A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 768/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 4 de novembro de 2016. 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.000802/2015-08 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica Cumbuco, 
com Registro Ativo conferido à empresa 
Nacional 
Energia, 
Participações 
e 
Investimentos Ltda., por meio do Despacho 
nº 576, de 4 de março de 2015, localizada no 
município de Primavera do Leste, no estado 
de Mato Grosso. 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Cumbuco, com 17.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob 
o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.MT.037172-6.01, com Registro Ativo 
conferido à empresa Nacional Energia, Participações e Investimentos Ltda. (Nacional Energia), por 
meio do Despacho nº 576, de 4 de março de 2015, localizada no rio Cumbuco, sub-bacia 26, na bacia 
hidrográfica do rio Tocantins, no município de Primavera do Leste, no estado de Mato Grosso. 
 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 22 de dezembro de 2014, o Despacho n° 4.899 aprovou os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio das Mortes, no trecho limitado pela sua nascente e pelo remanso da UHE Água Lima, 
incluindo todos os seus afluentes (um deles o rio Cumbuco), onde foram identificados 21 
aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Cumbuco. 
 
3. 
Em 4 de março de 2015, por meio do Despacho nº 576, foi conferido o Registro Ativo 
à Nacional Energia, o qual estabeleceu o prazo de 5 de maio de 2016 para a entrega dos estudos de 
Projeto Básico do empreendimento. 
 
4. 
Em 4 de maio de 2016, a interessada protocolou o Projeto Básico1 e, em 25 de outubro 
de 2016, o Sumário Executivo2 referente a esse empreendimento. 
 
III – DA ANÁLISE 
                                                          
1 Por meio de correspondência s/n, Documento nº 48513.011320/2016-00 
2 Por meio de correspondência s/n, Documento nº 48513.026429/2016-00

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\131\NT_771SM0411                                    
FL. 02 da Nota Técnica nº 768/2016–SCG/ANEEL, de 4/11/2016 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela empresa Nacional Energia para emissão do 
Despacho de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de 
implantação e exploração da PCH Cumbuco. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere 
na partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 4.899, de 22 de dezembro de 2014. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Cumbuco 
PCH Cumbuco 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
15°12'51,75"S 
53°59'53,27"W 
15°12'54,7"S 
54°0'1,1"W 
NA Montante (m) 
548,3 
548,3 
NA Jusante (m) 
521,6 
522 
Queda Bruta (m) 
26,69 
26,3 
Área do Reservatório (km²) 
0,21 
0,13 
Potência (kW) 
13.900 
17.000 
Vazão QMLT3 (m³/s) 
51,8 
62,82 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Mortes e afluentes (incluindo o rio 
Cumbuco) 
ESTADO: 
MT 
SUB-
BACIA: 
26 
DESPACHO: 
4.899 
DATA: 
22/12/2014 
AUTOR: 
Nacional Energia, Participações e Investimentos Ltda. 
POTÊNCIA: 
306.900 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
21 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Geóloga Lucimar 
Gomes 
15°13'7,95"S 
54°0'37,06"W 
576 
548,3 
18000 
Registro Ativo 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
UHE Buritizal 
15°15'21,35"S 
53°58'32,62"W 
521 
504,8 
42800 
Eixo Disponível 
 
 
 
                                                          
3 Vazão Média de Longo Termo.
PCH Cumbuco      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do barramento    15°12'51,75"S
53°59'53,27"W      15°12'54,7"S
54°0'1,1"W    
NA Montante (m)    548,3      548,3    
NA Jusante (m)    521,6      522    
Queda Bruta (m)    26,69      26,3    
Área do Reservatório (km²)    0,21      0,13    
Potência (kW)    13.900      17.000    
Vazão Q 3 (m³/s)
MLT    51,8      62,82    
NOME DO RIO:  Mortes e afluentes (incluindo o rio
Cumbuco)      ESTADO:        MT      SUB-
BACIA:    26
DESPACHO:  4.899      DATA:        22/12/2014          
AUTOR:  Nacional Energia, Participações e Investimentos Ltda.                        
POTÊNCIA:  306.900 kW      EIXOS
IDENTIFICADOS:        21          
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                          
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força    NA        NA      Potência
(kW)    Condição  
      Montante        Jusante            
      (m)        (m)            
PCH Geóloga Lucimar
Gomes  15°13'7,95"S
54°0'37,06"W  576        548,3        18000    Registro Ativo  
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório  NA
Montante
(m)        NA
Jusante
(m)        Potência
(kW)    Condição  
UHE Buritizal  15°15'21,35"S
53°58'32,62"W  521        504,8        42800    Eixo Disponível  
Coordenadas da Casa de
Força
Potência
(kW)

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\131\NT_771SM0411                                    
FL. 03 da Nota Técnica nº 768/2016–SCG/ANEEL, de 4/11/2016 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Prime Projetos e Consultoria Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Camila Santos Bueno da Silva 
0720150057138 
19288/D-DF 
Responsável Geral do 
Projeto e Estruturas 
extravasoras 
Jadir de Souza Moreira 
92221220150620627 5062343692-SP 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Shinichi Ono 
0720150057154 
28105/D-SP 
Estudos geotécnicos 
Joaquim Roriz da Silva 
0720150021692 
11377/D-DF 
Estudos hidrológicos 
Danilo Jorge Santos 
0720150057129 
10195/D-DF 
Estudos energéticos 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentada 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentada. A ANEEL fará a articulação junto ao órgão de recursos 
hídricos 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados 
indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem 
ao uso ótimo do potencial hidráulico. 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é 0,4 m inferior, mas a empresa apresentou justificativas 
técnicas para a diferença.
  Empresa Projetista:    Prime Projetos e Consultoria Ltda.      
  Responsável Técnico    Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Camila Santos Bueno da Silva      0720150057138  19288/D-DF    Responsável Geral do
Projeto e Estruturas
extravasoras
Jadir de Souza Moreira      92221220150620627  5062343692-SP    Estudos cartográficos e
topográficos
Shinichi Ono      0720150057154  28105/D-SP    Estudos geotécnicos
Joaquim Roriz da Silva      0720150021692  11377/D-DF    Estudos hidrológicos
Danilo Jorge Santos      0720150057129  10195/D-DF    Estudos energéticos
  Tipo de licença    Não foi apresentada
  Número    
  Órgão emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão remanescente    
Tipo de Licença      Não foi apresentada. A ANEEL fará a articulação junto ao órgão de recursos
hídricos
  Número    
  Órgão Emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão de usos consuntivos    
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é 0,4 m inferior, mas a empresa apresentou justificativas
técnicas para a diferença.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\131\NT_771SM0411                                    
FL. 04 da Nota Técnica nº 768/2016–SCG/ANEEL, de 4/11/2016 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Cumbuco 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
2.225 
NOME DO RIO DA USINA: 
Cumbuco 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
26050000 
Toriqueje 
rio das Mortes 
17.372 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
26040000 
Rio das Mortes 
rio das Mortes 
5.180 
26100000 
Xavantina 
rio das Mortes 
25.145 
66171500 
Fazenda Riacho Doce 
rio Roncador 
1.360 
66173000 
Ponte do Rio Casca Man-F2 
rio da Casca 
2.837 
 
 
 
 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
329 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira livre no corpo da barragem 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Barragem de concreto/Barragem de terra 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Camila Santos Bueno da Silva 
Nº DA ART 
0720150057138 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
26040000 
Rio das Mortes 
rio das Mortes 
5.180 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 17.000 kW é superior à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 2 turbinas de 8.763 kW e 2 geradores de potência unitária 
nominal de 9.445 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
10. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são 
de responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para 
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a 
apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), 
desde que compatíveis com estes.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  2.225  NOME DO RIO DA USINA:    Cumbuco  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
26050000  Toriqueje    rio das Mortes    17.372
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
26040000  Rio das Mortes    rio das Mortes    5.180
26100000  Xavantina    rio das Mortes    25.145
66171500  Fazenda Riacho Doce    rio Roncador    1.360
66173000  Ponte do Rio Casca Man-F2    rio da Casca    2.837
          
          
  329  TR (anos):  1.000  
  Soleira livre no corpo da barragem      
  Barragem de concreto/Barragem de terra      
  Camila Santos Bueno da Silva    Nº DA ART  0720150057138
        
NOME  RIO  A.D. (em km²):
Rio das Mortes  rio das Mortes  5.180

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\131\NT_771SM0411                                    
FL. 05 da Nota Técnica nº 768/2016–SCG/ANEEL, de 4/11/2016 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Cumbuco 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
17.000 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
9.445 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
8.763 / 17,03 
Rendimento da turbina (%) 
93,0 
Rendimento do gerador (%) 
97,0 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
1,26 
Indisponibilidade programada (%) 
3,73 
Perdas hidráulicas nominais (m) 
1 
Queda bruta nominal (m) 
26,3 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,58 
Consumo Interno (kW médio) 
60 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
6,28 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
- 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
12. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o 
processo seria sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade 
de emissão de algum ato referente à aprovação do projeto apresentado pela Nacional Energia. 
 
13. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse 
sentido. O Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI-PCH), etapa já cumprida pelo empreendedor. 
 
14. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, 
do Sumário Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Cumbuco, nos 
termos da REN 343/2008, quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
15. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e 
que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, 
conforme excerto a seguir transcrito:  
 
 [...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores 
do potencial hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso 
do potencial hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro 
da Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...]
PCH Cumbuco  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  17.000
Número de Unidades Geradoras  2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  9.445 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  8.763 / 17,03
Rendimento da turbina (%)  93,0
Rendimento do gerador (%)  97,0
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  1,26
Indisponibilidade programada (%)  3,73
Perdas hidráulicas nominais (m)  1
Queda bruta nominal (m)  26,3
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  1,58
Consumo Interno (kW médio)  60
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  6,28
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  -
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\131\NT_771SM0411                                    
FL. 06 da Nota Técnica nº 768/2016–SCG/ANEEL, de 4/11/2016 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração 
de Reserva de Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento 
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação 
dessas ações, quando couber, imediatamente após a publicação do DRI-PCH 
previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da 
ANEEL, caso o interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis 
por até 3 (três) anos, a critério da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]  
 
16. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser 
emitido o DRS-PCH referente à PCH Cumbuco à Nacional Energia, bem como o encaminhamento de 
documento à Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, para fins da emissão da DRDH. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por 
meio da emissão do DRS-PCH referente à PCH Cumbuco, sob a titularidade da empresa Nacional 
Energia, Participações e Investimentos Ltda. 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
19. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à SEMA/MT, para fins da emissão da 
DRDH. 
 
 
SUZANE MUELBERT 
Analista Administrativa 
 
De acordo: 
 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\131\NT_771SM0411                                    
FL. 07 da Nota Técnica nº 768/2016–SCG/ANEEL, de 4/11/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Cumbuco 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1968 
49,58 
102,61 
86,43 
58,36 
43,56 
31,85 
31,85 
28,75 
26,69 
30,13 
35,64 
49,58 
1969 
55,78 
60,60 
54,23 
43,73 
36,33 
30,30 
27,72 
26,00 
25,14 
27,89 
36,84 
47,00 
1970 
57,68 
87,29 
104,94 
65,08 
44,76 
36,29 
32,48 
28,75 
30,00 
34,70 
38,35 
34,95 
1971 
40,46 
46,31 
63,53 
52,51 
39,08 
32,02 
26,86 
25,14 
24,10 
28,92 
40,63 
45,28 
1972 
51,99 
83,84 
59,74 
52,17 
35,12 
30,99 
29,10 
27,03 
26,34 
30,99 
46,66 
69,21 
1973 
63,87 
73,86 
69,73 
61,81 
46,31 
36,50 
31,51 
28,75 
27,72 
34,43 
49,93 
59,40 
1974 
87,63 
67,14 
110,19 
82,12 
63,01 
47,00 
38,39 
33,74 
31,68 
36,33 
39,77 
50,79 
1975 
59,57 
64,05 
67,83 
76,44 
51,48 
37,88 
34,09 
30,13 
28,24 
31,51 
47,52 
69,04 
1976 
56,99 
82,64 
83,50 
61,64 
54,23 
45,11 
35,98 
30,30 
31,85 
37,70 
57,50 
88,32 
1977 
85,91 
104,33 
77,30 
71,62 
65,42 
49,93 
40,98 
33,92 
34,95 
43,21 
59,57 
84,02 
1978 122,93 
88,15 
125,85 
79,02 
72,48 
59,57 
47,17 
42,01 
42,52 
47,00 
58,02 
87,46 
1979 167,86 162,52 137,56 101,92 75,24 
60,09 
51,48 
44,94 
52,34 
47,35 
59,57 
72,83 
1980 110,01 168,99 133,10 
91,25 
82,47 
57,50 
50,96 
43,73 
45,80 
43,56 
54,75 
84,71 
1981 126,89 
88,84 
123,44 100,81 85,91 
55,44 
49,93 
42,70 
39,08 
47,52 
80,75 
87,29 
1982 127,75 113,29 122,07 108,46 71,62 
60,09 
50,10 
47,00 
49,58 
52,85 
80,06 111,22 
1983 103,64 
97,10 
81,95 
77,65 
59,57 
52,51 
42,01 
38,91 
37,36 
45,80 
61,12 
94,00 
1984 
84,19 
79,71 
82,12 
75,75 
60,95 
49,24 
39,43 
38,57 
39,08 
47,00 
56,13 
86,94 
1985 117,07 
78,34 
94,35 
84,02 
60,60 
47,69 
42,52 
37,02 
35,81 
38,22 
44,25 
46,31 
1986 
75,41 
81,95 
67,49 
59,23 
49,58 
39,25 
33,23 
38,39 
38,91 
39,94 
40,46 
69,90 
1987 
82,12 
77,30 
85,22 
76,44 
61,64 
45,45 
39,08 
35,47 
34,26 
35,64 
51,65 106,05 
1988 
97,96 
103,47 134,12 
95,55 
67,49 
55,27 
46,31 
40,63 
37,02 
40,29 
47,17 
68,18 
1989 106,40 117,93 116,90 105,28 76,53 
64,03 
60,49 
58,94 
54,47 
57,65 
65,24 
82,30 
1990 
98,13 
97,45 
89,87 
76,27 
63,87 
49,93 
45,45 
39,25 
42,70 
54,75 
54,92 
65,94 
1991 
87,80 
113,80 138,59 105,71 69,04 
55,27 
47,69 
42,01 
40,80 
42,81 
51,70 
62,15 
1992 
90,94 
101,57 116,92 112,62 69,35 
52,99 
46,27 
42,21 
54,06 
54,06 
68,18 
90,56 
1993 112,77 132,15 
91,71 
82,18 
58,00 
51,82 
45,11 
42,52 
42,35 
46,66 
45,45 
75,41 
1994 112,60 
85,74 
118,11 
86,77 
64,05 
54,06 
48,03 
41,66 
37,70 
41,15 
60,77 
84,19 
1995 129,81 146,17 
99,34 
108,29 89,87 
61,46 
52,85 
44,59 
40,98 
48,38 
56,26 
60,95 
1996 
77,30 
78,34 
75,93 
73,86 
58,19 
52,34 
43,39 
39,94 
41,15 
39,94 
67,83 
66,63 
1997 107,26 114,15 120,00 
96,41 
70,93 
75,93 
54,75 
44,94 
42,18 
46,48 
57,85 100,03 
1998 
90,21 
110,01 
98,48 
89,70 
60,95 
50,62 
43,39 
39,43 
37,70 
44,59 
65,42 108,12 
1999 107,43 
80,06 
110,87 
71,45 
56,81 
46,83 
41,84 
36,33 
35,98 
37,70 
55,27 
62,15 
2000 
83,67 
111,91 115,01 
78,51 
60,60 
46,48 
42,01 
36,50 
43,39 
39,77 
54,40 
73,34 
2001 
65,94 
55,95 
78,16 
60,95 
48,03 
43,21 
35,64 
32,37 
33,06 
39,77 
52,51 109,50 
2002 143,76 113,29 
94,52 
69,90 
57,50 
45,62 
41,73 
37,63 
37,02 
38,91 
42,87 
55,27 
2003 
81,61 
106,23 109,33 118,11 66,80 
52,34 
45,45 
39,93 
37,75 
42,45 
45,80 
60,43 
2004 100,37 158,74 111,91 
81,95 
65,25 
51,82 
46,83 
39,60 
37,02 
40,46 
56,13 
65,25 
2005 
85,22 
79,71 
92,28 
71,10 
50,79 
41,84 
37,02 
32,88 
33,57 
37,70 
48,03 
74,38 
2006 
76,27 
64,91 
97,10 
99,17 
55,95 
44,76 
40,11 
35,12 
36,67 
53,89 
54,75 
75,24 
2007 
90,04 
117,42 
87,98 
64,22 
51,13 
41,66 
37,70 
34,09 
31,68 
34,09 
45,97 
59,23
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Cumbuco                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1968  49,58  102,61  86,43  58,36  43,56  31,85  31,85  28,75  26,69  30,13  35,64  49,58
1969  55,78  60,60  54,23  43,73  36,33  30,30  27,72  26,00  25,14  27,89  36,84  47,00
1970  57,68  87,29  104,94  65,08  44,76  36,29  32,48  28,75  30,00  34,70  38,35  34,95
1971  40,46  46,31  63,53  52,51  39,08  32,02  26,86  25,14  24,10  28,92  40,63  45,28
1972  51,99  83,84  59,74  52,17  35,12  30,99  29,10  27,03  26,34  30,99  46,66  69,21
1973  63,87  73,86  69,73  61,81  46,31  36,50  31,51  28,75  27,72  34,43  49,93  59,40
1974  87,63  67,14  110,19  82,12  63,01  47,00  38,39  33,74  31,68  36,33  39,77  50,79
1975  59,57  64,05  67,83  76,44  51,48  37,88  34,09  30,13  28,24  31,51  47,52  69,04
1976  56,99  82,64  83,50  61,64  54,23  45,11  35,98  30,30  31,85  37,70  57,50  88,32
1977  85,91  104,33  77,30  71,62  65,42  49,93  40,98  33,92  34,95  43,21  59,57  84,02
1978  122,93  88,15  125,85  79,02  72,48  59,57  47,17  42,01  42,52  47,00  58,02  87,46
1979  167,86  162,52  137,56  101,92  75,24  60,09  51,48  44,94  52,34  47,35  59,57  72,83
1980  110,01  168,99  133,10  91,25  82,47  57,50  50,96  43,73  45,80  43,56  54,75  84,71
1981  126,89  88,84  123,44  100,81  85,91  55,44  49,93  42,70  39,08  47,52  80,75  87,29
1982  127,75  113,29  122,07  108,46  71,62  60,09  50,10  47,00  49,58  52,85  80,06  111,22
1983  103,64  97,10  81,95  77,65  59,57  52,51  42,01  38,91  37,36  45,80  61,12  94,00
1984  84,19  79,71  82,12  75,75  60,95  49,24  39,43  38,57  39,08  47,00  56,13  86,94
1985  117,07  78,34  94,35  84,02  60,60  47,69  42,52  37,02  35,81  38,22  44,25  46,31
1986  75,41  81,95  67,49  59,23  49,58  39,25  33,23  38,39  38,91  39,94  40,46  69,90
1987  82,12  77,30  85,22  76,44  61,64  45,45  39,08  35,47  34,26  35,64  51,65  106,05
1988  97,96  103,47  134,12  95,55  67,49  55,27  46,31  40,63  37,02  40,29  47,17  68,18
1989  106,40  117,93  116,90  105,28  76,53  64,03  60,49  58,94  54,47  57,65  65,24  82,30
1990  98,13  97,45  89,87  76,27  63,87  49,93  45,45  39,25  42,70  54,75  54,92  65,94
1991  87,80  113,80  138,59  105,71  69,04  55,27  47,69  42,01  40,80  42,81  51,70  62,15
1992  90,94  101,57  116,92  112,62  69,35  52,99  46,27  42,21  54,06  54,06  68,18  90,56
1993  112,77  132,15  91,71  82,18  58,00  51,82  45,11  42,52  42,35  46,66  45,45  75,41
1994  112,60  85,74  118,11  86,77  64,05  54,06  48,03  41,66  37,70  41,15  60,77  84,19
1995  129,81  146,17  99,34  108,29  89,87  61,46  52,85  44,59  40,98  48,38  56,26  60,95
1996  77,30  78,34  75,93  73,86  58,19  52,34  43,39  39,94  41,15  39,94  67,83  66,63
1997  107,26  114,15  120,00  96,41  70,93  75,93  54,75  44,94  42,18  46,48  57,85  100,03
1998  90,21  110,01  98,48  89,70  60,95  50,62  43,39  39,43  37,70  44,59  65,42  108,12
1999  107,43  80,06  110,87  71,45  56,81  46,83  41,84  36,33  35,98  37,70  55,27  62,15
2000  83,67  111,91  115,01  78,51  60,60  46,48  42,01  36,50  43,39  39,77  54,40  73,34
2001  65,94  55,95  78,16  60,95  48,03  43,21  35,64  32,37  33,06  39,77  52,51  109,50
2002  143,76  113,29  94,52  69,90  57,50  45,62  41,73  37,63  37,02  38,91  42,87  55,27
2003  81,61  106,23  109,33  118,11  66,80  52,34  45,45  39,93  37,75  42,45  45,80  60,43
2004  100,37  158,74  111,91  81,95  65,25  51,82  46,83  39,60  37,02  40,46  56,13  65,25
2005  85,22  79,71  92,28  71,10  50,79  41,84  37,02  32,88  33,57  37,70  48,03  74,38
2006  76,27  64,91  97,10  99,17  55,95  44,76  40,11  35,12  36,67  53,89  54,75  75,24
2007  90,04  117,42  87,98  64,22  51,13  41,66  37,70  34,09  31,68  34,09  45,97  59,23

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\131\NT_771SM0411                                    
FL. 08 da Nota Técnica nº 768/2016–SCG/ANEEL, de 4/11/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Cumbuco 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2008 
72,65 
102,44 
96,59 
84,02 
60,09 
47,52 
39,60 
34,61 
32,20 
36,15 
50,10 
52,17 
2009 
55,78 
76,79 
95,90 
90,90 
53,37 
45,11 
38,22 
33,92 
36,50 
38,39 
55,95 100,54 
2010 
92,11 
84,88 
82,30 
90,04 
50,44 
45,28 
37,70 
34,43 
32,88 
32,02 
45,28 
60,09 
2011 
90,56 
76,27 
104,68 
92,45 
65,08 
44,25 
38,22 
33,57 
30,99 
36,50 
41,66 
49,07 
2012 
84,36 
71,10 
68,69 
56,13 
47,35 
41,49 
34,43 
29,96 
28,75 
32,71 
48,55 
54,75 
2013 
88,15 
115,87 
92,11 
87,98 
51,65 
49,93 
38,39 
32,88 
30,99 
37,70 
48,90 
80,40 
2014 
77,30 
87,98 
102,44 
89,35 
58,02 
47,35 
39,94 
35,29 
33,40 
34,09 
47,17 
98,13
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Cumbuco                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2008  72,65  102,44  96,59  84,02  60,09  47,52  39,60  34,61  32,20  36,15  50,10  52,17
2009  55,78  76,79  95,90  90,90  53,37  45,11  38,22  33,92  36,50  38,39  55,95  100,54
2010  92,11  84,88  82,30  90,04  50,44  45,28  37,70  34,43  32,88  32,02  45,28  60,09
2011  90,56  76,27  104,68  92,45  65,08  44,25  38,22  33,57  30,99  36,50  41,66  49,07
2012  84,36  71,10  68,69  56,13  47,35  41,49  34,43  29,96  28,75  32,71  48,55  54,75
2013  88,15  115,87  92,11  87,98  51,65  49,93  38,39  32,88  30,99  37,70  48,90  80,40
2014  77,30  87,98  102,44  89,35  58,02  47,35  39,94  35,29  33,40  34,09  47,17  98,13