A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.            
 
Nota Técnica nº 489/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 15 de julho de 2016. 
 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.001758/2016-26 
 
Assunto: Adequação do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica Sapucaia, com Registro de 
Intenção à Outorga de Autorização conferido à empresa 
ENEL Brasil S.A., por meio do Despacho nº 898, de 12 de 
abril de 2016, localizada nos municípios de Chiador, 
estado de Minas Gerais, e Sapucaia, estado do Rio de 
Janeiro. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Sapucaia, com 22.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.MG.035350-7.01, com Registro de Intenção à Outorga de Autorização 
(DRI-PCH) conferido à empresa ENEL Brasil S.A., por meio do Despacho nº 898, de 12 de abril de 2016, localizada 
nos municípios de Chiador, estado de Minas Gerais, e Sapucaia, estado do Rio de Janeiro. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 16 de dezembro de 2015, o Despacho n° 4.055 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do 
rio Paraíba do Sul, onde foram identificados 7 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Sapucaia. 
 
3. 
Em 12 de abril de 2016, por meio do Despacho nº 898, foi conferido o DRI-PCH à Enel. 
 
4. 
Em 10 de maio de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento.  
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela empresa ENEL Brasil S.A. para emissão do Despacho de 
Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da 
PCH Sapucaia. 
                                                          
1 Por meio da Carta ENEL n°019/DR/2016, Documento nº 48513.011625/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 489/2016–SCG/ANEEL, de 15/07/2016 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 4.055, de 16 de dezembro de 2015. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Sapucaia 
PCH Sapucaia 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
21°59'41,3" S 
42°55'7,9" W 
21°59'41,3" S 
42°55'7,9" W 
NA Montante (m) 
206,00 
206,00 
NA Jusante (m) 
193,90 
195,62 
Queda Bruta (m) 
12,10 
10,38 
Área do Reservatório (km²) 
0,05 
0,03 
Potência (kW) 
20.000 
22.000 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
192,6 
209,05 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Paraíba do Sul 
ESTADO: 
RJ e MG 
SUB-BACIA: 
58 
DESPACHO: 
4.055 
DATA: 
16/12/2015 
AUTOR: 
Enel Brasil S.A. 
POTÊNCIA: 
135.600 kW 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
7 (sete) 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamentos 
Coordenadas 
NA Montante (m) 
NA Jusante (m) 
Potência (kW) 
Condição 
PCH Louriçal 
22°0'2,1" S 
42°55'50,8" W 
219 
206,9 
20.000 
DRI-PCH3 
PCH Boa Vista 
21°59'41,3" S 
42°55'7,9" W 
192 
179,9 
20.000 
DRI-PCH4 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo. 
3 Despacho nº 948, de 18 de abril de 2016. 
4 Despacho nº 980, de 20 de abril de 2016.
PCH Sapucaia      Estudos de Inventário    Sumário Executivo  
Localização do barramento    21°59'41,3" S
42°55'7,9" W      21°59'41,3" S
42°55'7,9" W  
NA Montante (m)    206,00      206,00  
NA Jusante (m)    193,90      195,62  
Queda Bruta (m)    12,10      10,38  
Área do Reservatório (km²)    0,05      0,03  
Potência (kW)    20.000      22.000  
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT    192,6      209,05  
NOME DO RIO:    Paraíba do Sul          ESTADO:        RJ e MG    SUB-BACIA:      58
DESPACHO:    4.055          DATA:        16/12/2015          
AUTOR:    Enel Brasil S.A.                            
POTÊNCIA:    135.600 kW          EIXOS IDENTIFICADOS:        7 (sete)          
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                
Aproveitamentos      Coordenadas      NA Montante (m)        NA Jusante (m)    Potência (kW)      Condição  
PCH Louriçal    22°0'2,1" S
42°55'50,8" W      219        206,9      20.000    DRI-PCH3    
PCH Boa Vista    21°59'41,3" S
42°55'7,9" W      192        179,9      20.000    DRI-PCH4    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 489/2016–SCG/ANEEL, de 15/07/2016 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Prime Projetos e Consultoria Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Rodrigo Gomes Otsuki 
0720160011031 
18858/D-DF 
Responsável Geral do Projeto  
Arivaldo de Oliveira 
AO 53765 
1981102703 
Estudos cartográficos e topográficos 
Shinichi Ono 
0720160011080 
28105/D-SP 
Estudos geotécnicos 
Joaquim Roriz da Silva 
0720160011047 
11377/D-DF 
Estudos hidrológicos 
Danilo Jorge Santos 
0720160010972 
10195/D-DF 
Estudos energéticos 
Luciano Jorge Santos 
0720160011053 
10018/D-DF 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentada. 
Número 
 -  
Órgão emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão remanescente 
 -  
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentada.  
 
A ANEEL fará articulação com o órgão competente. 
 
Número 
 -  
Órgão Emissor 
Agência Nacional de Águas - ANA 
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico. 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é inferior, mas a empresa apresentou justificativas técnicas 
para a diferença. 
 
 
Para a alteração do N.A. normal de jusante, foi explicado que na etapa de projeto 
básico foi elaborado um estudo específico para definição do comportamento do canal 
de fuga, com base no monitoramento hidrométrico efetuado no respectivo trecho do 
rio Paraíba do Sul e em análises detalhadas das seções de escoamento a jusante do 
barramento. Como resultado deste trabalho, verificou-se um aumento da ordem de 
1,7m no nível d’água normal no canal de fuga, quando comparado ao inventário.
Empresa Projetista:  Prime Projetos e Consultoria Ltda.        
Responsável Técnico    Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Rodrigo Gomes Otsuki  0720160011031    18858/D-DF    Responsável Geral do Projeto
Arivaldo de Oliveira  AO 53765    1981102703    Estudos cartográficos e topográficos
Shinichi Ono  0720160011080    28105/D-SP    Estudos geotécnicos
Joaquim Roriz da Silva  0720160011047    11377/D-DF    Estudos hidrológicos
Danilo Jorge Santos  0720160010972    10195/D-DF    Estudos energéticos
Luciano Jorge Santos  0720160011053    10018/D-DF    Estruturas extravasoras
  Tipo de licença    Não foi apresentada.
  Número    -
  Órgão emissor    -
  Data de emissão    -
  Validade    -
  Vazão remanescente    -
Tipo de Licença      Não foi apresentada.
A ANEEL fará articulação com o órgão competente.
  Número    -
  Órgão Emissor    Agência Nacional de Águas - ANA
  Data de emissão    -
  Validade    -
  Vazão de usos consuntivos    -
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é inferior, mas a empresa apresentou justificativas técnicas
para a diferença.
 Para a alteração do N.A. normal de jusante, foi explicado que na etapa de projeto
básico foi elaborado um estudo específico para definição do comportamento do canal
de fuga, com base no monitoramento hidrométrico efetuado no respectivo trecho do
rio Paraíba do Sul e em análises detalhadas das seções de escoamento a jusante do
barramento. Como resultado deste trabalho, verificou-se um aumento da ordem de
1,7m no nível d’água normal no canal de fuga, quando comparado ao inventário.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 489/2016–SCG/ANEEL, de 15/07/2016 
 
Ressalta-se que as alterações dos níveis operacionais apresentadas não 
interferiram nas usinas adjacentes à PCH Sapucaia. 
 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Sapucaia 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
32.878,00 
NOME DO RIO DA USINA: 
Paraíba do Sul 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
58630002 
Anta 
Rio Paraíba do Sul 
32.700 
 
10. 
Ressalte-se que não foram utilizados postos para preenchimento das falhas pois, tendo em vista que 
a PCH Sapucaia está situada no trecho de vazão reduzida da UHE Simplício, o comportamento hidrológico relativo à 
faixa para geração de energia será determinado pela operação dessa Usina Hidrelétrica e não pelo regime natural do 
rio Paraíba do Sul. 
 
11. 
Conforme informado pelo agente5, a modelagem hidrológica e energética teve como base a série de 
vazões médias mensais definidas para a UHE Simplício disponibilizadas pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 
e pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). 
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
8.544,00 
TR (anos): 
10.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Controlado por comportas segmento 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Barragem de Terra/Enrocamento 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
LUCIANO JORGE SANTOS 
10018/D-DF 
Nº DA ART 
07201600110536 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
58630002 
Anta 
Rio Paraíba do Sul 
32.700 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 22.000 kW é superior à estimada no inventário, em 10%. O 
projeto apresentado prevê 2 turbinas de 11.572 kW e 2 geradores de 
potência unitária nominal de 12.223 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
O fator de capacidade do projeto básico e o estimado no inventário são 
iguais, e resultaram em 0,55. 
 
12. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
                                                          
5 Documento nº 48524.006791/2016-00 
6 Documento nº 48513.011626/2016-00
   Ressalta-se que as alterações dos níveis operacionais apresentadas não
interferiram nas usinas adjacentes à PCH Sapucaia.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  32.878,00  NOME DO RIO DA USINA:    Paraíba do Sul  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
58630002  Anta    Rio Paraíba do Sul    32.700
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):      8.544,00    TR (anos):    10.000    
TIPO DE VERTEDOURO:      Controlado por comportas segmento            
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:      Barragem de Terra/Enrocamento            
NOME DO RESP. TÉCNICO:      LUCIANO JORGE SANTOS
10018/D-DF        Nº DA ART  07201600110536  
                  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA                  
CÓDIGO    NOME    RIO    A.D. (em km²):      
58630002    Anta    Rio Paraíba do Sul    32.700      
Estudos Energéticos  A potência de 22.000 kW é superior à estimada no inventário, em 10%. O
projeto apresentado prevê 2 turbinas de 11.572 kW e 2 geradores de
potência unitária nominal de 12.223 kVA, com 0,9 de fator de potência.
O fator de capacidade do projeto básico e o estimado no inventário são
iguais, e resultaram em 0,55.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 489/2016–SCG/ANEEL, de 15/07/2016 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
13. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Sapucaia 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
22.000 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
12.223 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
11.572 / 37,416 
Rendimento da turbina 
0,91 
Rendimento do gerador 
0,97 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
0,0126 
Indisponibilidade programada (%) 
0,0373 
Perdas hidraúlicas nominais (m) 
0,213368 
Queda bruta nominal (m) 
10,38 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,0293 
Consumo Interno (kW médio) 
100 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
0 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0,00 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
14. 
A Resolução Normativa nº 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações em relação às 
normas anteriores – Resolução 395/1998 e Resolução Normativa nº 343/2008. Dentre as quais destaca-se que o 
Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo DRI-PCH, etapa já cumprida pelo empreendedor. 
 
15. 
Além disso, foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, do Sumário 
Executivo. A interessada já apresentou tais documentos, conforme exigido pela citada norma. 
 
16. 
Cabe destacar que a figura do DRS-PCH foi criada visando permitir que a ANEEL solicite a DRDH e 
que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, conforme excerto a 
seguir transcrito:  
 
 
 
 [...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores do potencial 
hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade.
PCH Sapucaia  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  22.000
Número de Unidades Geradoras  2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  12.223 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  11.572 / 37,416
Rendimento da turbina  0,91
Rendimento do gerador  0,97
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  0,0126
Indisponibilidade programada (%)  0,0373
Perdas hidraúlicas nominais (m)  0,213368
Queda bruta nominal (m)  10,38
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  0,0293
Consumo Interno (kW médio)  100
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  0
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0,00
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 489/2016–SCG/ANEEL, de 15/07/2016 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso do potencial 
hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário 
Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos 
órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação dessas ações, quando couber, imediatamente 
após a publicação do DRI-PCH previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da ANEEL, caso o 
interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério 
da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]  
 
17. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Sapucaia conforme solicitado pela empresa ENEL Brasil S.A., bem como o encaminhamento 
de documento à Agência Nacional de Águas, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
18. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
 
19. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Sapucaia sob a titularidade da empresa ENEL Brasil S.A. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
20. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à Agência Nacional de Águas, para fins da emissão da 
DRDH. 
 
 
 
ALEXANDRE VASCONCELOS BORGES NETTO 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo:

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 489/2016–SCG/ANEEL, de 15/07/2016 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 489/2016–SCG/ANEEL, de 15/07/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Sapucaia 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1931 
425,30 
1374,14 
925,61 
412,23 
75,91 
71,69 
71,69 
101,45 
97,83 
161,98 
151,42 
435,06 
1932 
711,75 
591,50 
459,49 
71,49 
71,69 
71,69 
71,69 
77,22 
92,80 
149,81 
189,83 
672,14 
1933 
622,67 
164,29 
121,46 
71,49 
71,69 
71,69 
71,69 
81,24 
98,84 
158,96 
186,81 
341,65 
1934 
663,69 
75,01 
140,86 
71,49 
71,69 
71,69 
71,69 
71,79 
71,69 
71,49 
72,69 
311,49 
1935 
211,75 
1066,57 
396,65 
121,56 
71,69 
71,69 
71,69 
85,26 
78,63 
158,96 
137,24 
137,34 
1936 
71,19 
71,29 
731,26 
222,71 
71,69 
71,69 
71,69 
71,79 
71,69 
83,15 
106,98 
310,08 
1937 
632,12 
664,50 
122,06 
71,49 
71,69 
71,69 
71,69 
71,79 
71,69 
141,77 
247,24 
951,25 
1938 
649,62 
490,56 
411,43 
168,81 
71,69 
71,69 
71,69 
147,90 
116,03 
160,47 
287,36 
531,88 
1939 
495,28 
402,38 
114,12 
166,90 
71,69 
71,69 
71,69 
71,79 
71,69 
71,49 
135,23 
217,08 
1940 
377,04 
652,33 
524,14 
71,49 
71,69 
71,69 
71,69 
71,79 
71,69 
106,38 
286,65 
404,79 
1941 
250,46 
71,29 
155,34 
80,84 
71,69 
71,69 
71,69 
78,22 
146,29 
146,79 
199,88 
449,73 
1942 
250,86 
212,65 
426,91 
100,14 
71,69 
71,69 
71,69 
92,40 
80,64 
132,62 
209,03 
425,00 
1943 
950,24 
603,87 
426,11 
131,81 
71,69 
71,69 
71,69 
119,65 
109,89 
197,27 
200,89 
401,78 
1944 
257,49 
574,21 
842,96 
198,07 
71,69 
71,69 
71,69 
96,42 
80,64 
88,18 
112,01 
211,04 
1945 
200,69 
625,69 
287,36 
154,74 
71,69 
71,69 
71,69 
94,41 
90,69 
75,11 
149,41 
382,47 
1946 
941,10 
294,39 
414,24 
165,40 
71,69 
71,69 
71,69 
82,25 
71,69 
107,38 
168,61 
186,81 
1947 
606,58 
813,10 
1636,36 
478,89 
147,80 
71,69 
71,69 
163,08 
166,50 
181,18 
303,54 
685,71 
1948 
481,91 
650,52 
755,89 
344,97 
101,15 
71,69 
71,69 
105,47 
87,67 
93,31 
135,23 
356,23 
1949 
434,75 
669,73 
277,80 
71,49 
71,69 
71,69 
71,69 
100,44 
71,69 
91,29 
121,16 
253,37 
1950 
505,24 
807,97 
442,70 
345,57 
92,10 
71,69 
71,69 
100,44 
89,69 
115,53 
258,40 
505,64 
1951 
417,46 
565,56 
719,80 
391,02 
71,69 
71,69 
71,69 
132,72 
99,84 
93,31 
80,74 
201,89 
1952 
355,32 
588,89 
852,41 
267,85 
71,69 
71,69 
71,69 
118,64 
115,02 
134,73 
273,48 
307,87 
1953 
71,19 
71,29 
71,39 
72,19 
71,69 
71,69 
71,69 
81,24 
85,66 
72,09 
174,65 
256,39 
1954 
71,19 
71,29 
71,39 
71,49 
71,69 
71,69 
71,69 
71,79 
71,69 
71,49 
87,78 
124,17 
1955 
131,01 
71,29 
71,39 
71,49 
71,69 
71,69 
71,69 
71,79 
71,69 
71,49 
112,01 
290,67 
1956 
71,19 
71,29 
71,39 
71,49 
71,69 
71,69 
71,69 
90,39 
71,69 
71,49 
99,94 
292,79 
1957 
71,19 
158,56 
500,01 
406,40 
71,69 
71,69 
71,69 
92,40 
101,85 
88,18 
143,38 
309,88 
1958 
71,19 
207,83 
128,80 
71,49 
71,69 
71,69 
71,69 
81,24 
100,85 
123,57 
154,44 
321,14 
1959 
530,67 
100,75 
328,78 
176,46 
71,69 
71,69 
71,69 
88,28 
71,69 
74,10 
224,11 
194,85 
1960 
94,91 
356,03 
804,86 
144,98 
71,69 
71,69 
71,69 
114,62 
95,82 
92,30 
126,18 
289,17 
1961 
929,83 
962,21 
989,16 
374,33 
138,25 
71,69 
71,69 
132,72 
99,84 
84,16 
123,17 
192,84 
1962 
173,24 
948,13 
430,93 
85,26 
71,69 
71,69 
71,69 
103,46 
102,86 
109,39 
279,51 
462,20 
1963 
345,57 
408,61 
145,49 
71,49 
71,69 
71,69 
71,69 
73,20 
71,69 
71,49 
111,00 
74,70 
1964 
75,51 
448,03 
109,09 
71,49 
71,69 
71,69 
71,69 
79,23 
71,69 
125,58 
155,44 
270,46 
1965 
355,42 
855,33 
537,01 
127,29 
134,83 
71,69 
71,69 
150,92 
116,03 
194,25 
276,60 
345,57 
1966 
1119,46 
196,77 
533,09 
191,64 
71,69 
71,69 
71,69 
114,62 
105,87 
136,74 
493,87 
612,01 
1967 
1049,68 
1146,51 
1059,84 
455,06 
125,98 
71,69 
71,69 
143,88 
126,08 
126,59 
276,80 
480,60 
1968 
399,06 
141,87 
259,71 
71,49 
71,69 
71,69 
71,69 
101,45 
102,86 
104,37 
80,74 
246,23 
1969 
195,66 
85,56 
152,93 
71,49 
71,69 
71,69 
71,69 
96,42 
81,64 
117,54 
216,07 
415,35 
1970 
198,98 
175,45 
251,76 
71,49 
71,69 
71,69 
71,69 
81,24 
130,10 
136,74 
163,59 
174,65
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Sapucaia                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1931  425,30  1374,14  925,61  412,23  75,91  71,69  71,69  101,45  97,83  161,98  151,42  435,06
1932  711,75  591,50  459,49  71,49  71,69  71,69  71,69  77,22  92,80  149,81  189,83  672,14
1933  622,67  164,29  121,46  71,49  71,69  71,69  71,69  81,24  98,84  158,96  186,81  341,65
1934  663,69  75,01  140,86  71,49  71,69  71,69  71,69  71,79  71,69  71,49  72,69  311,49
1935  211,75  1066,57  396,65  121,56  71,69  71,69  71,69  85,26  78,63  158,96  137,24  137,34
1936  71,19  71,29  731,26  222,71  71,69  71,69  71,69  71,79  71,69  83,15  106,98  310,08
1937  632,12  664,50  122,06  71,49  71,69  71,69  71,69  71,79  71,69  141,77  247,24  951,25
1938  649,62  490,56  411,43  168,81  71,69  71,69  71,69  147,90  116,03  160,47  287,36  531,88
1939  495,28  402,38  114,12  166,90  71,69  71,69  71,69  71,79  71,69  71,49  135,23  217,08
1940  377,04  652,33  524,14  71,49  71,69  71,69  71,69  71,79  71,69  106,38  286,65  404,79
1941  250,46  71,29  155,34  80,84  71,69  71,69  71,69  78,22  146,29  146,79  199,88  449,73
1942  250,86  212,65  426,91  100,14  71,69  71,69  71,69  92,40  80,64  132,62  209,03  425,00
1943  950,24  603,87  426,11  131,81  71,69  71,69  71,69  119,65  109,89  197,27  200,89  401,78
1944  257,49  574,21  842,96  198,07  71,69  71,69  71,69  96,42  80,64  88,18  112,01  211,04
1945  200,69  625,69  287,36  154,74  71,69  71,69  71,69  94,41  90,69  75,11  149,41  382,47
1946  941,10  294,39  414,24  165,40  71,69  71,69  71,69  82,25  71,69  107,38  168,61  186,81
1947  606,58  813,10  1636,36  478,89  147,80  71,69  71,69  163,08  166,50  181,18  303,54  685,71
1948  481,91  650,52  755,89  344,97  101,15  71,69  71,69  105,47  87,67  93,31  135,23  356,23
1949  434,75  669,73  277,80  71,49  71,69  71,69  71,69  100,44  71,69  91,29  121,16  253,37
1950  505,24  807,97  442,70  345,57  92,10  71,69  71,69  100,44  89,69  115,53  258,40  505,64
1951  417,46  565,56  719,80  391,02  71,69  71,69  71,69  132,72  99,84  93,31  80,74  201,89
1952  355,32  588,89  852,41  267,85  71,69  71,69  71,69  118,64  115,02  134,73  273,48  307,87
1953  71,19  71,29  71,39  72,19  71,69  71,69  71,69  81,24  85,66  72,09  174,65  256,39
1954  71,19  71,29  71,39  71,49  71,69  71,69  71,69  71,79  71,69  71,49  87,78  124,17
1955  131,01  71,29  71,39  71,49  71,69  71,69  71,69  71,79  71,69  71,49  112,01  290,67
1956  71,19  71,29  71,39  71,49  71,69  71,69  71,69  90,39  71,69  71,49  99,94  292,79
1957  71,19  158,56  500,01  406,40  71,69  71,69  71,69  92,40  101,85  88,18  143,38  309,88
1958  71,19  207,83  128,80  71,49  71,69  71,69  71,69  81,24  100,85  123,57  154,44  321,14
1959  530,67  100,75  328,78  176,46  71,69  71,69  71,69  88,28  71,69  74,10  224,11  194,85
1960  94,91  356,03  804,86  144,98  71,69  71,69  71,69  114,62  95,82  92,30  126,18  289,17
1961  929,83  962,21  989,16  374,33  138,25  71,69  71,69  132,72  99,84  84,16  123,17  192,84
1962  173,24  948,13  430,93  85,26  71,69  71,69  71,69  103,46  102,86  109,39  279,51  462,20
1963  345,57  408,61  145,49  71,49  71,69  71,69  71,69  73,20  71,69  71,49  111,00  74,70
1964  75,51  448,03  109,09  71,49  71,69  71,69  71,69  79,23  71,69  125,58  155,44  270,46
1965  355,42  855,33  537,01  127,29  134,83  71,69  71,69  150,92  116,03  194,25  276,60  345,57
1966  1119,46  196,77  533,09  191,64  71,69  71,69  71,69  114,62  105,87  136,74  493,87  612,01
1967  1049,68  1146,51  1059,84  455,06  125,98  71,69  71,69  143,88  126,08  126,59  276,80  480,60
1968  399,06  141,87  259,71  71,49  71,69  71,69  71,69  101,45  102,86  104,37  80,74  246,23
1969  195,66  85,56  152,93  71,49  71,69  71,69  71,69  96,42  81,64  117,54  216,07  415,35
1970  198,98  175,45  251,76  71,49  71,69  71,69  71,69  81,24  130,10  136,74  163,59  174,65

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 09 da Nota Técnica nº 489/2016–SCG/ANEEL, de 15/07/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Sapucaia 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1971 
71,19 
71,29 
71,39 
71,49 
71,69 
71,69 
71,69 
71,79 
86,67 
105,37 
205,91 
501,41 
1972 
209,03 
408,31 
517,90 
97,73 
71,69 
71,69 
71,69 
113,62 
150,31 
175,05 
276,60 
351,80 
1973 
433,04 
534,49 
165,60 
192,84 
71,69 
71,69 
71,69 
120,65 
99,84 
151,82 
320,94 
368,60 
1974 
383,58 
180,18 
364,98 
208,03 
71,69 
71,69 
71,69 
106,48 
82,65 
116,53 
115,02 
249,35 
1975 
444,51 
373,52 
157,25 
71,49 
71,69 
71,69 
71,69 
72,19 
71,69 
123,57 
215,06 
391,82 
1976 
184,30 
243,42 
247,74 
104,26 
71,69 
71,69 
71,69 
86,67 
150,41 
214,06 
322,85 
516,90 
1977 
393,93 
202,70 
71,39 
107,38 
71,69 
71,69 
71,69 
71,79 
74,60 
71,49 
159,46 
468,64 
1978 
528,26 
173,64 
206,82 
71,49 
71,69 
71,69 
71,69 
75,21 
71,69 
71,49 
151,42 
205,01 
1979 
97,43 
646,70 
256,19 
71,49 
71,69 
71,69 
71,69 
105,47 
120,05 
71,49 
251,06 
349,39 
1980 
465,72 
294,19 
71,39 
172,43 
71,69 
71,69 
71,69 
91,39 
86,67 
104,37 
161,57 
377,95 
1981 
552,79 
189,63 
161,17 
71,49 
71,69 
71,69 
71,69 
82,25 
71,69 
108,39 
250,56 
553,50 
1982 
498,50 
186,61 
712,36 
403,48 
71,69 
71,69 
71,69 
113,62 
84,66 
124,57 
140,36 
635,24 
1983 
849,60 
564,56 
555,11 
431,54 
165,60 
632,83 
163,89 
188,62 
614,93 
532,78 
577,12 
808,48 
1984 
486,94 
140,46 
92,10 
127,59 
103,16 
71,69 
71,69 
104,47 
99,84 
91,29 
107,98 
194,85 
1985 
591,30 
803,45 
863,58 
397,05 
109,29 
71,69 
71,69 
119,65 
116,03 
119,55 
168,61 
263,43 
1986 
279,81 
337,23 
446,72 
71,49 
71,69 
71,69 
71,69 
109,49 
85,66 
71,49 
71,69 
459,19 
1987 
362,56 
422,29 
169,02 
315,71 
136,54 
73,80 
71,69 
76,21 
83,65 
85,16 
100,95 
331,90 
1988 
319,33 
1006,65 
620,96 
273,88 
159,76 
88,88 
71,69 
131,71 
118,04 
140,76 
209,03 
206,02 
1989 
485,63 
615,43 
599,75 
284,04 
71,69 
71,69 
71,69 
137,85 
129,10 
133,62 
150,41 
274,59 
1990 
109,59 
71,29 
103,06 
71,49 
71,69 
71,69 
71,69 
107,48 
124,07 
107,38 
129,20 
136,34 
1991 
322,65 
458,78 
390,51 
570,49 
112,51 
71,69 
71,69 
123,67 
114,02 
151,82 
137,24 
195,86 
1992 
563,55 
164,49 
101,85 
71,49 
71,69 
71,69 
71,69 
109,49 
168,51 
210,44 
339,24 
402,28 
1993 
78,02 
318,12 
372,01 
267,15 
71,69 
71,69 
71,69 
111,50 
102,86 
140,76 
123,17 
160,57 
1994 
194,65 
71,29 
290,17 
173,24 
131,11 
71,69 
71,69 
93,41 
71,69 
71,49 
127,19 
261,21 
1995 
71,19 
707,33 
133,02 
71,49 
71,69 
71,69 
71,69 
71,79 
71,69 
115,53 
251,56 
334,01 
1996 
626,79 
496,19 
893,03 
336,52 
71,69 
71,69 
71,69 
103,46 
202,09 
128,60 
545,96 
572,90 
1997 
919,68 
461,40 
369,70 
72,69 
71,69 
71,69 
71,69 
98,43 
90,69 
114,52 
143,38 
301,43 
1998 
153,23 
385,59 
152,22 
71,49 
71,69 
71,69 
71,69 
78,22 
71,69 
125,58 
181,68 
208,03 
1999 
559,13 
469,44 
382,37 
71,49 
71,69 
71,69 
71,69 
76,21 
71,69 
71,49 
102,96 
277,60 
2000 
561,74 
302,54 
159,26 
88,18 
71,39 
71,39 
71,39 
78,12 
114,92 
77,12 
96,82 
280,02 
2001 
150,21 
213,05 
71,39 
71,39 
71,39 
71,39 
71,39 
71,39 
71,39 
71,39 
96,82 
142,27 
2002 
325,06 
533,59 
122,26 
71,39 
71,39 
71,39 
71,39 
71,39 
71,39 
71,39 
131,21 
324,96 
2003 
487,94 
203,80 
126,89 
71,39 
71,39 
71,39 
71,39 
80,13 
81,64 
112,41 
179,67 
301,73 
2004 
255,28 
333,91 
414,24 
352,91 
71,39 
71,39 
71,39 
132,72 
93,71 
126,59 
164,49 
455,16 
2005 
518,81 
581,35 
334,61 
151,52 
71,39 
71,39 
71,39 
129,70 
113,92 
93,31 
178,67 
387,40 
2006 
129,30 
501,01 
190,13 
71,39 
71,39 
71,39 
71,39 
104,47 
99,74 
163,99 
263,43 
450,84 
2007 
958,69 
389,81 
82,65 
71,39 
71,39 
71,39 
71,39 
110,50 
74,50 
71,39 
185,71 
252,27 
2008 
85,56 
526,15 
547,26 
374,33 
71,39 
71,39 
71,39 
128,70 
124,07 
160,97 
296,71 
685,71 
2009 
691,95 
1020,73 
457,28 
257,19 
71,39 
71,39 
71,39 
167,00 
161,37 
289,06 
444,00 
872,52 
2010 
862,27 
352,91 
589,09 
387,30 
83,65 
71,39 
71,39 
140,76 
127,09 
174,04 
368,39 
885,80 
2011 
1013,59 
208,33 
747,65 
365,28 
75,61 
71,39 
71,39 
145,79 
115,93 
161,98 
211,95 
548,97 
2012 
673,65 
191,64 
71,39 
71,39 
71,39 
71,39 
71,39 
113,51 
102,86 
95,32 
169,52 
174,65
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Sapucaia                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1971  71,19  71,29  71,39  71,49  71,69  71,69  71,69  71,79  86,67  105,37  205,91  501,41
1972  209,03  408,31  517,90  97,73  71,69  71,69  71,69  113,62  150,31  175,05  276,60  351,80
1973  433,04  534,49  165,60  192,84  71,69  71,69  71,69  120,65  99,84  151,82  320,94  368,60
1974  383,58  180,18  364,98  208,03  71,69  71,69  71,69  106,48  82,65  116,53  115,02  249,35
1975  444,51  373,52  157,25  71,49  71,69  71,69  71,69  72,19  71,69  123,57  215,06  391,82
1976  184,30  243,42  247,74  104,26  71,69  71,69  71,69  86,67  150,41  214,06  322,85  516,90
1977  393,93  202,70  71,39  107,38  71,69  71,69  71,69  71,79  74,60  71,49  159,46  468,64
1978  528,26  173,64  206,82  71,49  71,69  71,69  71,69  75,21  71,69  71,49  151,42  205,01
1979  97,43  646,70  256,19  71,49  71,69  71,69  71,69  105,47  120,05  71,49  251,06  349,39
1980  465,72  294,19  71,39  172,43  71,69  71,69  71,69  91,39  86,67  104,37  161,57  377,95
1981  552,79  189,63  161,17  71,49  71,69  71,69  71,69  82,25  71,69  108,39  250,56  553,50
1982  498,50  186,61  712,36  403,48  71,69  71,69  71,69  113,62  84,66  124,57  140,36  635,24
1983  849,60  564,56  555,11  431,54  165,60  632,83  163,89  188,62  614,93  532,78  577,12  808,48
1984  486,94  140,46  92,10  127,59  103,16  71,69  71,69  104,47  99,84  91,29  107,98  194,85
1985  591,30  803,45  863,58  397,05  109,29  71,69  71,69  119,65  116,03  119,55  168,61  263,43
1986  279,81  337,23  446,72  71,49  71,69  71,69  71,69  109,49  85,66  71,49  71,69  459,19
1987  362,56  422,29  169,02  315,71  136,54  73,80  71,69  76,21  83,65  85,16  100,95  331,90
1988  319,33  1006,65  620,96  273,88  159,76  88,88  71,69  131,71  118,04  140,76  209,03  206,02
1989  485,63  615,43  599,75  284,04  71,69  71,69  71,69  137,85  129,10  133,62  150,41  274,59
1990  109,59  71,29  103,06  71,49  71,69  71,69  71,69  107,48  124,07  107,38  129,20  136,34
1991  322,65  458,78  390,51  570,49  112,51  71,69  71,69  123,67  114,02  151,82  137,24  195,86
1992  563,55  164,49  101,85  71,49  71,69  71,69  71,69  109,49  168,51  210,44  339,24  402,28
1993  78,02  318,12  372,01  267,15  71,69  71,69  71,69  111,50  102,86  140,76  123,17  160,57
1994  194,65  71,29  290,17  173,24  131,11  71,69  71,69  93,41  71,69  71,49  127,19  261,21
1995  71,19  707,33  133,02  71,49  71,69  71,69  71,69  71,79  71,69  115,53  251,56  334,01
1996  626,79  496,19  893,03  336,52  71,69  71,69  71,69  103,46  202,09  128,60  545,96  572,90
1997  919,68  461,40  369,70  72,69  71,69  71,69  71,69  98,43  90,69  114,52  143,38  301,43
1998  153,23  385,59  152,22  71,49  71,69  71,69  71,69  78,22  71,69  125,58  181,68  208,03
1999  559,13  469,44  382,37  71,49  71,69  71,69  71,69  76,21  71,69  71,49  102,96  277,60
2000  561,74  302,54  159,26  88,18  71,39  71,39  71,39  78,12  114,92  77,12  96,82  280,02
2001  150,21  213,05  71,39  71,39  71,39  71,39  71,39  71,39  71,39  71,39  96,82  142,27
2002  325,06  533,59  122,26  71,39  71,39  71,39  71,39  71,39  71,39  71,39  131,21  324,96
2003  487,94  203,80  126,89  71,39  71,39  71,39  71,39  80,13  81,64  112,41  179,67  301,73
2004  255,28  333,91  414,24  352,91  71,39  71,39  71,39  132,72  93,71  126,59  164,49  455,16
2005  518,81  581,35  334,61  151,52  71,39  71,39  71,39  129,70  113,92  93,31  178,67  387,40
2006  129,30  501,01  190,13  71,39  71,39  71,39  71,39  104,47  99,74  163,99  263,43  450,84
2007  958,69  389,81  82,65  71,39  71,39  71,39  71,39  110,50  74,50  71,39  185,71  252,27
2008  85,56  526,15  547,26  374,33  71,39  71,39  71,39  128,70  124,07  160,97  296,71  685,71
2009  691,95  1020,73  457,28  257,19  71,39  71,39  71,39  167,00  161,37  289,06  444,00  872,52
2010  862,27  352,91  589,09  387,30  83,65  71,39  71,39  140,76  127,09  174,04  368,39  885,80
2011  1013,59  208,33  747,65  365,28  75,61  71,39  71,39  145,79  115,93  161,98  211,95  548,97
2012  673,65  191,64  71,39  71,39  71,39  71,39  71,39  113,51  102,86  95,32  169,52  174,65

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 010 da Nota Técnica nº 489/2016–SCG/ANEEL, de 15/07/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Sapucaia 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2013 
494,88 
492,47 
360,75 
106,28 
71,39 
71,39 
71,39 
95,32 
93,71 
103,36 
125,08 
401,67 
2014 
71,39 
71,39 
71,39 
71,39 
71,39 
71,39 
71,39 
71,39 
71,39 
71,39 
71,39 
71,39 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Sapucaia                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2013  494,88  492,47  360,75  106,28  71,39  71,39  71,39  95,32  93,71  103,36  125,08  401,67
2014  71,39  71,39  71,39  71,39  71,39  71,39  71,39  71,39  71,39  71,39  71,39  71,39
2015                        
2016                        
2017                        
2018                        
2019                        
2020