 
24,47 
23,57 
20,49 
18,77 
19,94 
23,81 
20,43 
26,16 
1994 
36,81 
31,08 
34,10 
28,97 
23,47 
20,70 
17,14 
14,15 
14,82 
19,46 
20,85 
23,57 
1995 
26,13 
40,13 
35,00 
30,08 
23,81 
22,27 
20,13 
18,16 
18,41 
19,67 
21,88 
23,44 
1996 
31,08 
31,98 
41,64 
29,60 
26,58 
23,14 
21,66 
20,19 
23,44 
21,30 
28,60 
32,59 
1997 
40,13 
33,19 
26,55 
26,61 
24,98 
28,00 
21,88 
20,46 
20,79 
21,42 
28,18 
32,29 
1998 
27,28 
38,32 
38,32 
35,00 
27,61 
26,28 
22,39 
22,82 
21,44 
24,71 
24,71 
29,73 
1999 
38,75 
30,99 
33,72 
29,15 
24,29 
22,66 
21,39 
20,10 
20,52 
18,89 
21,18 
23,13 
2000 
30,48 
34,70 
40,43 
29,06 
26,40 
22,42 
21,72 
22,21 
24,08 
21,33 
22,66 
30,78 
2001 
29,30 
31,38 
32,89 
27,67 
25,35 
22,63 
20,88 
19,34 
21,36 
21,12 
25,16 
34,70 
2002 
38,62 
41,04 
39,53 
29,09 
26,52 
23,99 
25,29 
22,90 
23,84 
23,11 
25,01 
26,01 
2003 
32,89 
33,19 
40,73 
40,13 
26,79 
23,63 
21,85 
22,30 
20,31 
24,14 
26,25 
30,48 
2004 
41,34 
35,00 
25,22 
27,97 
26,40 
23,38 
22,18 
19,70 
18,47 
23,47 
28,27 
43,15 
2005 
45,86 
35,30 
30,48 
25,38 
26,10 
22,42 
20,40 
19,10 
19,46 
20,31 
23,84 
31,08 
2006 
28,48 
35,81 
35,39 
32,67 
25,96 
22,99 
21,77 
20,22 
21,09 
25,41 
29,30 
27,43 
2007 
43,77 
36,23 
32,88 
28,30 
27,82 
24,08 
22,21 
17,97 
16,97 
18,53 
20,78 
26,17 
2008 
30,04 
33,71 
34,20 
31,03 
24,53 
21,97 
19,96 
18,71 
17,49 
22,48 
25,75 
25,33 
2009 
24,50 
32,46 
29,53 
28,27 
22,44 
22,69 
20,54 
17,84 
20,08 
21,80 
24,32 
34,55 
2010 
33,85 
35,70 
38,89 
29,18 
24,89 
23,22 
21,46 
19,84 
18,15 
22,02 
22,53 
25,96 
2011 
28,27 
29,73 
48,59 
32,67 
26,17 
24,91 
22,13 
20,39 
18,59 
21,39 
21,16 
19,42 
2012 
29,32 
26,17 
25,33 
23,01 
23,91 
22,74 
18,98 
16,62 
17,08 
18,10 
22,76 
21,52 
2013 
26,17 
31,20 
31,62 
26,38 
20,49 
20,91 
19,78 
17,35 
16,72 
19,03 
20,10 
22,53 
2014 
19,24 
20,47 
25,96 
23,32 
18,65 
17,60 
18,33 
16,76 
17,29 
16,22 
21,65 
32,88 
2015 
21,15 
25,85 
27,16 
23,78 
22,82 
19,54 
18,96 
16,50 
16,42 
15,76 
21,60 
28,18 
2016 
31,74 
27,11 
25,82 
20,07 
21,72 
20,22 
17,43 
17,71 
18,71 
18,98 
20,50 
22,18
Série de vazões médias mensais informada para a PCH 3JF                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1972            12,46  12,88  12,13  12,10  14,57  21,66  20,07
1973  19,31  21,79  20,13  22,18  17,53  15,12  14,30  13,16  12,79  16,87  20,16  18,92
1974  23,29  21,12  32,89  29,09  22,42  19,19  16,57  15,93  15,93  17,08  15,15  25,41
1975  25,38  23,08  25,22  23,47  18,92  16,38  16,90  15,33  15,18  17,59  24,02  23,93
1976  24,17  31,98  33,93  24,98  23,54  21,69  18,29  17,86  19,07  21,18  23,32  26,13
1977  31,08  32,29  27,07  24,62  22,27  23,35  18,25  16,41  21,66  19,67  26,16  27,49
1978  36,81  26,55  31,68  24,20  24,41  22,48  19,79  17,80  20,61  19,22  24,08  27,28
1979  39,83  32,29  29,60  24,11  22,72  20,04  20,10  18,44  23,14  19,49  21,79  30,08
1980  33,19  33,79  27,67  25,50  21,79  20,37  18,83  17,20  19,55  17,98  20,79  25,22
1981  25,77  24,44  28,12  22,54  18,77  19,76  17,20  16,47  16,14  17,92  23,99  26,13
1982  28,42  26,76  46,17  30,17  24,89  24,11  20,64  20,49  21,06  23,32  23,41  29,51
1983  41,94  34,40  28,45  28,88  24,23  23,84  22,84  19,97  20,37  23,41  25,44  31,98
1984  34,10  28,57  28,72  31,68  29,00  21,79  19,55  23,20  21,15  19,04  22,27  29,45
1985  32,29  33,49  39,23  30,48  26,16  24,41  22,90  20,52  19,52  19,67  20,00  19,58
1986  28,42  29,66  32,59  26,01  25,38  22,69  20,00  22,12  19,43  16,84  16,90  25,01
1987  31,98  38,62  34,40  27,28  24,83  21,24  19,10  18,92  19,28  21,36  22,36  26,13
1988  29,09  37,11  47,98  38,92  28,24  24,29  21,60  19,70  17,86  20,00  23,02  27,19
1989  35,30  43,75  41,94  33,79  28,54  22,09  20,79  23,05  21,85  20,31  29,45  31,68
1990  31,98  24,20  22,42  22,36  23,66  20,88  18,98  18,41  20,46  26,13  24,41  25,68
1991  34,40  38,62  39,53  32,89  25,29  21,79  19,97  18,13  18,10  23,66  18,47  21,18
1992  33,49  31,68  27,52  26,07  24,50  20,13  19,01  18,13  24,20  23,81  26,28  26,04
1993  26,16  27,64  25,22  28,85  24,47  23,57  20,49  18,77  19,94  23,81  20,43  26,16
1994  36,81  31,08  34,10  28,97  23,47  20,70  17,14  14,15  14,82  19,46  20,85  23,57
1995  26,13  40,13  35,00  30,08  23,81  22,27  20,13  18,16  18,41  19,67  21,88  23,44
1996  31,08  31,98  41,64  29,60  26,58  23,14  21,66  20,19  23,44  21,30  28,60  32,59
1997  40,13  33,19  26,55  26,61  24,98  28,00  21,88  20,46  20,79  21,42  28,18  32,29
1998  27,28  38,32  38,32  35,00  27,61  26,28  22,39  22,82  21,44  24,71  24,71  29,73
1999  38,75  30,99  33,72  29,15  24,29  22,66  21,39  20,10  20,52  18,89  21,18  23,13
2000  30,48  34,70  40,43  29,06  26,40  22,42  21,72  22,21  24,08  21,33  22,66  30,78
2001  29,30  31,38  32,89  27,67  25,35  22,63  20,88  19,34  21,36  21,12  25,16  34,70
2002  38,62  41,04  39,53  29,09  26,52  23,99  25,29  22,90  23,84  23,11  25,01  26,01
2003  32,89  33,19  40,73  40,13  26,79  23,63  21,85  22,30  20,31  24,14  26,25  30,48
2004  41,34  35,00  25,22  27,97  26,40  23,38  22,18  19,70  18,47  23,47  28,27  43,15
2005  45,86  35,30  30,48  25,38  26,10  22,42  20,40  19,10  19,46  20,31  23,84  31,08
2006  28,48  35,81  35,39  32,67  25,96  22,99  21,77  20,22  21,09  25,41  29,30  27,43
2007  43,77  36,23  32,88  28,30  27,82  24,08  22,21  17,97  16,97  18,53  20,78  26,17
2008  30,04  33,71  34,20  31,03  24,53  21,97  19,96  18,71  17,49  22,48  25,75  25,33
2009  24,50  32,46  29,53  28,27  22,44  22,69  20,54  17,84  20,08  21,80  24,32  34,55
2010  33,85  35,70  38,89  29,18  24,89  23,22  21,46  19,84  18,15  22,02  22,53  25,96
2011  28,27  29,73  48,59  32,67  26,17  24,91  22,13  20,39  18,59  21,39  21,16  19,42
2012  29,32  26,17  25,33  23,01  23,91  22,74  18,98  16,62  17,08  18,10  22,76  21,52
2013  26,17  31,20  31,62  26,38  20,49  20,91  19,78  17,35  16,72  19,03  20,10  22,53
2014  19,24  20,47  25,96  23,32  18,65  17,60  18,33  16,76  17,29  16,22  21,65  32,88
2015  21,15  25,85  27,16  23,78  22,82  19,54  18,96  16,50  16,42  15,76  21,60  28,18
2016  31,74  27,11  25,82  20,07  21,72  20,22  17,43  17,71  18,71  18,98  20,50  22,18

Série de vazões médias mensais informada para a PCH 3JF 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2017 
35,68 
29,47 
28,02 
22,08 
21,25 
18,89 
17,58 
17,28 
15,28 
16,45 
21,63 
28,25 
2018 
27,58 
28,17 
26,15 
24,41 
19,18 
18,14 
16,85 
16,28 
17,08 
22,05 
31,34 
23,49 
2019 
24,66 
26,58 
27,63 
26,46
Série de vazões médias mensais informada para a PCH 3JF                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2017  35,68  29,47  28,02  22,08  21,25  18,89  17,58  17,28  15,28  16,45  21,63  28,25
2018  27,58  28,17  26,15  24,41  19,18  18,14  16,85  16,28  17,08  22,05  31,34  23,49
2019  24,66  26,58  27,63  26,46