A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 904/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 14 de dezembro de 2016. 
 
 
Processo nº: 48500.001401/2012-14 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica Casa Velha, com Registro Ativo e Aceite 
conferidos a BE Empresa de Estudos Energéticos S.A., 
por meio, respectivamente, dos Despachos nº 1.607, de 9 
de maio de 2012, e nº 2.683, de 26 de julho de 2013, 
localizada nos municípios de São Joaquim, no estado de 
Santa Catarina, e São José dos Ausentes, no estado do 
Rio Grande do Sul. 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Casa Velha, com 14.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SC.037271-4.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos a BE 
Empresa de Estudos Energéticos S.A. (BE), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 1.607, de 9 de maio de 
2012, e nº 2.683, de 26 de julho de 2013, localizada no rio Pelotas, sub-bacia 70, na bacia hidrográfica do rio Uruguai, 
nos municípios de São Joaquim, no estado de Santa Catarina, e São José dos Ausentes, no estado do Rio Grande 
do Sul. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 8 de Dezembro de 2011, o Despacho n° 4.758 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do 
rio Pelotas, onde foram identificados 7 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Casa Velha. 
 
3. 
Em 9 de maio de 2012, por meio do Despacho nº 1.607, foi conferido o Registro Ativo a BE Empresa 
de Estudos Energéticos S.A., o qual foi Aceito em 26 de julho de 2013 por meio do Despacho nº 2.683. 
 
4. 
Em 15 de setembro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento.  
 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada por BE Empresa de Estudos Energéticos S.A. para emissão do 
Despacho de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e 
exploração da PCH Casa Velha. 
 
6. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado, 
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015: 
                                                          
1 Documento nº 48513.024757/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 904/2016–SCG/ANEEL, de 14/12/2016 
 
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o 
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não 
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA, 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas 
do empreendimento. 
 
7. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
8. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 4.758, de 8 de dezembro de 2011. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Casa Velha 
PCH Casa Velha 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
28°27'14,5"S 
49°52'37,4"W 
28°27'12,6"S 
49°52'36,8"W 
NA Montante (m) 
963 
963 
NA Jusante (m) 
932 
932,65 
Queda Bruta (m) 
31 
30,35 
Área do Reservatório (km²) 
3,3 
3,3 
Potência (kW) 
14.000 
14.000 
Energia Média (kWméd) 
8.160 
7.630 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
35,14 
35,11 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Pelotas 
ESTADO: 
SC e RS 
SUB-
BACIA: 
70 
DESPACHO: 
4.758 
DATA: 
8 de dezembro de 2011 
AUTOR: 
Piquiri energética S.A. 
POTÊNCIA: 
135.500 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
7 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Dos Contos 
28°28'28,9"S 
49°48'57,6"W 
998 
963 
13.200 
Disponível 
(inventariado) 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
São Joaquim 
28°27'35,3"S 
49°56'12,3"W 
932 
877 
25.200 
PB Aceito 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo.
  PCH Casa Velha      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do Barramento      28°27'14,5"S
49°52'37,4"W      28°27'12,6"S
49°52'36,8"W    
NA Montante (m)      963      963    
NA Jusante (m)      932      932,65    
Queda Bruta (m)      31      30,35    
Área do Reservatório (km²)      3,3      3,3    
Potência (kW)      14.000      14.000    
Energia Média (kWméd)      8.160      7.630    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT      35,14      35,11    
NOME DO RIO:    Pelotas          ESTADO:        SC e RS        SUB-
BACIA:      70
DESPACHO:    4.758          DATA:        8 de dezembro de 2011              
AUTOR:    Piquiri energética S.A.                                
POTÊNCIA:    135.500 kW          EIXOS
IDENTIFICADOS:        7              
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                    
Aproveitamento a      Coordenadas da Casa de      NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  Condição  
montante      Força      (m)        (m)        (kW)        
Dos Contos    28°28'28,9"S
49°48'57,6"W      998        963        13.200      Disponível
(inventariado)    
Aproveitamento a      Coordenadas do Limite      NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  Condição  
jusante      Máximo do Reservatório      (m)        (m)        (kW)        
São Joaquim    28°27'35,3"S
49°56'12,3"W      932        877        25.200      PB Aceito    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 904/2016–SCG/ANEEL, de 14/12/2016 
 
9. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
RDR Consultores Associados 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Bruno Victor Veiga 
20131440634 
DF-7304/D 
Responsável Geral do Projeto  
Sérgio Vicente Novak 
20123314676 
PR-15463/D 
Estudos cartográficos e topográficos 
Rubem Wojahn 
6746967 
RS034247 
Estudos geotécnicos 
Jorge Henrique Jacob 
20132266778 
PR-8597/D 
Estudos geotécnicos 
Bruno Victor Veiga 
20131440634 
DF-7304/D 
Estudos hidrológicos 
Bruno Victor Veiga 
20131440634 
DF-7304/D 
Estudos energéticos 
Bruno Victor Veiga 
20131440634 
DF-7304/D 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentado 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentado 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
10. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico. 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é inferior, mas a empresa apresentou justificativas 
técnicas para a diferença. 
 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Casa Velha 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
Empresa Projetista:  RDR Consultores Associados      
Responsável Técnico  Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Bruno Victor Veiga  20131440634  DF-7304/D    Responsável Geral do Projeto
Sérgio Vicente Novak
Rubem Wojahn  20123314676  PR-15463/D    Estudos cartográficos e topográficos
  6746967  RS034247    Estudos geotécnicos
Jorge Henrique Jacob  20132266778  PR-8597/D    Estudos geotécnicos
Bruno Victor Veiga  20131440634  DF-7304/D    Estudos hidrológicos
Bruno Victor Veiga  20131440634  DF-7304/D    Estudos energéticos
Bruno Victor Veiga  20131440634  DF-7304/D    Estruturas extravasoras
Tipo de licença  Não foi apresentado
Número  
Órgão emissor  
Data de emissão  
Validade  
Vazão remanescente  
Tipo de Licença    Não foi apresentado
Número    
Órgão Emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão de usos consuntivos    
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é inferior, mas a empresa apresentou justificativas
técnicas para a diferença.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
  

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 904/2016–SCG/ANEEL, de 14/12/2016 
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
1.232,4 
NOME DO RIO DA USINA: 
Pelotas 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
70100000 
Despraiado 
Pelotas 
533 
70200000 
Invernada Velha 
Pelotas 
2.820 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
71300000 
Rio Bonito 
Canoas 
2.000 
  
 
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
2.320 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Ogiva 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
CCR/Solo 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Bruno Victor Veiga 
DF-7304/D 
Nº DA 
ART3 
20131440634 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
70100000 
Despraiado 
Pelotas 
533 
70200000 
Invernada Velha 
Pelotas 
2.820 
 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 14.000 kW é igual à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 2 turbinas de 7.179,48 kW e 2 geradores de potência 
unitária nominal de 7.777,77 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
11. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
12. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Casa Velha 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
28°27'12,6"S 
49°52'36,8"W 
                                                          
3 Documento nº 48513.024757/2016-00
  1.232,4  NOME DO RIO DA USINA:    Pelotas  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
70100000  Despraiado    Pelotas    533
70200000  Invernada Velha    Pelotas    2.820
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
71300000  Rio Bonito    Canoas    2.000
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    2.320    TR (anos):    1.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Ogiva          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    CCR/Solo          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Bruno Victor Veiga
DF-7304/D        Nº DA
ART3  20131440634
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
70100000  Despraiado    Pelotas    533    
70200000  Invernada Velha    Pelotas    2.820    
Estudos Energéticos  A potência de 14.000 kW é igual à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 2 turbinas de 7.179,48 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 7.777,77 kVA, com 0,9 de fator de potência.
PCH Casa Velha  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  28°27'12,6"S
49°52'36,8"W

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 904/2016–SCG/ANEEL, de 14/12/2016 
Coordenadas da casa de força 
28°27'4,69"S 
49°52'34,25"W 
Potência Instalada Total (kW) 
14000 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
7777,77 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,9 
Potência instalada por turbina (kW) 
7179,48 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
7,85 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93,50% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,50% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 
2,00% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
1,50% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,61 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
30,35 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
2,80% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
86,4 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
 
13. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Casa Velha conforme solicitado por BE Empresa de Estudos Energéticos S.A., bem como o 
encaminhamento de documento â Agência Nacional de Águas (ANA), para fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH 
também permite que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
14. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
15. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Casa Velha sob a titularidade de BE Empresa de Estudos Energéticos S.A. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
16. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à Agência Nacional de Águas, para fins da emissão da 
DRDH.
Potência Instalada Total (kW)  14000
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  7777,77
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,9
Potência instalada por turbina (kW)  7179,48
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  7,85
Rendimento nominal por turbina (%)  93,50%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,50%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)  2,00%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  1,50%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,61
H : Queda bruta nominal (m)
b  30,35
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  2,80%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  86,4
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 904/2016–SCG/ANEEL, de 14/12/2016 
 
BRUNO LEONARDO GOMES ALENCAR DE SOUSA MENEZES 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 904/2016–SCG/ANEEL, de 14/12/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Casa Velha 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1965 
13,64 
6,58 
6,95 
7,18 
20,32 
7,21 
21,05 
23,23 
88,19 
30,88 
26,39 
50,65 
1966 
44,59 
91,23 
26,70 
29,56 
6,76 
22,20 
30,04 
29,79 
95,33 
44,36 
19,57 
33,82 
1967 
23,79 
46,72 
24,34 
8,93 
12,79 
18,21 
18,40 
28,28 
118,31 
21,92 
15,60 
13,36 
1968 
5,40 
5,98 
7,98 
7,89 
4,55 
3,33 
17,02 
3,78 
41,18 
21,07 
42,51 
42,15 
1969 
22,16 
42,74 
20,70 
22,76 
7,39 
31,50 
15,08 
14,69 
35,68 
10,19 
35,69 
5,92 
1970 
5,83 
10,40 
24,88 
8,73 
23,19 
35,08 
59,29 
35,31 
25,42 
25,19 
8,50 
14,69 
1971 
40,81 
86,27 
74,18 
40,56 
33,07 
39,28 
38,21 
70,28 
11,71 
15,06 
3,65 
2,65 
1972 
21,49 
58,51 
31,20 
31,30 
8,83 
28,78 
41,56 
69,65 
82,12 
38,54 
34,59 
37,89 
1973 
35,64 
32,20 
13,42 
8,77 
33,55 
34,86 
46,40 
76,40 
59,80 
15,46 
17,05 
5,87 
1974 
18,21 
44,54 
138,03 
13,09 
17,77 
42,12 
19,06 
9,24 
15,46 
7,13 
16,28 
11,89 
1975 
13,20 
12,98 
8,09 
8,11 
8,88 
11,88 
14,77 
29,87 
70,03 
41,18 
31,87 
56,53 
1976 
46,96 
13,09 
50,56 
11,90 
66,08 
28,49 
25,86 
73,10 
25,69 
9,74 
27,33 
45,51 
1977 
38,28 
43,79 
39,29 
30,55 
12,59 
23,55 
52,39 
135,50 
17,05 
39,95 
26,32 
25,63 
1978 
24,97 
24,80 
22,58 
4,49 
5,05 
3,09 
17,84 
13,91 
33,97 
18,45 
16,35 
19,06 
1979 
7,44 
5,37 
20,31 
19,23 
31,67 
15,43 
29,79 
14,21 
9,82 
49,92 
53,11 
76,10 
1980 
18,32 
21,18 
32,12 
15,19 
18,94 
10,40 
57,66 
101,29 
40,13 
52,25 
23,70 
89,50 
1981 
22,02 
36,28 
16,08 
27,60 
15,08 
24,10 
27,50 
14,49 
48,34 
30,95 
14,44 
13,23 
1982 
8,32 
14,10 
17,80 
8,66 
7,05 
57,53 
47,06 
17,81 
17,11 
88,84 
77,36 
48,21 
1983 
43,28 
70,95 
45,15 
41,08 
53,98 
60,27 
288,43 
130,43 
27,29 
24,37 
32,22 
22,59 
1984 
36,82 
40,13 
29,28 
19,75 
32,24 
66,39 
58,84 
96,33 
25,96 
52,61 
39,39 
16,38 
1985 
8,22 
43,68 
32,00 
21,79 
14,97 
28,60 
21,10 
30,69 
26,37 
26,79 
21,51 
5,40 
1986 
17,79 
15,88 
6,91 
23,05 
10,94 
20,19 
27,26 
16,61 
38,47 
47,91 
74,67 
26,45 
1987 
52,33 
49,66 
9,56 
61,03 
78,87 
51,94 
85,96 
84,00 
40,39 
79,38 
16,63 
16,14 
1988 
26,38 
29,32 
14,74 
24,52 
36,74 
34,28 
19,36 
6,25 
65,88 
28,67 
7,54 
9,88 
1989 
48,18 
32,84 
10,19 
31,19 
37,30 
10,39 
32,24 
38,51 
141,72 
36,46 
7,67 
10,38 
1990 
64,64 
35,75 
27,07 
54,83 
53,59 
72,25 
30,51 
21,51 
50,64 
89,14 
46,00 
16,57 
1991 
14,91 
10,45 
6,78 
5,23 
4,13 
16,48 
15,26 
31,43 
10,20 
38,06 
45,56 
57,27 
1992 
36,65 
59,41 
22,32 
11,10 
102,42 
37,95 
62,50 
56,28 
58,64 
12,67 
9,37 
5,49 
1993 
23,96 
59,48 
32,68 
31,75 
32,69 
30,61 
133,58 
13,16 
45,27 
25,84 
13,55 
41,93 
1994 
16,84 
77,20 
50,98 
20,59 
90,04 
52,49 
66,71 
16,58 
7,47 
34,11 
25,27 
34,24 
1995 
50,58 
40,29 
20,06 
8,14 
3,77 
21,37 
41,61 
39,78 
26,12 
26,78 
15,21 
70,81 
1996 
53,50 
37,78 
30,93 
20,92 
8,07 
38,72 
44,23 
48,49 
60,80 
43,38 
29,44 
19,93 
1997 
47,11 
120,31 
20,22 
6,80 
4,66 
17,67 
45,86 
84,43 
37,75 
101,42 
100,43 
26,92 
1998 
34,40 
100,10 
54,93 
55,93 
40,17 
45,75 
41,21 
80,97 
67,72 
27,97 
14,54 
14,68 
1999 
10,85 
17,74 
17,92 
35,28 
13,16 
20,46 
44,97 
15,90 
11,21 
47,46 
32,21 
13,87 
2000 
36,28 
48,56 
44,70 
17,56 
26,82 
20,74 
41,16 
21,78 
76,21 
85,74 
15,48 
18,69 
2001 
53,86 
87,70 
44,16 
39,68 
65,88 
34,22 
88,23 
16,17 
53,83 
109,85 
29,03 
34,11 
2002 
31,27 
15,21 
21,53 
13,68 
27,09 
85,67 
32,13 
44,11 
58,95 
65,05 
67,81 
43,10 
2003 
18,04 
33,95 
26,25 
9,30 
18,10 
27,48 
19,21 
6,59 
9,38 
31,22 
19,39 
68,61 
2004 
40,17 
20,57 
22,75 
35,21 
41,69 
17,27 
38,38 
11,50 
76,33 
24,49 
19,07 
19,10 
2005 
14,42 
14,76 
19,53 
21,83 
51,84 
32,65 
35,95 
70,90 
103,10 
118,80 
30,06 
16,50 
2006 
25,92 
17,39 
9,32 
9,15 
10,71 
22,38 
10,16 
21,70 
12,97 
10,92 
33,42 
19,33 
2007 
18,89 
25,05 
42,93 
16,97 
40,12 
15,42 
42,10 
23,25 
27,95 
35,55 
31,58 
16,72
Série de vazões médias mensais informada para a                      PCH Casa Velha          
Ano      JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO    SET    OUT  NOV  DEZ
  1965    13,64  6,58  6,95  7,18  20,32  7,21  21,05  23,23    88,19    30,88  26,39  50,65
  1966    44,59  91,23  26,70  29,56  6,76  22,20  30,04  29,79    95,33    44,36  19,57  33,82
  1967    23,79  46,72  24,34  8,93  12,79  18,21  18,40  28,28    118,31    21,92  15,60  13,36
  1968    5,40  5,98  7,98  7,89  4,55  3,33  17,02  3,78    41,18    21,07  42,51  42,15
  1969    22,16  42,74  20,70  22,76  7,39  31,50  15,08  14,69    35,68    10,19  35,69  5,92
  1970    5,83  10,40  24,88  8,73  23,19  35,08  59,29  35,31    25,42    25,19  8,50  14,69
  1971    40,81  86,27  74,18  40,56  33,07  39,28  38,21  70,28    11,71    15,06  3,65  2,65
  1972    21,49  58,51  31,20  31,30  8,83  28,78  41,56  69,65    82,12    38,54  34,59  37,89
  1973    35,64  32,20  13,42  8,77  33,55  34,86  46,40  76,40    59,80    15,46  17,05  5,87
  1974    18,21  44,54  138,03  13,09  17,77  42,12  19,06  9,24    15,46    7,13  16,28  11,89
  1975    13,20  12,98  8,09  8,11  8,88  11,88  14,77  29,87    70,03    41,18  31,87  56,53
  1976    46,96  13,09  50,56  11,90  66,08  28,49  25,86  73,10    25,69    9,74  27,33  45,51
  1977    38,28  43,79  39,29  30,55  12,59  23,55  52,39  135,50    17,05    39,95  26,32  25,63
  1978    24,97  24,80  22,58  4,49  5,05  3,09  17,84  13,91    33,97    18,45  16,35  19,06
  1979    7,44  5,37  20,31  19,23  31,67  15,43  29,79  14,21    9,82    49,92  53,11  76,10
  1980    18,32  21,18  32,12  15,19  18,94  10,40  57,66  101,29    40,13    52,25  23,70  89,50
  1981    22,02  36,28  16,08  27,60  15,08  24,10  27,50  14,49    48,34    30,95  14,44  13,23
  1982    8,32  14,10  17,80  8,66  7,05  57,53  47,06  17,81    17,11    88,84  77,36  48,21
  1983    43,28  70,95  45,15  41,08  53,98  60,27  288,43  130,43    27,29    24,37  32,22  22,59
  1984    36,82  40,13  29,28  19,75  32,24  66,39  58,84  96,33    25,96    52,61  39,39  16,38
  1985    8,22  43,68  32,00  21,79  14,97  28,60  21,10  30,69    26,37    26,79  21,51  5,40
  1986    17,79  15,88  6,91  23,05  10,94  20,19  27,26  16,61    38,47    47,91  74,67  26,45
  1987    52,33  49,66  9,56  61,03  78,87  51,94  85,96  84,00    40,39    79,38  16,63  16,14
  1988    26,38  29,32  14,74  24,52  36,74  34,28  19,36  6,25    65,88    28,67  7,54  9,88
  1989    48,18  32,84  10,19  31,19  37,30  10,39  32,24  38,51    141,72    36,46  7,67  10,38
  1990    64,64  35,75  27,07  54,83  53,59  72,25  30,51  21,51    50,64    89,14  46,00  16,57
  1991    14,91  10,45  6,78  5,23  4,13  16,48  15,26  31,43    10,20    38,06  45,56  57,27
  1992    36,65  59,41  22,32  11,10  102,42  37,95  62,50  56,28    58,64    12,67  9,37  5,49
  1993    23,96  59,48  32,68  31,75  32,69  30,61  133,58  13,16    45,27    25,84  13,55  41,93
  1994    16,84  77,20  50,98  20,59  90,04  52,49  66,71  16,58    7,47    34,11  25,27  34,24
  1995    50,58  40,29  20,06  8,14  3,77  21,37  41,61  39,78    26,12    26,78  15,21  70,81
  1996    53,50  37,78  30,93  20,92  8,07  38,72  44,23  48,49    60,80    43,38  29,44  19,93
  1997    47,11  120,31  20,22  6,80  4,66  17,67  45,86  84,43    37,75    101,42  100,43  26,92
  1998    34,40  100,10  54,93  55,93  40,17  45,75  41,21  80,97    67,72    27,97  14,54  14,68
  1999    10,85  17,74  17,92  35,28  13,16  20,46  44,97  15,90    11,21    47,46  32,21  13,87
  2000    36,28  48,56  44,70  17,56  26,82  20,74  41,16  21,78    76,21    85,74  15,48  18,69
  2001    53,86  87,70  44,16  39,68  65,88  34,22  88,23  16,17    53,83    109,85  29,03  34,11
  2002    31,27  15,21  21,53  13,68  27,09  85,67  32,13  44,11    58,95    65,05  67,81  43,10
  2003    18,04  33,95  26,25  9,30  18,10  27,48  19,21  6,59    9,38    31,22  19,39  68,61
  2004    40,17  20,57  22,75  35,21  41,69  17,27  38,38  11,50    76,33    24,49  19,07  19,10
  2005    14,42  14,76  19,53  21,83  51,84  32,65  35,95  70,90    103,10    118,80  30,06  16,50
  2006    25,92  17,39  9,32  9,15  10,71  22,38  10,16  21,70    12,97    10,92  33,42  19,33
  2007    18,89  25,05  42,93  16,97  40,12  15,42  42,10  23,25    27,95    35,55  31,58  16,72

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 904/2016–SCG/ANEEL, de 14/12/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Casa Velha 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2008 
21,11 
27,13 
23,39 
26,88 
83,32 
27,21 
16,23 
20,79 
48,52 
98,37 
61,39 
23,14 
2009 
44,81 
23,57 
26,66 
8,61 
9,18 
10,08 
29,46 
63,03 
172,91 
74,44 
59,56 
20,29 
2010 
58,85 
70,51 
33,89 
61,64 
118,29 
41,61 
35,95 
33,85 
36,14 
25,39 
34,25 
46,99 
2011 
50,56 
95,36 
46,11 
25,25 
24,36 
40,50 
89,99 
133,54 
53,31 
21,52 
10,99 
17,47 
2012 
52,78 
62,31 
10,56 
5,04 
4,71 
21,15 
34,93 
15,89 
37,83 
39,73 
9,86 
13,01
Série de vazões médias mensais informada para a                      PCH Casa Velha          
Ano      JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO    SET    OUT  NOV  DEZ
  2008    21,11  27,13  23,39  26,88  83,32  27,21  16,23  20,79    48,52    98,37  61,39  23,14
  2009    44,81  23,57  26,66  8,61  9,18  10,08  29,46  63,03    172,91    74,44  59,56  20,29
  2010    58,85  70,51  33,89  61,64  118,29  41,61  35,95  33,85    36,14    25,39  34,25  46,99
  2011    50,56  95,36  46,11  25,25  24,36  40,50  89,99  133,54    53,31    21,52  10,99  17,47
  2012    52,78  62,31  10,56  5,04  4,71  21,15  34,93  15,89    37,83    39,73  9,86  13,01