* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
\SCG\NT\144\ndsp20213261 
48524.009076/2021-00 
NOTA TÉCNICA Nº 701/2021-SCG/ANEEL 
Em 18 de outubro de 2021. 
 
 
 
 
 
Processo: 48500.002433/2020-47. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena 
Central Hidrelétrica SU-75, com 8.101,90 kW de 
Potência Instalada, com Registro de Intenção à 
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à 
Sapezal Energia Ltda.. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) SU-75, com 8.101,90 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.MT.046746-4.01, com Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI – PCH) conferido à Sapezal Energia Ltda. (Sapezal ou Interessada), por meio do Despacho 
nº 1.430, de 21 de maio de 2020, localizada no rio Sauê-Uiná, sub-bacia 17, na bacia hidrográfica do Rio 
Amazonas, cuja casa de força localiza-se no município de Sapezal, estado de Mato Grosso. 
 
II – DOS FATOS 
2. 
O Despacho nº 408, de 12 de fevereiro de 2020, aprova os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio Sauê-Uiná, no qual foram identificados 9 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os 
quais a PCH SU-75. 
 
3. 
O Despacho nº 1.430, de 21 de maio de 2020, confere o DRI-PCH à Sapezal, com o objetivo 
de desenvolver o projeto básico da PCH SU-75. 
 
4. 
Em 20 de julho de 2021, a Interessada protocolou1 o Sumário Executivo e o Projeto Básico 
referente ao empreendimento. 
 
 
 
1 Documento SicNet nº 48513.019281/2021-00 (VIA 001)

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 701/2021-SCG/ANEEL, de 18/10/2021. 
 
 
III – DA ANÁLISE 
5. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020: 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais 
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
6. 
A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico. 
 
 
Figura 1: Arranjo geral da PCH SU-75 
 
7. 
O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa 
de Força e do Reservatório da PCH SU-75: 
 
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF2 
Barramento 
12°41'29,19" S 
Sapezal/MT 
 
2 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento.
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF2
Barramento  12°41'29,19" S  Sapezal/MT

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 701/2021-SCG/ANEEL, de 18/10/2021. 
 
 
58°36'41,22" W 
Casa de Força 
12°40'48,33" S 
58°36'41,22" W 
Sapezal/MT 
Limite máximo do Reservatório 
12°46'49,53" S 
58°38'36,63" W 
Sapezal/MT 
 
8. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
9. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 408, de 12 de fevereiro de 2020. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH SU-75 
PCH SU-75 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
12°40'46,6" S 
58°36'37,9" W 
12°41'29,19" S 
58°36'41,22" W 
NA Montante (m) 
286,00 
286,00 
NA Jusante (m) 
268,06 
268,39 
Queda Bruta (m) 
17,94 
17,61 
Área do Reservatório (km²) 
3,32 
4,84 
Potência (kW) 
8.650 
8.101,90 
Energia Média (kWméd) 
7.420,00 
6.740,00 
Vazão QMLT3 (m³/s) 
51,2 
46,74 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Sauê-Uiná 
ESTADO: 
MT 
SUB-BACIA: 
17 
DESPACHO: 
408 
DATA: 
12/02/2020 
AUTOR: 
Sapezal Energia Ltda. 
POTÊNCIA: 
65.400,00 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
9 (nove) 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
SU-93 
12°47'7,9" S 
58°38'33,7" W 
310,00 
286,67 
9.150 
DRI DSP nº 
1.431, de 
21.05.2020 
Aproveitamento a 
Coordenadas do Limite 
NA 
NA 
Potência 
Condição 
 
3 Vazão Média de Longo Termo.
  58°36'41,22" W  
Casa de Força  12°40'48,33" S
58°36'41,22" W  Sapezal/MT
Limite máximo do Reservatório  12°46'49,53" S
58°38'36,63" W  Sapezal/MT
Estudos de Inventário
12°40'46,6" S
58°36'37,9" W
286,00
268,06
17,94
3,32
8.650
7.420,00
51,2
NOME DO RIO:  Sauê-Uiná  ESTADO:    MT      SUB-BACIA:    17
DESPACHO:  408  DATA:    12/02/2020          
AUTOR:  Sapezal Energia Ltda.                
POTÊNCIA:  65.400,00  EIXOS
IDENTIFICADOS:      9 (nove)        
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                  
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)      Potência
(kW)    Condição  
SU-93  12°47'7,9" S
58°38'33,7" W  310,00  286,67      9.150    DRI DSP nº
1.431, de
21.05.2020  
Aproveitamento a  Coordenadas do Limite  NA  NA      Potência    Condição  

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 701/2021-SCG/ANEEL, de 18/10/2021. 
 
 
jusante 
Máximo do Reservatório 
Montante 
(m) 
Jusante 
(m) 
(kW) 
SU-47 
12°40'19,74" S 
52°36'20,32" W 
268,00 
253,64 
8.800 
Disponível 
(inventariado) 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
10. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Prime Projetos e Consultoria Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
RODRIGO GOMES OTSUKI 
0720210037590 
18858/D-DF 
Responsável Geral do Projeto 
VICTOR YUDI KANESHIRO 
28027230200613878 
5069908196-SP 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
FELIPE MARÇAL BARBOSA DE 
MELO GOIS 
0720210037564 
23967/D-DF 
Estudos geotécnicos 
JOAQUIM RORIZ DA SILVA 
0720210037559 
11377/D-DF 
Estudos hidrológicos 
DANILO JORGE SANTOS 
0720210037552 
10195/D-DF 
Estudos energéticos 
RODRIGO GOMES OTSUKI 
0720210037590 
18858/D-DF 
Estruturas extravasoras 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão remanescente 
 -  
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão Emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
11. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico.
jusante  Máximo do Reservatório  Montante
(m)  Jusante
(m)  (kW)  
SU-47  12°40'19,74" S
52°36'20,32" W  268,00  253,64  8.800  Disponível
(inventariado)
Empresa Projetista:  Prime Projetos e Consultoria Ltda.    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
RODRIGO GOMES OTSUKI  0720210037590  18858/D-DF  Responsável Geral do Projeto
VICTOR YUDI KANESHIRO  28027230200613878  5069908196-SP  Estudos cartográficos e
topográficos
FELIPE MARÇAL BARBOSA DE
MELO GOIS  0720210037564  23967/D-DF  Estudos geotécnicos
JOAQUIM RORIZ DA SILVA  0720210037559  11377/D-DF  Estudos hidrológicos
DANILO JORGE SANTOS  0720210037552  10195/D-DF  Estudos energéticos
RODRIGO GOMES OTSUKI  0720210037590  18858/D-DF  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  -
Número  -
Órgão emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão remanescente  -
Tipo de Licença  -
Número  -
Órgão Emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão de usos consuntivos  -

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 701/2021-SCG/ANEEL, de 18/10/2021. 
 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é ligeiramente inferior à que é apresentada no 
inventário, cerca de 0,34 m, com a alteração do nível operacional de jusante. 
No entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento 
aprovado no estudo de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes 
ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações locacionais 
identificadas na etapa de projeto básico. 
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH SU-75 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
1.730,00 
NOME DO RIO DA USINA: 
Sauê-Uiná 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
17091000 
Fazenda Tucunaré 
Juruena 
4.360,00 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
17092800 
Aldeia Sacre II 
Sacre 
6.770,00 
17093000 
Fontanilhas 
Juruena 
55.900,00 
17120000 
Porto dos Gaúchos 
Arinos 
37.100,00 
 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
150,00 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Terra e Concreto 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
RODRIGO GOMES OTSUKI 
18858/D-DF 
Nº DA ART 
0720210037590 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
17091000 
Fazenda Tucunaré 
Juruena 
4.360,00 
 
12. 
O empreendedor apresenta as seguintes considerações acerca dos estudos desenvolvidos:  
 
[...] 
 
Considerando todos os estudos e levantamentos executados, o Projeto Básico resultou na 
proposta de implantação de uma Pequena Central Hidrelétrica com potência instalada de 
8,10 MW, sendo 7,50 MW na casa de força principal e 0,60 MW para aproveitamento 
energético da vazão remanescente. A queda bruta nominal será de 17,6 m (casa de força 
principal) e a área de reservatório será de 484 há.
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é ligeiramente inferior à que é apresentada no
inventário, cerca de 0,34 m, com a alteração do nível operacional de jusante.
No entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento
aprovado no estudo de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes
ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações locacionais
identificadas na etapa de projeto básico.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  1.730,00  NOME DO RIO DA USINA:    Sauê-Uiná  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
17091000  Fazenda Tucunaré    Juruena    4.360,00
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
17092800  Aldeia Sacre II    Sacre    6.770,00
17093000  Fontanilhas    Juruena    55.900,00
17120000  Porto dos Gaúchos    Arinos    37.100,00
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    150,00    TR (anos):    1.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira Livre          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Terra e Concreto          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    RODRIGO GOMES OTSUKI
18858/D-DF        Nº DA ART  0720210037590
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
17091000  Fazenda Tucunaré    Juruena    4.360,00    

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 701/2021-SCG/ANEEL, de 18/10/2021. 
 
 
[...] 
 
Ao longo do desenvolvimento do Projeto Básico da PCH SU-75, buscou-se a adequação do 
mesmo com os parâmetros principais, definidores do potencial hidráulico, estabelecidos 
nos Estudos de Inventário de referência, bem como o conceito do aproveitamento ótimo, 
em observações e atendimento às normas vigentes. 
 
[...] 
 
Tendo como cenário atual tarifas no ACR para empreendimentos hidrelétricos de pequeno 
porte, verifica-se que a PCH SU-75 necessitará de condições especiais para sua viabilização. 
 
Dentre as ações a serem tomadas para a viabilização do projeto, recomenda-se que sejam 
realizados estudos adicionais para a avaliação de arranjos com menores obras civis. 
 
[...] 
 
Recomenda-se também o aprofundamento das campanhas de investigações geológico-
geotécnicas, para subsidiar os estudos de otimização do arranjo, em conjunto com 
empreiteira civil, visando à simplificação da logística para as obras e dos custos unitários 
dos insumos. 
 
Por fim, recomenda-se a realização de estudos junto à concessionária de energia, visando 
à definição e, se possível, simplificação do sistema de conexão para o complexo. 
 
[...] 
 
13. 
 No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 8.101,90 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,83, levando em 
consideração o FC do empreendimento como o todo, são compatíveis aos estimados nos 
estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,86.  
 
Há que salientar que o fator de capacidade adotado nessa etapa é ligeiramente inferior 
ao que foi adotado no estudo de inventário. Houve também pequena redução da queda 
do aproveitamento, o que também traz impactos na sua produção energética. 
 
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício 
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 100 kW na faixa entre 5.000 kW 
até 9.000 kW. 
 
Foi adotado um TEIF de 1,26%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor 
sugerido na Note Técnica nº 063/2012 – SRG-SGH/ANEEL.
Estudos Energéticos  A potência de 8.101,90 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,83, levando em
consideração o FC do empreendimento como o todo, são compatíveis aos estimados nos
estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,86.
Há que salientar que o fator de capacidade adotado nessa etapa é ligeiramente inferior
ao que foi adotado no estudo de inventário. Houve também pequena redução da queda
do aproveitamento, o que também traz impactos na sua produção energética.
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 100 kW na faixa entre 5.000 kW
até 9.000 kW.
Foi adotado um TEIF de 1,26%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor
sugerido na Note Técnica nº 063/2012 – SRG-SGH/ANEEL.

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 701/2021-SCG/ANEEL, de 18/10/2021. 
 
 
O projeto apresentado prevê 3 turbinas sendo 2 de 3.866,00 kW e 1 de 632 kW e 3 
geradores sendo 2 de 4.167,00 kVA e 1 de 667,00 kVA de potência unitária nominal, com 
0,9 de fator de potência. 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
14. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo 
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação 
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que 
compatíveis com estes. 
 
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH SU-75 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
12°41'29,19" S 
58°36'41,22" W 
Coordenadas da casa de força 
12°40'48,33" S 
58°36'41,22" W 
NA Montante (m) 
286,00 
NA Jusante (m) 
268,39 
Potência Instalada Total (kW) 
8.101,90 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência instalada por gerador (kVA) 
4.167,00; 4.167,00; 
667,00 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90; 0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
3.866,00; 3.866,00; 
632,00 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
7,55; 7,55; 4,23 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93,0%; 93,0% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,0%; 97,0%; 95,0% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da 
usina (%) 
1,26% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
1,74% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,77 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
17,61 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
3,33% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
30 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
4,67 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,00 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
15. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da Resolução Normativa nº 
875/2020, deve ser emitido o DRS-PCH referente à PCH SU-75 conforme solicitado por Sapezal Energia 
Ltda., bem como o encaminhamento de documento à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, 
para emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o Interessado requeira o Licenciamento
  O projeto apresentado prevê 3 turbinas sendo 2 de 3.866,00 kW e 1 de 632 kW e 3
geradores sendo 2 de 4.167,00 kVA e 1 de 667,00 kVA de potência unitária nominal, com
0,9 de fator de potência.
PCH SU-75  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  12°41'29,19" S
58°36'41,22" W
Coordenadas da casa de força  12°40'48,33" S
58°36'41,22" W
NA Montante (m)  286,00
NA Jusante (m)  268,39
Potência Instalada Total (kW)  8.101,90
Número de Unidades Geradoras  3
Potência instalada por gerador (kVA)  4.167,00; 4.167,00;
667,00
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW)  3.866,00; 3.866,00;
632,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  7,55; 7,55; 4,23
Rendimento nominal por turbina (%)  93,0%; 93,0%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,0%; 97,0%; 95,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
usina (%)  1,26%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  1,74%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,77
H : Queda bruta nominal (m)
b  17,61
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  3,33%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  30
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  4,67
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,00
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 701/2021-SCG/ANEEL, de 18/10/2021. 
 
 
Ambiental pertinente nos órgãos competentes. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
16. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
17. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à PCH SU-75 sob a titularidade de Sapezal Energia Ltda.. 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
18. 
Emitir o Despacho. 
 
(Assinado digitalmente) 
DENESMAR GOMES PIMENTA 
Especialista em Regulação 
(Assinado digitalmente) 
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO 
Analista Administrativo 
 
 
De acordo: 
 
 
(Assinado digitalmente) 
CARLOS EDUARDO CABRAL DE CARVALHO 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH SU-75 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1974 
56,56 
58,10 
59,07 
58,50 
56,63 
53,30 
47,37 
44,34 
43,80 
45,79 
46,94 
49,84 
1975 
52,92 
55,96 
54,16 
54,82 
51,11 
46,00 
45,38 
44,07 
43,24 
43,70 
46,78 
50,87 
1976 
50,78 
52,59 
54,14 
51,86 
50,49 
47,22 
44,90 
43,77 
43,44 
45,92 
46,64 
49,09 
1977 
52,97 
55,27 
53,28 
52,65 
51,01 
49,33 
46,30 
44,79 
45,13 
47,22 
49,99 
52,65 
1978 
57,58 
55,40 
58,31 
54,32 
53,94 
48,49 
45,76 
46,42 
46,03 
45,53 
46,61 
52,51 
1979 
56,66 
58,99 
61,65 
59,60 
53,73 
50,65 
48,11 
46,36 
47,12 
45,82 
48,89 
48,97 
1980 
53,50 
57,23 
60,08 
58,13 
52,28 
47,54 
48,19 
45,78 
44,98 
44,26 
46,91 
52,17 
1981 
55,22 
56,63 
57,80 
57,64 
50,90 
47,28 
45,36 
43,99 
43,02 
45,51 
50,23 
50,96 
1982 
56,82 
59,01 
61,31 
55,62 
46,21 
42,64 
40,28 
40,53 
46,56 
47,65 
48,37 
49,60 
1983 
53,80 
54,92 
56,77 
54,70 
51,19 
48,85 
45,92 
44,43 
43,56 
45,36 
47,16 
53,89 
1984 
52,49 
52,90 
55,02 
54,74 
52,07 
47,73 
45,42 
44,39 
44,35 
44,96 
47,40 
49,28 
1985 
53,28 
52,92 
55,24 
54,70 
51,00 
47,16 
45,63 
44,48 
44,39 
45,78 
47,85 
48,45 
1986 
55,94 
57,61 
56,95 
55,53 
52,00 
48,55 
46,07 
45,24 
45,05 
45,38 
45,92 
48,95 
1987 
50,30 
53,50 
53,54 
51,06 
48,29 
45,38 
43,62 
42,10 
41,72 
42,38 
47,06 
50,21 
1988 
53,91 
56,20 
58,97 
57,91 
52,58 
49,60 
46,97 
45,17 
44,39 
44,52 
47,28 
50,90 
1989 
54,98 
60,22 
60,65 
57,68 
55,05 
50,40 
48,65 
47,22 
45,67 
46,19 
46,71 
53,41 
1990 
52,87 
56,32 
55,98 
54,12 
49,48 
46,44 
44,69 
43,58 
46,05 
46,48 
48,24 
49,95 
1991 
54,64 
56,97 
57,93 
58,66 
53,61 
48,74 
47,02 
45,51 
46,03 
45,21 
47,14 
48,53 
1992 
51,75 
54,15 
54,13 
54,41 
49,42 
46,23 
44,48 
43,41 
45,42 
45,24 
46,63 
50,81 
1993 
53,23 
56,40 
58,93 
57,35 
51,96 
49,11 
45,94 
42,46 
41,19 
41,82 
41,82 
44,99 
1994 
52,60 
57,98 
58,62 
58,93 
49,11 
45,31 
43,09 
40,56 
38,66 
39,29 
39,92 
44,99 
1995 
55,77 
60,20 
62,74 
61,15 
55,13 
50,70 
48,79 
47,53 
46,58 
47,84 
49,75 
55,45 
1996 
52,91 
51,96 
56,08 
53,86 
50,70 
48,16 
46,58 
46,58 
45,31 
46,26 
50,06 
48,16 
1997 
48,48 
52,60 
56,40 
56,08 
53,55 
50,38 
47,21 
46,26 
46,26 
45,94 
45,94 
46,89 
1998 
47,84 
52,28 
55,13 
53,23 
48,79 
47,21 
45,31 
44,68 
43,73 
45,63 
48,16 
47,84 
1999 
48,16 
47,84 
49,75 
48,16 
47,21 
44,99 
44,04 
43,09 
43,41 
43,41 
44,99 
46,58 
2000 
45,31 
47,53 
53,23 
51,01 
47,21 
44,99 
43,73 
43,09 
42,77 
43,41 
45,31 
44,68 
2001 
47,21 
47,21 
50,06 
48,16 
45,31 
44,36 
43,09 
42,77 
42,46 
43,09 
44,68 
46,26 
2002 
45,63 
49,43 
48,48 
46,58 
44,68 
42,77 
41,82 
41,19 
41,19 
40,87 
41,51 
43,09 
2003 
45,63 
47,21 
47,21 
50,06 
44,99 
45,63 
42,46 
41,19 
41,19 
42,14 
43,09 
43,09 
2004 
45,31 
47,21 
46,89 
45,31 
44,04 
42,14 
41,19 
39,92 
39,92 
40,87 
41,82 
41,51 
2005 
45,94 
44,68 
46,58 
44,99 
42,77 
41,82 
40,56 
39,61 
41,51 
40,56 
41,19 
42,77 
2006 
45,31 
46,26 
46,89 
48,48 
44,36 
42,77 
41,82 
40,56 
40,56 
43,41 
41,82 
45,31 
2007 
48,16 
49,43 
49,11 
46,89 
44,04 
42,46 
41,51 
40,56 
40,24 
41,82 
43,09 
43,41 
2008 
44,04 
46,58 
46,89 
46,89 
44,04 
42,46 
41,19 
40,24 
39,92 
40,87 
42,14 
44,36 
2009 
44,04 
45,31 
49,11 
45,63 
43,73 
41,51 
40,24 
39,92 
38,34 
38,66 
39,61 
39,61 
2010 
41,51 
46,26 
43,09 
39,92 
38,66 
39,61 
38,97 
38,34 
38,34 
38,97 
38,97 
41,19 
2011 
45,63 
44,99 
45,94 
46,26 
41,82 
40,24 
39,29 
38,66 
37,70 
38,66 
39,61 
39,92 
2012 
42,14 
44,04 
45,63 
43,09 
40,24 
40,24 
39,61 
37,39 
38,34 
40,24 
38,97 
41,19 
2013 
44,36 
46,58 
44,68 
43,09 
40,87 
40,24 
38,97 
38,34 
37,70 
38,34 
38,97 
39,61 
2014 
40,87 
45,31 
50,06 
49,43 
51,65 
46,58 
41,82 
40,24 
40,24 
40,56 
42,46 
42,77 
2015 
44,04 
44,36 
44,68 
45,63 
45,31 
43,09 
41,51 
41,51 
40,56 
40,24 
41,82 
40,56 
2016 
42,46 
45,63 
46,26 
46,26 
42,77 
40,56 
38,66 
38,34 
38,97 
38,34 
38,66 
42,14 
2017 
41,51 
44,68 
44,99 
44,04 
42,14 
40,24 
39,92 
38,66 
36,75 
36,75 
39,92 
41,82 
2018 
43,73 
45,63 
46,26 
47,21 
44,99 
42,14 
40,87 
40,24 
39,92 
41,51 
43,09 
44,99
Série de vazões médias mensais informada para a PCH SU-75                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1974  56,56  58,10  59,07  58,50  56,63  53,30  47,37  44,34  43,80  45,79  46,94  49,84
1975  52,92  55,96  54,16  54,82  51,11  46,00  45,38  44,07  43,24  43,70  46,78  50,87
1976  50,78  52,59  54,14  51,86  50,49  47,22  44,90  43,77  43,44  45,92  46,64  49,09
1977  52,97  55,27  53,28  52,65  51,01  49,33  46,30  44,79  45,13  47,22  49,99  52,65
1978  57,58  55,40  58,31  54,32  53,94  48,49  45,76  46,42  46,03  45,53  46,61  52,51
1979  56,66  58,99  61,65  59,60  53,73  50,65  48,11  46,36  47,12  45,82  48,89  48,97
1980  53,50  57,23  60,08  58,13  52,28  47,54  48,19  45,78  44,98  44,26  46,91  52,17
1981  55,22  56,63  57,80  57,64  50,90  47,28  45,36  43,99  43,02  45,51  50,23  50,96
1982  56,82  59,01  61,31  55,62  46,21  42,64  40,28  40,53  46,56  47,65  48,37  49,60
1983  53,80  54,92  56,77  54,70  51,19  48,85  45,92  44,43  43,56  45,36  47,16  53,89
1984  52,49  52,90  55,02  54,74  52,07  47,73  45,42  44,39  44,35  44,96  47,40  49,28
1985  53,28  52,92  55,24  54,70  51,00  47,16  45,63  44,48  44,39  45,78  47,85  48,45
1986  55,94  57,61  56,95  55,53  52,00  48,55  46,07  45,24  45,05  45,38  45,92  48,95
1987  50,30  53,50  53,54  51,06  48,29  45,38  43,62  42,10  41,72  42,38  47,06  50,21
1988  53,91  56,20  58,97  57,91  52,58  49,60  46,97  45,17  44,39  44,52  47,28  50,90
1989  54,98  60,22  60,65  57,68  55,05  50,40  48,65  47,22  45,67  46,19  46,71  53,41
1990  52,87  56,32  55,98  54,12  49,48  46,44  44,69  43,58  46,05  46,48  48,24  49,95
1991  54,64  56,97  57,93  58,66  53,61  48,74  47,02  45,51  46,03  45,21  47,14  48,53
1992  51,75  54,15  54,13  54,41  49,42  46,23  44,48  43,41  45,42  45,24  46,63  50,81
1993  53,23  56,40  58,93  57,35  51,96  49,11  45,94  42,46  41,19  41,82  41,82  44,99
1994  52,60  57,98  58,62  58,93  49,11  45,31  43,09  40,56  38,66  39,29  39,92  44,99
1995  55,77  60,20  62,74  61,15  55,13  50,70  48,79  47,53  46,58  47,84  49,75  55,45
1996  52,91  51,96  56,08  53,86  50,70  48,16  46,58  46,58  45,31  46,26  50,06  48,16
1997  48,48  52,60  56,40  56,08  53,55  50,38  47,21  46,26  46,26  45,94  45,94  46,89
1998  47,84  52,28  55,13  53,23  48,79  47,21  45,31  44,68  43,73  45,63  48,16  47,84
1999  48,16  47,84  49,75  48,16  47,21  44,99  44,04  43,09  43,41  43,41  44,99  46,58
2000  45,31  47,53  53,23  51,01  47,21  44,99  43,73  43,09  42,77  43,41  45,31  44,68
2001  47,21  47,21  50,06  48,16  45,31  44,36  43,09  42,77  42,46  43,09  44,68  46,26
2002  45,63  49,43  48,48  46,58  44,68  42,77  41,82  41,19  41,19  40,87  41,51  43,09
2003  45,63  47,21  47,21  50,06  44,99  45,63  42,46  41,19  41,19  42,14  43,09  43,09
2004  45,31  47,21  46,89  45,31  44,04  42,14  41,19  39,92  39,92  40,87  41,82  41,51
2005  45,94  44,68  46,58  44,99  42,77  41,82  40,56  39,61  41,51  40,56  41,19  42,77
2006  45,31  46,26  46,89  48,48  44,36  42,77  41,82  40,56  40,56  43,41  41,82  45,31
2007  48,16  49,43  49,11  46,89  44,04  42,46  41,51  40,56  40,24  41,82  43,09  43,41
2008  44,04  46,58  46,89  46,89  44,04  42,46  41,19  40,24  39,92  40,87  42,14  44,36
2009  44,04  45,31  49,11  45,63  43,73  41,51  40,24  39,92  38,34  38,66  39,61  39,61
2010  41,51  46,26  43,09  39,92  38,66  39,61  38,97  38,34  38,34  38,97  38,97  41,19
2011  45,63  44,99  45,94  46,26  41,82  40,24  39,29  38,66  37,70  38,66  39,61  39,92
2012  42,14  44,04  45,63  43,09  40,24  40,24  39,61  37,39  38,34  40,24  38,97  41,19
2013  44,36  46,58  44,68  43,09  40,87  40,24  38,97  38,34  37,70  38,34  38,97  39,61
2014  40,87  45,31  50,06  49,43  51,65  46,58  41,82  40,24  40,24  40,56  42,46  42,77
2015  44,04  44,36  44,68  45,63  45,31  43,09  41,51  41,51  40,56  40,24  41,82  40,56
2016  42,46  45,63  46,26  46,26  42,77  40,56  38,66  38,34  38,97  38,34  38,66  42,14
2017  41,51  44,68  44,99  44,04  42,14  40,24  39,92  38,66  36,75  36,75  39,92  41,82
2018  43,73  45,63  46,26  47,21  44,99  42,14  40,87  40,24  39,92  41,51  43,09  44,99

Série de vazões médias mensais informada para a PCH SU-75 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2019 
43,73 
43,09 
49,11 
54,15 
47,02 
43,40 
41,69 
40,39 
39,56 
42,30 
43,40 
42,31 
2020 
42,50 
48,89 
50,95 
44,92 
42,66 
39,89 
38,56 
37,36 
36,78 
38,09 
38,13 
39,11
Série de vazões médias mensais informada para a PCH SU-75                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2019  43,73  43,09  49,11  54,15  47,02  43,40  41,69  40,39  39,56  42,30  43,40  42,31
2020  42,50  48,89  50,95  44,92  42,66  39,89  38,56  37,36  36,78  38,09  38,13  39,11