* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
\SCG\NT\128\NT_631SS2709 
48524.008661/2021-00 
NOTA TÉCNICA Nº 677/2021-SCG/ANEEL 
Em 4 de outubro de 2021. 
 
 
 
 
Processo: 48500.001965/2020-67. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena 
Central Hidrelétrica Santo Ângelo, com 17.700 kW de 
Potência Instalada, com Registro de Intenção à 
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à 
Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda., 
Frigorífico 
Nutribras 
S.A., 
Enebras 
Tecnologia 
Industrial, 
Coprel 
Cooperativa 
de 
Geração 
e 
Desenvolvimento Social Ltda e Cooperativa de 
Geração de Energia e Desenvolvimento Social Ltda. 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) Santo Ângelo, com 17.700kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.RS.046904-1.01, com Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI – PCH) conferido à Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda., Frigorífico Nutribras 
S.A., Enebras Tecnologia Industrial, Coprel Cooperativa de Geração e Desenvolvimento Social Ltda. e 
Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Social Ltda.(Interessadas), por meio do Despacho 
nº 1.397, de 18 de maio de 2020, localizada no rio Ijuí, sub-bacia 75, na bacia hidrográfica do rio Uruguai, 
cuja casa de força localiza-se no município de Entre-Ijuís no estado do Rio Grande do Sul. 
 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
O Despacho nº 538, de 19 de fevereiro de 2020, aprova os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio Ijuí, no trecho entre o remanso do reservatório da UHE São José e o canal de fuga da 
PCH Linha Onze Oeste, no qual foram identificados 6 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a 
PCH Santo Ângelo. 
 
3. 
O Despacho nº 1.397, de 18 de maio de 2020, confere o DRI-PCH as Interessadas, com o 
objetivo de desenvolver os estudos de projeto básico da PCH Santo Ângelo.

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 677/2021-SCG/ANEEL, de 4/10/2021. 
 
4. 
Em 12 de julho de 2021, as Interessadas através do Ofício1 nº 050/2021, protocolaram o 
Sumário Executivo e o Projeto Básico referente ao empreendimento. 
 
 
III – DA ANÁLISE 
5. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020: 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais 
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
6. 
A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico. 
 
 
Figura 1: Arranjo geral da PCH Santo Ângelo 
 
 
 
 
7. 
O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa 
 
1 Documento nº 48513.019633/2021-00

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 677/2021-SCG/ANEEL, de 4/10/2021. 
 
de Força e do Reservatório da PCH Santo Ângelo: 
 
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF2 
Barramento 
28°21'31" S 
54°14'25" W 
Santo Ângelo/RS 
Entre-Ijuís/RS 
Casa de Força Principal 
28°21'8" S 
54°15'28" W 
Entre-Ijuís/RS 
Casa de Força Auxiliar  
28°21'33"S 
54°14'29"W 
Entre-Ijuís/RS 
Limite máximo do Reservatório 
28°21'39"S 
54°13'3"W 
Santo Ângelo/RS 
Entre-Ijuís/RS 
 
8. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
9. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 538, de 19 de fevereiro de 2020. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Santo Ângelo 
PCH Santo Ângelo 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
28°20'22,56" S 
54°13'35,75" W 
28°21'30,86" S 
54°14'25,29" W 
NA Montante (m) 
205,00 
202,50 
NA Jusante (m) 
193,30 
191,46 
Queda Bruta (m) 
11,70 
11,04 
Área do Reservatório (km²) 
1,98 
0,72 
Potência (kW) 
14.950 kW (Casa de Força Principal)  
790 kW (Casa de Força Secundária) 
16.250 kW (Casa de Força Principal)  
1.450 kW (Casa de Força Secundária) 
Energia Média (kWméd) 
8.970,00 
8.759,97 
Vazão QMLT3 (m³/s) 
145,03 
145,45 
 
 
 
 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
 
2 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento. 
3 Vazão Média de Longo Termo.
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF2
Barramento  28°21'31" S
54°14'25" W  Santo Ângelo/RS
Entre-Ijuís/RS
Casa de Força Principal  28°21'8" S
54°15'28" W  Entre-Ijuís/RS
Casa de Força Auxiliar  28°21'33"S
54°14'29"W  Entre-Ijuís/RS
Limite máximo do Reservatório  28°21'39"S
54°13'3"W  Santo Ângelo/RS
Entre-Ijuís/RS
Estudos de Inventário
28°20'22,56" S
54°13'35,75" W
205,00
193,30
11,70
1,98
14.950 kW (Casa de Força Principal)
790 kW (Casa de Força Secundária)
8.970,00
145,03

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 677/2021-SCG/ANEEL, de 4/10/2021. 
 
NOME DO RIO: 
Rio Ijuí 
ESTADO: 
RS 
SUB-BACIA: 
75 
DESPACHO: 
538 
DATA: 
19/02/2020 
AUTOR: 
Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda. 
Frigorífico Nutribras Ltda. 
Enebras Tecnologia Industrial Ltda. 
Coprel Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento 
POTÊNCIA: 
83.100,00 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
6 (seis) 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento 
a montante 
Coordenadas da Casa de Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Linha Onze 
Oeste 
28°21'23,5" S 
54°1'43,5" W 
234,00 
217,87 
15.520 
DRS  
Aproveitamento 
a jusante 
Coordenadas do Limite Máximo 
do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Entre-Ijuís 
28°21'20,39" S 
54°16'31,53" W 
190,50 
186,35 
7.500 
DRI 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
10. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Daniel Zonta 
7867181-4 
097732-4-SC 
Responsável Geral do Projeto 
Daniel Zonta 
Marcio Polanski 
11354118 
1720213217485 
097732-4-SC  
PR-25829/D  
Estudos cartográficos e topográficos 
Jarbas Ivan da Silva Coppeti 
11353848 
RS-083694 
Estudos geotécnicos 
Daniel Zonta 
7864867-8 
097732-4-SC 
Estudos hidrológicos 
Daniel Zonta 
7864981-2 
097732-4-SC 
Estudos energéticos 
Daniel Zonta 
7867187-3 
097732-4-SC 
Estruturas extravasoras 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não apresentada 
Número 
 -  
Órgão emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão remanescente 
 -  
 
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos
NOME DO RIO:  Rio Ijuí  ESTADO:    RS      SUB-BACIA:    75
DESPACHO:  538  DATA:    19/02/2020          
AUTOR:  Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda.
Frigorífico Nutribras Ltda.
Enebras Tecnologia Industrial Ltda.
Coprel Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento                
POTÊNCIA:  83.100,00  EIXOS
IDENTIFICADOS:      6 (seis)        
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                  
Aproveitamento
a montante  Coordenadas da Casa de Força  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)      Potência
(kW)    Condição  
PCH Linha Onze
Oeste  28°21'23,5" S
54°1'43,5" W  234,00  217,87      15.520    DRS  
Aproveitamento
a jusante  Coordenadas do Limite Máximo
do Reservatório  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)      Potência
(kW)    Condição  
PCH Entre-Ijuís  28°21'20,39" S
54°16'31,53" W  190,50  186,35      7.500    DRI  
Empresa Projetista:  Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda.    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Daniel Zonta  7867181-4  097732-4-SC  Responsável Geral do Projeto
Daniel Zonta
Marcio Polanski  11354118
1720213217485  097732-4-SC
PR-25829/D  Estudos cartográficos e topográficos
Jarbas Ivan da Silva Coppeti  11353848  RS-083694  Estudos geotécnicos
Daniel Zonta  7864867-8  097732-4-SC  Estudos hidrológicos
Daniel Zonta  7864981-2  097732-4-SC  Estudos energéticos
Daniel Zonta  7867187-3  097732-4-SC  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  Não apresentada
Número  -
Órgão emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão remanescente  -

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 677/2021-SCG/ANEEL, de 4/10/2021. 
 
Tipo de Licença 
Não apresentada 
Número 
 -  
Órgão Emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
11. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico. 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é ligeiramente inferior à que é apresentada no 
inventário, cerca de 0,66m, com a alteração do nível operacional de jusante.  
 
No nível de montante a justificativa deve-se à redução da área do 
reservatório, em especial quanto aos impactos socioambientais e influência 
em benfeitorias existentes.  
 
O nível de jusante da PCH Santo Ângelo nos estudos de inventário era 193,30 
m. Durante a elaboração do Projeto Básico da PCH Entre-Ijuís, que se situa a 
jusante, ocorreu a alteração do nível de montante do reservatório deste 
aproveitamento hidrelétrico para a cota 190,50 m. 
 
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Santo Ângelo 
METODOLOGIA ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem da PCH 
(km²): 
5.345,97 
NOME DO RIO DA USINA: 
Ijuí 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
75230000 
Santo Ângelo 
Ijuí 
5.440,00 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
75155000 
Passo Faxinal 
Ijuí 
1.940,00 
75320000 
Ponte Mística 
Ijuí 
9.450,00
Tipo de Licença  Não apresentada
Número  -
Órgão Emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão de usos consuntivos  -
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é ligeiramente inferior à que é apresentada no
inventário, cerca de 0,66m, com a alteração do nível operacional de jusante.
No nível de montante a justificativa deve-se à redução da área do
reservatório, em especial quanto aos impactos socioambientais e influência
em benfeitorias existentes.
O nível de jusante da PCH Santo Ângelo nos estudos de inventário era 193,30
m. Durante a elaboração do Projeto Básico da PCH Entre-Ijuís, que se situa a
jusante, ocorreu a alteração do nível de montante do reservatório deste
aproveitamento hidrelétrico para a cota 190,50 m.
METODOLOGIA ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem da PCH
(km²):  5.345,97  NOME DO RIO DA USINA:    Ijuí  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
75230000  Santo Ângelo    Ijuí    5.440,00
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
75155000  Passo Faxinal    Ijuí    1.940,00
75320000  Ponte Mística    Ijuí    9.450,00
          

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 677/2021-SCG/ANEEL, de 4/10/2021. 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
7.673,87 
TR (anos): 
10.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Trecho 01 (235,00 metros) - vertedouro de superfície sobre o corpo da 
barragem/ em concreto / Soleira livre/ Ogiva no formato perfil de Creager; 
Trecho 02 - Vertedouro controlado composto por 4 comportas segmento com 
dimensão L :10,00 m x H: 15,00 m 
TIPO DE ESTRUTURA DA 
BARRAGEM: 
A gravidade / Trecho central em concreto  
e ombreiras de enrocamento e argila 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Daniel Zonta  
Nº DA ART4 
7867187-3 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
75230000 
Santo Ângelo 
Ijuí 
5.440,00 
 
12. 
 No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 17.700 kW é superior à do inventário que foi de 15.750 kW. Para o 
dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício Incremental, 
com incrementos de potência da ordem de 1.000 kW. 
 
Foi adotado um TEIF de 1,26%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor 
sugerido na Nota Técnica nº 063/2012 – SRG-SGH/ANEEL. 
 
O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 5.657,68 kW e 3 geradores de potência 
unitária nominal de 6.018,52 kVA, com 0,9 de fator de potência na casa de força 
principal e 1 turbina de 1.518,01 kW e 1 gerador de potência unitária nominal de 
1.611,11 kVA, com 0,9 de fator de potência na casa de força secundária. 
 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
13. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10 e 11, são de 
responsabilidade das Interessadas e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para 
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a 
apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde 
que compatíveis com estes. 
 
 
 
 
 
                  Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física da Casa de Força Principal 
 
4 Documento nº 48513.019629/2021-11-2 (ANEXO: 002)
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    7.673,87    TR (anos):    10.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Trecho 01 (235,00 metros) - vertedouro de superfície sobre o corpo da
barragem/ em concreto / Soleira livre/ Ogiva no formato perfil de Creager;
Trecho 02 - Vertedouro controlado composto por 4 comportas segmento com
dimensão L :10,00 m x H: 15,00 m          
TIPO DE ESTRUTURA DA
BARRAGEM:    A gravidade / Trecho central em concreto
e ombreiras de enrocamento e argila          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Daniel Zonta        Nº DA ART4  7867187-3
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
75230000  Santo Ângelo    Ijuí    5.440,00    
Estudos Energéticos  A potência de 17.700 kW é superior à do inventário que foi de 15.750 kW. Para o
dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício Incremental,
com incrementos de potência da ordem de 1.000 kW.
Foi adotado um TEIF de 1,26%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor
sugerido na Nota Técnica nº 063/2012 – SRG-SGH/ANEEL.
O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 5.657,68 kW e 3 geradores de potência
unitária nominal de 6.018,52 kVA, com 0,9 de fator de potência na casa de força
principal e 1 turbina de 1.518,01 kW e 1 gerador de potência unitária nominal de
1.611,11 kVA, com 0,9 de fator de potência na casa de força secundária.

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 677/2021-SCG/ANEEL, de 4/10/2021. 
 
PCH Santo Ângelo 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
28°21'30" S 
54°14'25" W 
Coordenadas da casa de força 
28°21'9" S 
54°15'28" W 
NA Montante (m) 
202,50 
NA Jusante (m) 
191,46 
Potência Instalada Total (kW) 
16.250 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência instalada por gerador (kVA) 
6.018,52; 6.018,52; 6.018,52 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90; 0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
5.657,68; 5.657,68; 5.657,68 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
17,74; 17,74; 17,74 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93,6%; 93,6%; 93,6% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
95,7%; 95,7%; 95,7% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 
1,26% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
3,73% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,6112 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
11,04 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,46% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
162,00 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
22,60 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,21 a 2,21 m³/s 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
 
                  Quadro 11 – Parâmetros de Garantia Física da Casa de Força Secundária 
PCH Santo Ângelo 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
28°21'30" S 
54°14'25" W 
Coordenadas da casa de força 
28°21'32" S 
54°14'29" W 
NA Montante (m) 
202,50 
NA Jusante (m) 
194,84 
Potência Instalada Total (kW) 
1.450 
Número de Unidades Geradoras 
1 
Potência instalada por gerador (kVA) 
1.611,11 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
1.518,01 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
6,78 
Rendimento nominal por turbina (%) 
91,20% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
95,50% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 
1,26% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
3,73% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,15 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
7,66 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,46 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
14,5 
 
 
14. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN nº 875/2020, deve ser
PCH Santo Ângelo  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  28°21'30" S
54°14'25" W
Coordenadas da casa de força  28°21'9" S
54°15'28" W
NA Montante (m)  202,50
NA Jusante (m)  191,46
Potência Instalada Total (kW)  16.250
Número de Unidades Geradoras  3
Potência instalada por gerador (kVA)  6.018,52; 6.018,52; 6.018,52
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW)  5.657,68; 5.657,68; 5.657,68
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  17,74; 17,74; 17,74
Rendimento nominal por turbina (%)  93,6%; 93,6%; 93,6%
Rendimento nominal por gerador (%)  95,7%; 95,7%; 95,7%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)  1,26%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  3,73%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,6112
H : Queda bruta nominal (m)
b  11,04
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  0,46%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  162,00
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  22,60
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,21 a 2,21 m³/s
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo
PCH Santo Ângelo  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  28°21'30" S
54°14'25" W
Coordenadas da casa de força  28°21'32" S
54°14'29" W
NA Montante (m)  202,50
NA Jusante (m)  194,84
Potência Instalada Total (kW)  1.450
Número de Unidades Geradoras  1
Potência instalada por gerador (kVA)  1.611,11
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90
Potência instalada por turbina (kW)  1.518,01
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  6,78
Rendimento nominal por turbina (%)  91,20%
Rendimento nominal por gerador (%)  95,50%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)  1,26%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  3,73%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,15
H : Queda bruta nominal (m)
b  7,66
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  0,46
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  14,5

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 677/2021-SCG/ANEEL, de 4/10/2021. 
 
emitido o DRS-PCH referente à PCH Santo Ângelo conforme solicitado por Enebras Projetos de Usinas 
Hidrelétricas Ltda., Frigorífico Nutribras S.A., Enebras Tecnologia Industrial, Coprel Cooperativa de 
Geração e Desenvolvimento Social Ltda e Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Social 
Ltda., bem como o encaminhamento de documento à FEPAM-RS, para emissão da DRDH. O DRS-PCH 
também permite que as Interessadas requeiram o Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos 
competentes. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
15. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
16. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à PCH Santo Ângelo sob a titularidade de Enebras Projetos de Usinas 
Hidrelétricas Ltda., Frigorífico Nutribras S.A., Enebras Tecnologia Industrial, Coprel Cooperativa de 
Geração e Desenvolvimento Social Ltda e Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Social 
Ltda. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
17. 
Emitir o Despacho. 
 
 
(Assinado digitalmente) 
SIDNEY SIMÕES E SILVA FILHO 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
(Assinado digitalmente) 
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO 
Analista Administrativo – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
(Assinado digitalmente) 
RENATO MARQUES BATISTA 
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Santo Ângelo 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1942 
98,42 
66,55 
128,70 
88,13 
231,81 
210,89 
116,82 
174,20 
146,30 
205,78 
77,75 
50,21 
1943 
27,25 
28,12 
28,15 
24,60 
114,90 
186,66 
148,42 
109,46 
150,74 
106,59 
56,17 
45,48 
1944 
39,28 
33,14 
30,67 
23,96 
27,50 
112,64 
63,63 
37,60 
48,09 
80,69 
45,44 
20,30 
1945 
15,08 
11,79 
11,26 
9,19 
20,13 
14,66 
47,97 
72,70 
110,72 
54,11 
30,13 
49,83 
1946 
150,22 
121,65 
51,65 
45,18 
63,51 
106,06 
132,61 
71,17 
51,93 
105,84 
72,14 
109,11 
1947 
106,55 
49,27 
43,32 
57,33 
255,45 
227,30 
117,38 
93,37 
126,66 
95,92 
45,58 
127,75 
1948 
51,80 
58,58 
38,87 
180,19 
149,17 
168,17 
180,96 
146,04 
159,14 
202,84 
138,64 
56,77 
1949 
51,38 
25,32 
42,06 
48,07 
26,15 
110,24 
107,65 
78,89 
159,01 
161,08 
66,05 
35,09 
1950 
33,76 
27,15 
35,12 
35,38 
73,12 
150,90 
127,71 
252,80 
159,37 
268,10 
140,48 
133,26 
1951 
60,01 
60,86 
61,51 
31,63 
27,25 
31,05 
27,20 
18,50 
23,24 
241,14 
232,84 
85,72 
1952 
49,81 
45,95 
24,44 
29,42 
21,01 
177,83 
144,79 
69,96 
75,55 
186,20 
83,54 
44,45 
1953 
70,49 
50,76 
29,40 
27,32 
79,27 
175,88 
94,74 
126,85 
461,06 
395,37 
149,70 
84,41 
1954 
94,06 
70,27 
69,77 
126,29 
81,80 
217,28 
318,45 
179,55 
384,33 
499,30 
160,96 
117,72 
1955 
70,65 
64,04 
63,43 
139,17 
260,27 
260,15 
238,53 
133,39 
104,01 
204,58 
68,95 
44,56 
1956 
80,51 
58,67 
27,41 
298,78 
147,31 
95,42 
114,35 
142,56 
121,39 
76,78 
43,34 
39,90 
1957 
90,73 
47,13 
27,71 
28,46 
38,96 
44,44 
99,55 
133,33 
233,21 
122,05 
188,21 
72,73 
1958 
41,45 
40,59 
43,63 
29,79 
26,01 
40,83 
77,74 
185,05 
102,26 
183,75 
104,66 
231,17 
1959 
71,71 
102,97 
122,10 
231,08 
192,64 
231,38 
194,32 
154,80 
232,72 
318,94 
120,34 
53,81 
1960 
38,01 
40,93 
23,04 
26,19 
17,59 
59,60 
52,42 
66,68 
199,41 
165,29 
101,69 
53,90 
1961 
84,65 
45,34 
143,24 
192,52 
105,45 
194,33 
217,49 
139,58 
390,24 
453,23 
226,47 
105,79 
1962 
65,35 
32,22 
30,04 
30,96 
65,11 
32,90 
46,68 
48,89 
41,05 
27,71 
27,27 
16,53 
1963 
46,86 
47,26 
27,86 
25,18 
27,25 
55,24 
45,63 
80,43 
222,71 
319,92 
389,95 
212,01 
1964 
66,25 
47,26 
31,82 
126,98 
69,04 
43,65 
45,99 
170,37 
224,22 
116,43 
57,50 
38,35 
1965 
32,19 
43,89 
26,32 
67,22 
59,81 
32,21 
63,82 
273,05 
412,89 
193,89 
107,09 
180,67 
1966 
156,51 
159,13 
136,90 
76,08 
45,29 
112,84 
128,54 
244,69 
278,62 
376,27 
178,95 
148,78 
1967 
83,36 
61,29 
81,62 
36,88 
31,37 
59,99 
114,43 
217,77 
373,08 
138,31 
78,04 
48,76 
1968 
29,77 
29,40 
19,85 
25,38 
21,30 
24,08 
74,06 
24,07 
53,02 
66,89 
122,62 
53,52 
1969 
145,05 
131,83 
62,68 
51,93 
67,40 
90,30 
56,88 
65,94 
49,55 
34,81 
101,13 
45,14 
1970 
67,33 
26,99 
34,90 
22,63 
99,67 
226,25 
182,36 
117,50 
86,92 
148,55 
48,73 
118,86 
1971 
106,31 
81,38 
196,05 
122,28 
135,65 
201,81 
250,35 
260,59 
117,21 
69,45 
38,92 
30,25 
1972 
31,83 
56,61 
31,46 
62,36 
61,28 
749,09 
281,70 
508,16 
381,22 
186,55 
253,88 
296,89 
1973 
198,20 
179,35 
105,37 
95,49 
251,46 
203,11 
402,78 
425,76 
355,25 
199,65 
92,02 
185,23 
1974 
174,31 
113,92 
65,55 
40,38 
68,49 
197,91 
96,90 
92,60 
74,33 
39,84 
46,56 
135,17 
1975 
69,54 
60,10 
112,63 
146,17 
103,75 
164,87 
114,08 
255,47 
291,47 
198,09 
163,29 
124,67 
1976 
186,57 
114,53 
68,47 
44,41 
37,68 
60,25 
62,03 
128,32 
98,26 
70,50 
136,07 
110,90 
1977 
149,25 
97,62 
52,41 
54,18 
45,41 
141,32 
175,83 
276,23 
183,84 
82,84 
149,26 
197,56 
1978 
66,18 
38,74 
37,90 
16,73 
14,30 
27,98 
127,84 
145,26 
105,19 
48,84 
201,52 
101,32 
1979 
39,20 
35,46 
40,22 
64,89 
77,72 
53,21 
155,13 
210,11 
137,20 
558,37 
227,29 
254,34 
1980 
112,83 
48,25 
43,38 
35,36 
175,79 
61,02 
69,16 
161,85 
207,89 
199,95 
281,10 
195,19 
1981 
109,85 
151,65 
36,15 
37,58 
29,49 
43,34 
27,78 
20,83 
103,42 
58,23 
55,52 
86,44 
1982 
34,94 
33,70 
25,47 
17,39 
24,36 
129,38 
182,78 
224,71 
207,50 
353,41 
536,75 
162,52 
1983 
83,82 
202,47 
211,80 
281,86 
711,81 
311,32 
618,53 
387,77 
189,06 
205,67 
171,92 
69,34 
1984 
120,73 
124,65 
54,49 
87,56 
314,87 
277,07 
357,76 
297,37 
267,14 
288,16 
159,46 
84,91 
1985 
50,35 
99,65 
104,10 
267,28 
328,63 
214,07 
244,05 
465,86 
294,81 
126,94 
57,76 
32,42 
1986 
29,57 
34,14 
79,63 
292,30 
150,52 
159,96 
236,10 
221,36 
135,81 
110,72 
401,15 
202,01
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Santo Ângelo                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1942  98,42  66,55  128,70  88,13  231,81  210,89  116,82  174,20  146,30  205,78  77,75  50,21
1943  27,25  28,12  28,15  24,60  114,90  186,66  148,42  109,46  150,74  106,59  56,17  45,48
1944  39,28  33,14  30,67  23,96  27,50  112,64  63,63  37,60  48,09  80,69  45,44  20,30
1945  15,08  11,79  11,26  9,19  20,13  14,66  47,97  72,70  110,72  54,11  30,13  49,83
1946  150,22  121,65  51,65  45,18  63,51  106,06  132,61  71,17  51,93  105,84  72,14  109,11
1947  106,55  49,27  43,32  57,33  255,45  227,30  117,38  93,37  126,66  95,92  45,58  127,75
1948  51,80  58,58  38,87  180,19  149,17  168,17  180,96  146,04  159,14  202,84  138,64  56,77
1949  51,38  25,32  42,06  48,07  26,15  110,24  107,65  78,89  159,01  161,08  66,05  35,09
1950  33,76  27,15  35,12  35,38  73,12  150,90  127,71  252,80  159,37  268,10  140,48  133,26
1951  60,01  60,86  61,51  31,63  27,25  31,05  27,20  18,50  23,24  241,14  232,84  85,72
1952  49,81  45,95  24,44  29,42  21,01  177,83  144,79  69,96  75,55  186,20  83,54  44,45
1953  70,49  50,76  29,40  27,32  79,27  175,88  94,74  126,85  461,06  395,37  149,70  84,41
1954  94,06  70,27  69,77  126,29  81,80  217,28  318,45  179,55  384,33  499,30  160,96  117,72
1955  70,65  64,04  63,43  139,17  260,27  260,15  238,53  133,39  104,01  204,58  68,95  44,56
1956  80,51  58,67  27,41  298,78  147,31  95,42  114,35  142,56  121,39  76,78  43,34  39,90
1957  90,73  47,13  27,71  28,46  38,96  44,44  99,55  133,33  233,21  122,05  188,21  72,73
1958  41,45  40,59  43,63  29,79  26,01  40,83  77,74  185,05  102,26  183,75  104,66  231,17
1959  71,71  102,97  122,10  231,08  192,64  231,38  194,32  154,80  232,72  318,94  120,34  53,81
1960  38,01  40,93  23,04  26,19  17,59  59,60  52,42  66,68  199,41  165,29  101,69  53,90
1961  84,65  45,34  143,24  192,52  105,45  194,33  217,49  139,58  390,24  453,23  226,47  105,79
1962  65,35  32,22  30,04  30,96  65,11  32,90  46,68  48,89  41,05  27,71  27,27  16,53
1963  46,86  47,26  27,86  25,18  27,25  55,24  45,63  80,43  222,71  319,92  389,95  212,01
1964  66,25  47,26  31,82  126,98  69,04  43,65  45,99  170,37  224,22  116,43  57,50  38,35
1965  32,19  43,89  26,32  67,22  59,81  32,21  63,82  273,05  412,89  193,89  107,09  180,67
1966  156,51  159,13  136,90  76,08  45,29  112,84  128,54  244,69  278,62  376,27  178,95  148,78
1967  83,36  61,29  81,62  36,88  31,37  59,99  114,43  217,77  373,08  138,31  78,04  48,76
1968  29,77  29,40  19,85  25,38  21,30  24,08  74,06  24,07  53,02  66,89  122,62  53,52
1969  145,05  131,83  62,68  51,93  67,40  90,30  56,88  65,94  49,55  34,81  101,13  45,14
1970  67,33  26,99  34,90  22,63  99,67  226,25  182,36  117,50  86,92  148,55  48,73  118,86
1971  106,31  81,38  196,05  122,28  135,65  201,81  250,35  260,59  117,21  69,45  38,92  30,25
1972  31,83  56,61  31,46  62,36  61,28  749,09  281,70  508,16  381,22  186,55  253,88  296,89
1973  198,20  179,35  105,37  95,49  251,46  203,11  402,78  425,76  355,25  199,65  92,02  185,23
1974  174,31  113,92  65,55  40,38  68,49  197,91  96,90  92,60  74,33  39,84  46,56  135,17
1975  69,54  60,10  112,63  146,17  103,75  164,87  114,08  255,47  291,47  198,09  163,29  124,67
1976  186,57  114,53  68,47  44,41  37,68  60,25  62,03  128,32  98,26  70,50  136,07  110,90
1977  149,25  97,62  52,41  54,18  45,41  141,32  175,83  276,23  183,84  82,84  149,26  197,56
1978  66,18  38,74  37,90  16,73  14,30  27,98  127,84  145,26  105,19  48,84  201,52  101,32
1979  39,20  35,46  40,22  64,89  77,72  53,21  155,13  210,11  137,20  558,37  227,29  254,34
1980  112,83  48,25  43,38  35,36  175,79  61,02  69,16  161,85  207,89  199,95  281,10  195,19
1981  109,85  151,65  36,15  37,58  29,49  43,34  27,78  20,83  103,42  58,23  55,52  86,44
1982  34,94  33,70  25,47  17,39  24,36  129,38  182,78  224,71  207,50  353,41  536,75  162,52
1983  83,82  202,47  211,80  281,86  711,81  311,32  618,53  387,77  189,06  205,67  171,92  69,34
1984  120,73  124,65  54,49  87,56  314,87  277,07  357,76  297,37  267,14  288,16  159,46  84,91
1985  50,35  99,65  104,10  267,28  328,63  214,07  244,05  465,86  294,81  126,94  57,76  32,42
1986  29,57  34,14  79,63  292,30  150,52  159,96  236,10  221,36  135,81  110,72  401,15  202,01

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Santo Ângelo 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1987 
143,86 
128,20 
64,66 
343,56 
332,59 
210,53 
564,97 
293,01 
209,38 
177,94 
142,65 
66,32 
1988 
54,79 
90,78 
38,27 
79,83 
77,05 
94,18 
62,71 
45,70 
267,72 
161,09 
143,50 
76,98 
1989 
141,22 
101,42 
55,37 
68,95 
63,73 
55,47 
273,83 
157,22 
664,57 
257,21 
140,65 
89,16 
1990 
131,78 
80,44 
83,04 
277,56 
214,96 
560,39 
270,10 
126,45 
420,75 
373,16 
321,25 
167,68 
1991 
77,98 
54,84 
39,33 
40,78 
32,04 
201,72 
112,48 
123,86 
68,79 
95,44 
49,11 
117,27 
1992 
106,31 
140,63 
123,88 
139,18 
696,00 
418,86 
267,08 
189,93 
231,32 
187,63 
164,14 
105,53 
1993 
157,72 
98,24 
136,46 
71,62 
150,24 
219,12 
305,77 
130,72 
98,47 
154,96 
303,67 
324,02 
1994 
113,90 
280,82 
130,53 
187,89 
233,76 
318,25 
374,88 
168,42 
196,79 
204,47 
244,41 
180,56 
1995 
215,31 
100,82 
90,98 
49,46 
40,95 
55,96 
78,74 
72,04 
52,82 
201,62 
66,86 
62,65 
1996 
175,55 
276,49 
119,32 
133,17 
64,43 
108,73 
200,85 
135,79 
159,17 
134,91 
133,87 
121,97 
1997 
71,11 
86,89 
48,30 
35,69 
40,62 
108,61 
77,04 
230,53 
114,52 
747,38 
717,25 
255,79 
1998 
244,28 
418,09 
249,13 
304,83 
372,71 
190,57 
210,88 
384,66 
314,19 
268,18 
118,51 
86,05 
1999 
64,94 
68,17 
42,15 
74,99 
94,88 
165,14 
225,19 
126,23 
206,08 
252,27 
121,98 
71,03 
2000 
67,50 
47,89 
59,78 
76,83 
68,59 
192,80 
208,45 
114,98 
118,09 
375,12 
204,16 
147,81 
2001 
313,16 
188,91 
111,53 
141,97 
195,66 
114,40 
130,79 
73,53 
87,23 
222,63 
110,32 
76,37 
2002 
65,69 
58,39 
51,67 
93,94 
217,68 
320,37 
219,99 
316,98 
384,64 
642,12 
376,39 
490,91 
2003 
279,20 
203,04 
163,09 
104,79 
160,67 
124,32 
160,30 
95,34 
80,14 
96,10 
139,22 
567,69 
2004 
179,88 
75,86 
54,92 
47,78 
70,16 
87,72 
132,01 
72,28 
80,64 
97,81 
154,41 
110,68 
2005 
68,35 
32,33 
24,90 
98,32 
264,83 
418,31 
204,53 
146,78 
182,85 
426,43 
179,22 
109,89 
2006 
79,54 
48,88 
61,24 
62,72 
40,39 
73,00 
105,57 
120,39 
109,33 
121,52 
232,41 
178,62 
2007 
137,83 
74,63 
58,59 
125,53 
243,03 
115,20 
168,98 
116,85 
258,32 
268,51 
271,70 
120,86 
2008 
72,50 
49,87 
39,53 
35,81 
54,81 
145,90 
106,69 
140,83 
101,16 
330,89 
285,23 
121,01 
2009 
85,31 
73,93 
46,15 
23,87 
30,55 
52,26 
104,83 
284,36 
359,46 
246,59 
445,43 
354,44 
2010 
228,13 
186,24 
106,36 
122,49 
175,22 
194,73 
268,71 
158,22 
268,79 
151,25 
100,26 
202,94 
2011 
111,16 
161,72 
268,88 
305,81 
212,16 
249,83 
389,83 
312,33 
149,77 
130,31 
118,69 
57,25 
2012 
40,92 
26,03 
27,56 
18,10 
15,35 
23,16 
70,40 
64,11 
101,59 
334,19 
191,35 
233,96 
2013 
231,95 
111,16 
135,75 
146,26 
116,99 
106,98 
135,33 
178,85 
168,93 
133,96 
113,28 
121,30 
2014 
175,55 
82,26 
96,10 
136,30 
221,14 
462,44 
383,80 
191,74 
256,97 
363,16 
198,73 
132,90 
2015 
287,64 
196,89 
107,94 
162,07 
166,24 
244,58 
485,95 
190,60 
162,38 
229,29 
280,87 
650,01 
2016 
225,24 
177,33 
182,45 
269,59 
186,68 
104,31 
106,54 
121,37 
119,55 
284,38 
217,10 
112,89 
2017 
290,84 
116,51 
152,71 
377,65 
554,89 
764,37 
168,20 
138,07 
90,72 
273,26 
220,11 
135,41 
2018 
184,92 
125,71 
112,63 
92,80 
116,10 
113,10 
122,60 
93,47 
178,69 
173,97 
328,62 
206,87 
2019 
197,90 
122,22 
204,86 
126,28 
310,51 
176,02 
145,19 
94,65 
86,94 
145,49 
309,49 
94,17 
2020 
76,07 
45,03 
27,86 
22,78 
46,10 
113,38 
621,70 
237,46 
189,94 
215,29 
171,25 
135,99
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Santo Ângelo                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1987  143,86  128,20  64,66  343,56  332,59  210,53  564,97  293,01  209,38  177,94  142,65  66,32
1988  54,79  90,78  38,27  79,83  77,05  94,18  62,71  45,70  267,72  161,09  143,50  76,98
1989  141,22  101,42  55,37  68,95  63,73  55,47  273,83  157,22  664,57  257,21  140,65  89,16
1990  131,78  80,44  83,04  277,56  214,96  560,39  270,10  126,45  420,75  373,16  321,25  167,68
1991  77,98  54,84  39,33  40,78  32,04  201,72  112,48  123,86  68,79  95,44  49,11  117,27
1992  106,31  140,63  123,88  139,18  696,00  418,86  267,08  189,93  231,32  187,63  164,14  105,53
1993  157,72  98,24  136,46  71,62  150,24  219,12  305,77  130,72  98,47  154,96  303,67  324,02
1994  113,90  280,82  130,53  187,89  233,76  318,25  374,88  168,42  196,79  204,47  244,41  180,56
1995  215,31  100,82  90,98  49,46  40,95  55,96  78,74  72,04  52,82  201,62  66,86  62,65
1996  175,55  276,49  119,32  133,17  64,43  108,73  200,85  135,79  159,17  134,91  133,87  121,97
1997  71,11  86,89  48,30  35,69  40,62  108,61  77,04  230,53  114,52  747,38  717,25  255,79
1998  244,28  418,09  249,13  304,83  372,71  190,57  210,88  384,66  314,19  268,18  118,51  86,05
1999  64,94  68,17  42,15  74,99  94,88  165,14  225,19  126,23  206,08  252,27  121,98  71,03
2000  67,50  47,89  59,78  76,83  68,59  192,80  208,45  114,98  118,09  375,12  204,16  147,81
2001  313,16  188,91  111,53  141,97  195,66  114,40  130,79  73,53  87,23  222,63  110,32  76,37
2002  65,69  58,39  51,67  93,94  217,68  320,37  219,99  316,98  384,64  642,12  376,39  490,91
2003  279,20  203,04  163,09  104,79  160,67  124,32  160,30  95,34  80,14  96,10  139,22  567,69
2004  179,88  75,86  54,92  47,78  70,16  87,72  132,01  72,28  80,64  97,81  154,41  110,68
2005  68,35  32,33  24,90  98,32  264,83  418,31  204,53  146,78  182,85  426,43  179,22  109,89
2006  79,54  48,88  61,24  62,72  40,39  73,00  105,57  120,39  109,33  121,52  232,41  178,62
2007  137,83  74,63  58,59  125,53  243,03  115,20  168,98  116,85  258,32  268,51  271,70  120,86
2008  72,50  49,87  39,53  35,81  54,81  145,90  106,69  140,83  101,16  330,89  285,23  121,01
2009  85,31  73,93  46,15  23,87  30,55  52,26  104,83  284,36  359,46  246,59  445,43  354,44
2010  228,13  186,24  106,36  122,49  175,22  194,73  268,71  158,22  268,79  151,25  100,26  202,94
2011  111,16  161,72  268,88  305,81  212,16  249,83  389,83  312,33  149,77  130,31  118,69  57,25
2012  40,92  26,03  27,56  18,10  15,35  23,16  70,40  64,11  101,59  334,19  191,35  233,96
2013  231,95  111,16  135,75  146,26  116,99  106,98  135,33  178,85  168,93  133,96  113,28  121,30
2014  175,55  82,26  96,10  136,30  221,14  462,44  383,80  191,74  256,97  363,16  198,73  132,90
2015  287,64  196,89  107,94  162,07  166,24  244,58  485,95  190,60  162,38  229,29  280,87  650,01
2016  225,24  177,33  182,45  269,59  186,68  104,31  106,54  121,37  119,55  284,38  217,10  112,89
2017  290,84  116,51  152,71  377,65  554,89  764,37  168,20  138,07  90,72  273,26  220,11  135,41
2018  184,92  125,71  112,63  92,80  116,10  113,10  122,60  93,47  178,69  173,97  328,62  206,87
2019  197,90  122,22  204,86  126,28  310,51  176,02  145,19  94,65  86,94  145,49  309,49  94,17
2020  76,07  45,03  27,86  22,78  46,10  113,38  621,70  237,46  189,94  215,29  171,25  135,99