A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 936/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 21 de dezembro de 2016. 
 
 
Processo nº: 48500.006269/2008-51 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica Engenheiro Beltrão, com Registro Ativo e 
Aceite conferidos a Engenheiro Beltrão Energia Ltda. por 
meio, respectivamente, dos Despachos nº 4.227, de 13 de 
novembro de 2008, e nº 4.944, de 26 de dezembro de 2011, 
c/c Despacho nº 2.890, de 3 de novembro de 2016, 
localizada nos municípios de Engenheiro Beltrão e 
Quintas do Sol, no estado do Paraná. 
 
 
I – DO OBJETO 
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Engenheiro Beltrão, com 5.200 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.037278-1.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos a Engenheiro 
Beltrão Energia Ltda. (Eng. Beltrão Energia), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 4.944, de 26 de dezembro 
de 2011, c/c Despacho nº 2.890, de 3 de novembro de 2016, localizada no rio Mourão, sub-bacia 64, na bacia 
hidrográfica do rio Paraná, nos municípios de Engenheiro Beltrão e Quintas do Sol, no estado do Paraná. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 10 de fevereiro de 2004, o Despacho n° 91 aprovou a Revisão dos Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio Mourão, onde foram identificados 3 novos aproveitamentos hidrelétricos e validados os 5 
aproveitamentos identificados originalmente, totalizando 8 aproveitamentos, dentre os quais a PCH Engenheiro 
Beltrão. 
 
3. 
Em 13 de novembro de 2008, por meio do Despacho nº 4.227, foi conferido o Registro Ativo à LAP 
Engenharia Ltda., o qual foi Aceito em 26 de dezembro de 2011 por meio do Despacho nº 4.944. A titularidade desses 
dois despachos foi transferida à Eng. Beltrão Energia por meio do Despacho nº 2.890, em 3 de novembro de 2016. 
 
4. 
Em 3 de novembro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento. 
 
5. 
Em 30 de novembro de 2016, a SCG solicitou2 complementação das informações encaminhadas, o 
que foi atendido por meio do protocolo3 de novo Sumário Executivo, em 9 de dezembro de 2016. 
 
 
III – DA ANÁLISE 
                                                          
1 Por meio da correspondência LAP-026/2016, SIC 48513.028780/2016-00 
2 SIC 48524.012143/2016-00 
3 Correspondência LAP-027/2016, SIC 48513.032385/2016-00

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\131\NT_939M2112                                    
FL. 02 da Nota Técnica nº 936/2016–SCG/ANEEL, de 21/12/2016 
 
6. 
Trata-se da solicitação formulada por Eng. Beltrão Energia para emissão do Despacho de Registro 
de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH 
Engenheiro Beltrão. 
 
7. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado, 
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015: 
 
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o 
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não 
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA, 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas 
do empreendimento. 
 
8. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
9. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 91, de 10 de fevereiro de 2004. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Engenheiro Beltrão 
PCH Engenheiro Beltrão 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento4 
23°50'57"S 
52°14'36"W 
23°50'51,36"S 
52°14'41,07"W 
NA Montante (m) 
324,3 
324,3 
NA Jusante (m) 
310,6 
310,6 
Queda Bruta (m) 
13,7 
13,7 
Área do Reservatório (km²) 
3,49 
1,29 
Potência (kW) 
5.200 
5.200 
Energia Média (kWméd) 
2.860 
3.1305 
Vazão QMLT6 (m³/s) 
31 
30,96 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Mourão 
ESTADO: 
PR 
SUB-
BACIA: 
64 
DESPACHO: 
91 
DATA: 
10/02/2004 
AUTOR: 
Brascan Energética 
POTÊNCIA: 
50.040 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
8 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
                                                          
4 Coordenadas informadas estão em SAD 69 
5 Conforme Projeto Básico e confirmação encaminhada por email pelo responspavel técnico 
6 Vazão Média de Longo Termo.
  PCH Engenheiro Beltrão      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do Barramento4      23°50'57"S
52°14'36"W      23°50'51,36"S
52°14'41,07"W    
NA Montante (m)      324,3      324,3    
NA Jusante (m)      310,6      310,6    
Queda Bruta (m)      13,7      13,7    
Área do Reservatório (km²)      3,49      1,29    
Potência (kW)      5.200      5.200    
Energia Média (kWméd)      2.860      3.1305    
Vazão Q 6 (m³/s)
MLT      31      30,96    
NOME DO RIO:  Mourão  ESTADO:  PR  SUB-
BACIA:  64
DESPACHO:  91  DATA:  10/02/2004    
AUTOR:  Brascan Energética        
POTÊNCIA:  50.040 kW  EIXOS
IDENTIFICADOS:  8    
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise          

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\131\NT_939M2112                                    
FL. 03 da Nota Técnica nº 936/2016–SCG/ANEEL, de 21/12/2016 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
 
CGH Peabiru (4.300 kW) – tornou-se CGH a partir da publicação da Lei 13.360, de 17/11/2016 
 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Da Barra 
23°45'32,90"S 
52°9'57,78"W 
296 
275,5 
8.600 
DRS-PCH 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
10. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
LAP Engenharia e Consultoria Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Leonardo Alves Pereira 
53561/2008 
DF 10922/D 
Responsável Geral do Projeto e Estudos 
Energéticos 
Francielli Geremia 
20103559932 
PR-98351/D 
Estudos cartográficos e topográficos 
Evelyn Kleuser 
3972283-2 
102999-5 
Estudos geotécnicos 
Alexandre Caio Martins 
3972262-0 
086527-3 
Estudos hidrológicos 
Leonardo Alves Pereira 
0720160075366 
DF 10922/D 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentada. 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Foi apresentada Outorga Prévia na modalidade Parecer Administrativo 
Número 
Portaria nº 1505/2010 
Órgão Emissor 
Instituto das Águas do Paraná 
Titularidade 
LAP Engenharia Arquitetura e Consultoria Ltda. 
Data de emissão 
17/12/2010 
Validade 
Válida por 5 anos 
Vazão de usos consuntivos 
0,47 
Observação 
Em razão da alteração de titularidade e do prazo vencido, a ANEEL fará a articulação 
com o órgão de recursos hídricos.
Aproveitamento a
montante      Coordenadas da Casa de      NA Montante      NA Jusante      Potência  Condição
      Força      (m)      (m)      (kW)  
CGH Peabiru (4.300 kW) – tornou-se CGH a partir da publicação da Lei 13.360, de 17/11/2016                          
Aproveitamento a
jusante      Coordenadas do Limite      NA Montante      NA Jusante      Potência  Condição
      Máximo do Reservatório      (m)      (m)      (kW)  
Da Barra    23°45'32,90"S
52°9'57,78"W      296      275,5      8.600    DRS-PCH
Empresa Projetista:  LAP Engenharia e Consultoria Ltda.      
Responsável Técnico  Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Leonardo Alves Pereira  53561/2008  DF 10922/D    Responsável Geral do Projeto e Estudos
Energéticos
Francielli Geremia  20103559932  PR-98351/D    Estudos cartográficos e topográficos
Evelyn Kleuser  3972283-2  102999-5    Estudos geotécnicos
Alexandre Caio Martins  3972262-0  086527-3    Estudos hidrológicos
Leonardo Alves Pereira  0720160075366  DF 10922/D    Estruturas extravasoras
Tipo de licença  Não foi apresentada.
Número  
Órgão emissor  
Data de emissão  
Validade  
Vazão remanescente  
Tipo de Licença    Foi apresentada Outorga Prévia na modalidade Parecer Administrativo
Número    Portaria nº 1505/2010
Órgão Emissor    Instituto das Águas do Paraná
Titularidade    LAP Engenharia Arquitetura e Consultoria Ltda.
Data de emissão    17/12/2010
Validade    Válida por 5 anos
Vazão de usos consuntivos    0,47
Observação    Em razão da alteração de titularidade e do prazo vencido, a ANEEL fará a articulação
com o órgão de recursos hídricos.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\131\NT_939M2112                                    
FL. 04 da Nota Técnica nº 936/2016–SCG/ANEEL, de 21/12/2016 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
11. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico. 
 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
 
Queda e níveis operacionais  
 
A queda do Sumário Executivo é igual à do Inventário. 
 
 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Engenheiro Beltrão 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
1.480 
NOME DO RIO DA USINA: 
Mourão 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
64810000 
Balsa do Goio-Ere 
Goio-Ere 
2.424 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
64673000 
Quinta do Sol 
Mourão 
1.534 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
1.203 
TR (anos): 
10.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre em perfil Creager 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Concreto  
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Leonardo Alves Pereira 
Nº DA ART 
0720160075366 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
Fluviométrica 
64673000 
Mourão 
1.534 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 5.200 kW é igual à estimada no inventário. O projeto apresentado 
prevê 2 turbinas de 2.600 kW e 2 geradores de potência unitária nominal de 
3.000 kVA, com 0,9 de fator de potência.
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é igual à do Inventário.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  1.480  NOME DO RIO DA USINA:    Mourão  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
64810000  Balsa do Goio-Ere    Goio-Ere    2.424
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
64673000  Quinta do Sol    Mourão    1.534
          
          
          
          
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    1.203    TR (anos):    10.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira Livre em perfil Creager          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Concreto          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Leonardo Alves Pereira        Nº DA ART  0720160075366
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
Fluviométrica  64673000    Mourão    1.534    
Estudos Energéticos  A potência de 5.200 kW é igual à estimada no inventário. O projeto apresentado
prevê 2 turbinas de 2.600 kW e 2 geradores de potência unitária nominal de
3.000 kVA, com 0,9 de fator de potência.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\131\NT_939M2112                                    
FL. 05 da Nota Técnica nº 936/2016–SCG/ANEEL, de 21/12/2016 
 
12. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
13. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Engenheiro Beltrão 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
23°50'51,36"S 
52°14'41,07"W 
Coordenadas da casa de força 
23°50'44,12"S 
52°14'6,72"W 
Potência Instalada Total (kW) 
5.200 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
3.000 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,9 
Potência instalada por turbina (kW) 
2.600 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
22,00 
Rendimento nominal por turbina (%) 
92,0 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,0 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 
5,0 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
1,0 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,3987 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
13,7 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,50 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
14 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
2,27 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
- 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
 
14. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Engenheiro Beltrão conforme solicitado por Eng. Beltrão Energia, bem como o encaminhamento 
de documento ao Instituto das Águas do Paraná, para fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que 
o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes. 
 
 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
PCH Engenheiro Beltrão  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  23°50'51,36"S
52°14'41,07"W
Coordenadas da casa de força  23°50'44,12"S
52°14'6,72"W
Potência Instalada Total (kW)  5.200
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  3.000
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,9
Potência instalada por turbina (kW)  2.600
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  22,00
Rendimento nominal por turbina (%)  92,0
Rendimento nominal por gerador (%)  97,0
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)  5,0
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  1,0
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,3987
H : Queda bruta nominal (m)
b  13,7
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  1,50
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  14
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  2,27
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  -
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\131\NT_939M2112                                    
FL. 06 da Nota Técnica nº 936/2016–SCG/ANEEL, de 21/12/2016 
 
15. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
16. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Engenheiro Beltrão sob a titularidade de Engenheiro Beltrão Energia Ltda. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
17. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento ao Instituto de Águas do Paraná, para fins da emissão 
da DRDH. 
 
 
 
SUZANE MUELBERT 
Analista Administrativa 
 
De acordo: 
 
 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\131\NT_939M2112                                    
FL. 07 da Nota Técnica nº 936/2016–SCG/ANEEL, de 21/12/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Engenheiro Beltrão 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1949 
9,40 
5,60 
8,70 
12,30 
17,70 
21,40 
17,90 
18,20 
18,20 
18,80 
19,10 
14,90 
1950 
17,90 
20,30 
22,60 
16,70 
22,90 
18,20 
21,00 
16,20 
14,10 
15,60 
14,10 
13,70 
1951 
24,30 
26,90 
43,10 
34,00 
23,50 
22,20 
17,40 
15,30 
13,00 
21,70 
25,90 
27,30 
1952 
20,70 
21,70 
19,50 
19,30 
15,30 
18,20 
13,90 
12,20 
16,80 
31,80 
49,20 
27,80 
1953 
23,10 
22,60 
18,80 
21,00 
20,70 
21,40 
18,20 
16,70 
20,70 
37,70 
46,60 
33,90 
1954 
39,30 
32,10 
33,00 
25,90 
43,60 
72,30 
52,50 
34,40 
23,80 
26,20 
20,70 
17,70 
1955 
17,90 
13,20 
14,40 
15,60 
17,20 
35,60 
57,20 
44,50 
45,50 
33,70 
33,70 
23,10 
1956 
22,40 
18,90 
18,10 
22,80 
31,60 
53,20 
45,30 
59,20 
41,70 
30,90 
23,50 
20,50 
1957 
21,50 
29,40 
22,80 
22,40 
21,40 
21,00 
29,40 
62,40 
85,10 
74,70 
46,90 
39,60 
1958 
31,80 
25,90 
30,20 
24,10 
24,80 
25,20 
23,10 
21,20 
32,50 
28,50 
30,40 
34,70 
1959 
32,70 
42,70 
29,00 
22,80 
21,90 
19,60 
16,20 
17,70 
15,10 
13,90 
9,70 
7,50 
1960 
13,50 
15,60 
13,50 
14,60 
15,50 
20,70 
19,80 
26,90 
20,70 
28,10 
28,70 
21,50 
1961 
20,80 
21,50 
29,70 
55,20 
45,20 
45,00 
32,50 
29,50 
31,10 
23,50 
32,50 
30,10 
1962 
11,10 
16,80 
35,80 
28,50 
28,10 
25,70 
23,50 
21,40 
31,40 
71,20 
56,30 
48,10 
1963 
34,00 
27,40 
52,80 
28,30 
24,30 
20,30 
15,50 
13,20 
12,70 
22,40 
43,10 
31,10 
1964 
21,50 
23,80 
17,50 
16,50 
14,20 
14,40 
13,00 
15,10 
15,30 
16,30 
15,10 
17,20 
1965 
17,70 
38,70 
55,10 
37,70 
47,60 
48,80 
46,20 
42,70 
32,30 
32,00 
32,30 
32,50 
1966 
43,80 
47,90 
28,70 
15,30 
13,20 
9,90 
14,10 
13,90 
14,80 
20,00 
19,50 
16,80 
1967 
15,50 
16,20 
22,20 
14,20 
12,30 
16,00 
19,60 
12,90 
11,10 
11,50 
10,20 
11,30 
1968 
17,50 
14,40 
12,90 
12,20 
12,00 
10,10 
8,30 
9,00 
6,80 
9,70 
9,40 
9,40 
1969 
13,70 
11,10 
9,70 
9,60 
14,80 
37,70 
25,40 
19,60 
21,50 
48,80 
41,00 
29,70 
1970 
21,90 
18,10 
16,20 
12,70 
12,30 
18,40 
30,90 
18,40 
20,80 
27,60 
18,80 
31,30 
1971 
74,50 
49,50 
34,20 
25,90 
28,30 
39,40 
43,80 
35,60 
30,40 
29,20 
21,50 
21,70 
1972 
23,50 
29,20 
29,50 
29,70 
21,50 
18,40 
20,80 
24,00 
32,80 
60,50 
44,60 
41,20 
1973 
46,00 
45,00 
39,10 
28,30 
27,60 
31,30 
32,30 
29,90 
29,50 
38,90 
34,90 
29,70 
1974 
34,90 
36,80 
31,60 
24,80 
20,00 
19,30 
14,20 
21,00 
29,00 
38,00 
43,30 
42,40 
1975 
37,00 
66,90 
42,70 
32,00 
25,70 
21,40 
18,60 
16,80 
13,70 
36,30 
28,10 
54,40 
1976 
42,60 
31,40 
20,50 
19,80 
24,70 
46,00 
27,40 
26,20 
19,30 
16,70 
26,80 
64,30 
1977 
80,80 
57,20 
40,50 
28,00 
21,70 
28,00 
20,80 
15,30 
20,20 
15,30 
18,10 
37,70 
1978 
24,70 
17,70 
13,40 
9,60 
8,20 
6,60 
20,00 
10,40 
16,30 
15,10 
18,20 
18,60 
1979 
14,80 
25,70 
12,20 
11,60 
45,70 
26,20 
25,50 
37,20 
57,70 
55,20 
59,80 
56,50 
1980 
43,90 
43,60 
46,60 
36,10 
34,20 
32,50 
30,90 
20,30 
39,60 
32,50 
22,10 
38,70 
1981 
46,20 
38,60 
29,40 
27,10 
21,40 
23,30 
17,90 
14,60 
14,10 
32,30 
23,80 
47,40 
1982 
31,10 
27,10 
17,90 
10,60 
8,00 
42,60 
71,20 
47,20 
33,20 
59,40 
84,90 
83,70 
1983 
52,50 
47,10 
76,60 
54,90 
90,50 
111,00 
74,00 
41,50 
108,00 
87,70 
66,70 
45,50 
1984 
39,10 
31,10 
25,20 
15,50 
20,50 
23,50 
14,80 
13,40 
19,10 
16,00 
18,80 
54,90 
1985 
35,40 
31,30 
28,10 
54,00 
70,00 
54,20 
41,50 
29,00 
21,50 
14,80 
10,60 
4,70 
1986 
7,80 
14,20 
12,20 
23,50 
49,90 
40,00 
32,10 
40,60 
27,40 
19,30 
16,30 
23,50 
1987 
16,80 
54,40 
29,90 
28,00 
46,20 
47,20 
45,00 
32,00 
27,30 
22,20 
39,80 
46,00 
1988 
37,30 
36,80 
20,00 
25,40 
44,30 
61,30 
42,00 
26,40 
10,40 
10,20 
6,60 
7,10 
1989 
25,40 
31,30 
25,00 
22,20 
18,90 
20,30 
22,80 
33,70 
57,30 
39,40 
28,30 
23,30
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Engenheiro Beltrão                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1949  9,40  5,60  8,70  12,30  17,70  21,40  17,90  18,20  18,20  18,80  19,10  14,90
1950  17,90  20,30  22,60  16,70  22,90  18,20  21,00  16,20  14,10  15,60  14,10  13,70
1951  24,30  26,90  43,10  34,00  23,50  22,20  17,40  15,30  13,00  21,70  25,90  27,30
1952  20,70  21,70  19,50  19,30  15,30  18,20  13,90  12,20  16,80  31,80  49,20  27,80
1953  23,10  22,60  18,80  21,00  20,70  21,40  18,20  16,70  20,70  37,70  46,60  33,90
1954  39,30  32,10  33,00  25,90  43,60  72,30  52,50  34,40  23,80  26,20  20,70  17,70
1955  17,90  13,20  14,40  15,60  17,20  35,60  57,20  44,50  45,50  33,70  33,70  23,10
1956  22,40  18,90  18,10  22,80  31,60  53,20  45,30  59,20  41,70  30,90  23,50  20,50
1957  21,50  29,40  22,80  22,40  21,40  21,00  29,40  62,40  85,10  74,70  46,90  39,60
1958  31,80  25,90  30,20  24,10  24,80  25,20  23,10  21,20  32,50  28,50  30,40  34,70
1959  32,70  42,70  29,00  22,80  21,90  19,60  16,20  17,70  15,10  13,90  9,70  7,50
1960  13,50  15,60  13,50  14,60  15,50  20,70  19,80  26,90  20,70  28,10  28,70  21,50
1961  20,80  21,50  29,70  55,20  45,20  45,00  32,50  29,50  31,10  23,50  32,50  30,10
1962  11,10  16,80  35,80  28,50  28,10  25,70  23,50  21,40  31,40  71,20  56,30  48,10
1963  34,00  27,40  52,80  28,30  24,30  20,30  15,50  13,20  12,70  22,40  43,10  31,10
1964  21,50  23,80  17,50  16,50  14,20  14,40  13,00  15,10  15,30  16,30  15,10  17,20
1965  17,70  38,70  55,10  37,70  47,60  48,80  46,20  42,70  32,30  32,00  32,30  32,50
1966  43,80  47,90  28,70  15,30  13,20  9,90  14,10  13,90  14,80  20,00  19,50  16,80
1967  15,50  16,20  22,20  14,20  12,30  16,00  19,60  12,90  11,10  11,50  10,20  11,30
1968  17,50  14,40  12,90  12,20  12,00  10,10  8,30  9,00  6,80  9,70  9,40  9,40
1969  13,70  11,10  9,70  9,60  14,80  37,70  25,40  19,60  21,50  48,80  41,00  29,70
1970  21,90  18,10  16,20  12,70  12,30  18,40  30,90  18,40  20,80  27,60  18,80  31,30
1971  74,50  49,50  34,20  25,90  28,30  39,40  43,80  35,60  30,40  29,20  21,50  21,70
1972  23,50  29,20  29,50  29,70  21,50  18,40  20,80  24,00  32,80  60,50  44,60  41,20
1973  46,00  45,00  39,10  28,30  27,60  31,30  32,30  29,90  29,50  38,90  34,90  29,70
1974  34,90  36,80  31,60  24,80  20,00  19,30  14,20  21,00  29,00  38,00  43,30  42,40
1975  37,00  66,90  42,70  32,00  25,70  21,40  18,60  16,80  13,70  36,30  28,10  54,40
1976  42,60  31,40  20,50  19,80  24,70  46,00  27,40  26,20  19,30  16,70  26,80  64,30
1977  80,80  57,20  40,50  28,00  21,70  28,00  20,80  15,30  20,20  15,30  18,10  37,70
1978  24,70  17,70  13,40  9,60  8,20  6,60  20,00  10,40  16,30  15,10  18,20  18,60
1979  14,80  25,70  12,20  11,60  45,70  26,20  25,50  37,20  57,70  55,20  59,80  56,50
1980  43,90  43,60  46,60  36,10  34,20  32,50  30,90  20,30  39,60  32,50  22,10  38,70
1981  46,20  38,60  29,40  27,10  21,40  23,30  17,90  14,60  14,10  32,30  23,80  47,40
1982  31,10  27,10  17,90  10,60  8,00  42,60  71,20  47,20  33,20  59,40  84,90  83,70
1983  52,50  47,10  76,60  54,90  90,50  111,00  74,00  41,50  108,00  87,70  66,70  45,50
1984  39,10  31,10  25,20  15,50  20,50  23,50  14,80  13,40  19,10  16,00  18,80  54,90
1985  35,40  31,30  28,10  54,00  70,00  54,20  41,50  29,00  21,50  14,80  10,60  4,70
1986  7,80  14,20  12,20  23,50  49,90  40,00  32,10  40,60  27,40  19,30  16,30  23,50
1987  16,80  54,40  29,90  28,00  46,20  47,20  45,00  32,00  27,30  22,20  39,80  46,00
1988  37,30  36,80  20,00  25,40  44,30  61,30  42,00  26,40  10,40  10,20  6,60  7,10
1989  25,40  31,30  25,00  22,20  18,90  20,30  22,80  33,70  57,30  39,40  28,30  23,30

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\131\NT_939M2112                                    
FL. 08 da Nota Técnica nº 936/2016–SCG/ANEEL, de 21/12/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Engenheiro Beltrão 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1990 
51,80 
29,40 
25,50 
20,70 
27,40 
27,80 
42,90 
42,20 
63,20 
79,00 
53,20 
36,70 
1991 
28,00 
22,20 
18,80 
16,50 
14,40 
16,20 
16,00 
14,80 
14,60 
18,80 
16,70 
38,60 
1992 
23,10 
23,30 
34,90 
47,10 
101,40 
68,40 
51,60 
34,60 
32,50 
58,20 
48,10 
35,60 
1993 
36,10 
28,70 
21,00 
16,20 
29,00 
29,70 
31,30 
25,90 
36,30 
66,40 
36,50 
59,60 
1994 
43,60 
49,30 
38,20 
40,30 
44,50 
52,60 
56,80 
39,10 
25,20 
28,30 
17,70 
15,30 
1995 
62,20 
40,10 
37,20 
34,90 
27,10 
22,10 
24,70 
16,50 
17,20 
44,80 
33,40 
25,90 
1996 
50,90 
50,60 
42,80 
34,90 
28,80 
19,20 
15,90 
12,60 
14,90 
26,30 
43,00 
64,30 
1997 
46,80 
47,80 
47,80 
36,90 
30,10 
53,10 
48,60 
37,90 
42,50 
61,50 
66,50 
61,00 
1998 
49,60 
41,70 
43,50 
99,20 
90,80 
67,80 
52,90 
48,60 
73,60 
100,70 
75,90 
50,10 
1999 
42,50 
43,50 
31,40 
25,80 
39,00 
44,00 
46,80 
35,40 
24,80 
19,50 
11,60 
12,40 
2000 
9,60 
17,20 
11,10 
9,10 
9,40 
11,10 
15,20 
23,50 
54,10 
43,90 
46,70 
45,90 
2001 
45,50 
46,40 
45,80 
44,80 
44,60 
42,30 
20,60 
37,80 
29,10 
22,50 
34,20 
41,80 
2002 
53,00 
57,00 
31,40 
17,80 
62,00 
54,30 
33,00 
21,00
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Engenheiro Beltrão                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1990  51,80  29,40  25,50  20,70  27,40  27,80  42,90  42,20  63,20  79,00  53,20  36,70
1991  28,00  22,20  18,80  16,50  14,40  16,20  16,00  14,80  14,60  18,80  16,70  38,60
1992  23,10  23,30  34,90  47,10  101,40  68,40  51,60  34,60  32,50  58,20  48,10  35,60
1993  36,10  28,70  21,00  16,20  29,00  29,70  31,30  25,90  36,30  66,40  36,50  59,60
1994  43,60  49,30  38,20  40,30  44,50  52,60  56,80  39,10  25,20  28,30  17,70  15,30
1995  62,20  40,10  37,20  34,90  27,10  22,10  24,70  16,50  17,20  44,80  33,40  25,90
1996  50,90  50,60  42,80  34,90  28,80  19,20  15,90  12,60  14,90  26,30  43,00  64,30
1997  46,80  47,80  47,80  36,90  30,10  53,10  48,60  37,90  42,50  61,50  66,50  61,00
1998  49,60  41,70  43,50  99,20  90,80  67,80  52,90  48,60  73,60  100,70  75,90  50,10
1999  42,50  43,50  31,40  25,80  39,00  44,00  46,80  35,40  24,80  19,50  11,60  12,40
2000  9,60  17,20  11,10  9,10  9,40  11,10  15,20  23,50  54,10  43,90  46,70  45,90
2001  45,50  46,40  45,80  44,80  44,60  42,30  20,60  37,80  29,10  22,50  34,20  41,80
2002  53,00  57,00  31,40  17,80  62,00  54,30  33,00  21,00