Nota Técnica nº 859/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 1° de dezembro de 2016. 
 
 
 
 
Processo nº 48500.003691/2015-83 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica PCH Saltinho, com registro de intenção à 
outorga de autorização conferido à Vertente Engenharia 
Ltda., por meio do Despacho nº 3.298, de 23 de setembro 
de 2015, localizada no município de Cruz Machado, no 
estado Paraná. 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Saltinho, com 6.970 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.034564-4.01, com registro de intenção à outorga de autorização 
conferido à Vertente Engenharia Ltda. (Vertente) por meio do Despacho nº 3.298, de 23 de setembro de 2015, 
localizada no rio Santana, sub-bacia 65, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, no município de Cruz Machado, no 
estado do Paraná. 
 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 07/11/2014, por meio do Despacho n° 4.364 foram aprovados os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio Santana, onde foram identificados 3 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Saltinho. 
 
3. 
Em 23 de setembro de 2015, por meio do Despacho nº 3.298, foi conferido o registro de intenção à 
outorga de autorização conferido à Vertente. 
 
4. 
Em 22 de agosto de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento, sendo a documentação complementada2 em 24 de novembro de 2016. 
 
 
 
 
III – DA ANÁLISE 
 
1 Por meio do Ofício n° 056/2016, Documento nº 48513.021091/2016-00. 
2 Por meio do Ofício n° 073/2016, Documento nº 48513.030742/2016-00. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

FL. 02 da Nota Técnica nº 859/2016–SCG/ANEEL, de 1/12/2016 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela Vertente para emissão do Despacho de Registro de 
Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH 
Saltinho. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 4.364, de 07/11/2014. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Saltinho 
PCH Saltinho 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
25°55'54,35"S 
51°20'53,47"W 
25°55'54"S 
51°20'53"W 
NA Montante (m) 
810 
810 
NA Jusante (m) 
751,21 
751,21 
Queda Bruta (m) 
58,79 
58,79 
Área do Reservatório (km²) 
0,59 
0,4538 
Potência (kW) 
6.970 
6.970 
Vazão QMLT 3 (m³/s) 
9,52 
9,66 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Santana 
ESTADO: 
PR 
SUB-
BACIA: 
65 
DESPACHO: 
4.364 
DATA: 
07/11/2014 
AUTOR: 
Electra Power Geração de Energia S.A. 
POTÊNCIA: 
12.670 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
3 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a montante Coordenadas da Casa de Força 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH São Pedro 
25°56'23,52"S 
51°18'16,28"W 
855 
819,97 
3670 
Disponível 
(inventariado) 
Aproveitamento a jusante 
Coordenadas do Limite Máximo 
do Reservatório 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Não existe4 
– 
– 
– 
– 
– 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
3 Vazão Média de Longo Termo. 
4 Não há interferência em usina do rio principal, o rio Areia, em decorrência da manutenção do nível de jusante, conforme 
parágrafo 11 da Nota Técnica n° 608/2014 – SGH/ANEEL, de 7/11/2014 – SIC n° 48539.010981/2014-00. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
PCH Saltinho      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do barramento    25°55'54,35"S
51°20'53,47"W      25°55'54"S
51°20'53"W    
NA Montante (m)    810      810    
NA Jusante (m)    751,21      751,21    
Queda Bruta (m)    58,79      58,79    
Área do Reservatório (km²)    0,59      0,4538    
Potência (kW)    6.970      6.970    
Vazão Q 3 (m³/s)
MLT    9,52      9,66    
NOME DO RIO:  Santana          ESTADO:        PR        SUB-
BACIA:    65
DESPACHO:  4.364          DATA:        07/11/2014            
AUTOR:  Electra Power Geração de Energia S.A.                              
POTÊNCIA:  12.670 kW          EIXOS
IDENTIFICADOS:        3            
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                
Aproveitamento a montante  Coordenadas da Casa de Força        NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  
          (m)        (m)        (kW)      
PCH São Pedro  25°56'23,52"S
51°18'16,28"W      855        819,97        3670      Disponível
(inventariado)  
Aproveitamento a jusante    Coordenadas do Limite Máximo      NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  
    do Reservatório      (m)        (m)        (kW)      
Não existe4  –      –        –        –      –  

FL. 03 da Nota Técnica nº 859/2016–SCG/ANEEL, de 1/12/2016 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Vertente Engenharia Ltda 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Gustavo Antonio Pereira Bastos 
5915482-0 
082340-0-SC 
Responsável Geral do Projeto  
Diogo Amandio Klein 
20162709678 
SC-105446-0/D 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Eduardo Gabriel de Pauli Baptista 
20162623420 
SC-94145-0/D 
Estudos geotécnicos 
Cláudia d'Avila Bastos 
5889654-7 
088306-4-SC 
Estudos hidrológicos 
Gustavo Antonio Pereira Bastos 
6017437-7 
108945-8-SC 
Estudos energéticos 
Gustavo Antonio Pereira Bastos 
6017437-7 
108945-8-SC 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não apresentou 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não apresentou 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico. 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é a mesma dos Estudos de Inventário. 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Saltinho 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
342,22 
NOME DO RIO DA USINA: 
Santana 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
65415000 
Fazenda Maracanã 
Palmital 
327 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
65310000 
União da Vitória 
Iguaçu 
24200 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
600 
TR (anos): 
10.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Creager 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Gravidade/Concreto Ciclópico 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Empresa Projetista:  Vertente Engenharia Ltda        
Responsável Técnico    Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Gustavo Antonio Pereira Bastos  5915482-0    082340-0-SC    Responsável Geral do Projeto
Diogo Amandio Klein  20162709678    SC-105446-0/D    Estudos cartográficos e
topográficos
Eduardo Gabriel de Pauli Baptista  20162623420    SC-94145-0/D    Estudos geotécnicos
Cláudia d'Avila Bastos  5889654-7    088306-4-SC    Estudos hidrológicos
Gustavo Antonio Pereira Bastos  6017437-7    108945-8-SC    Estudos energéticos
Gustavo Antonio Pereira Bastos  6017437-7    108945-8-SC    Estruturas extravasoras
  Tipo de licença  Não apresentou
  Tipo de Licença    Não apresentou
  Queda e níveis operacionais    A queda do Sumário Executivo é a mesma dos Estudos de Inventário.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  342,22  NOME DO RIO DA USINA:    Santana  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
65415000  Fazenda Maracanã    Palmital    327
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
65310000  União da Vitória    Iguaçu    24200
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):  600  TR (anos):  10.000
TIPO DE VERTEDOURO:  Creager    

FL. 04 da Nota Técnica nº 859/2016–SCG/ANEEL, de 1/12/2016 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Gustavo Antonio Pereira Bastos - 108945-8-SC 
Nº DA ART 
6017437-
75 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
65415000 
Fazenda Maracanã 
Palmital 
327 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 6.970 kW é a mesma do inventário. O projeto prevê 2 turbinas de 3.590 kW e 2 
geradores de potência unitária nominal de 3.900 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
10. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Saltinho 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
6970 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência por gerador (kVA) / fator de potência 
3900 / 0,9 
Potência por turbina (kW) / engolimento mínimo (m3/s) 
3590 / 2,07 
Rendimento da turbina 
93,00% 
Rendimento do gerador 
97,00% 
Taxa equivalente de indisponibilidade forçada (%) 
1,00% 
Indisponibilidade programada (%) 
2,00% 
Perdas hidráulicas nominais (m) 
1,58 
Queda bruta nominal (m) 
58,79 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
4,60% 
Consumo Interno (kW médio) 
67 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
0,56 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
07 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
12. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Saltinho conforme solicitado pela Vertente Engenharia Ltda., bem como o encaminhamento de 
documento ao Instituto das Águas do Paraná, para fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o 
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes. 
 
5 Documento nº 48513.030742/2016-00 
6 Verificar no licenciamento quando da publicação dos parâmetros de garantia física 
7 Verificar na DRDH ou Outorga de uso da água quando da publicação dos parâmetros de garantia física 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
NOME DO RESP. TÉCNICO:      Gustavo Antonio Pereira Bastos - 108945-8-SC      Nº DA ART  6017437-
75  
                
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA                
CÓDIGO    NOME    RIO  A.D. (em km²):      
65415000    Fazenda Maracanã    Palmital  327      
Estudos Energéticos  A potência de 6.970 kW é a mesma do inventário. O projeto prevê 2 turbinas de 3.590 kW e 2
geradores de potência unitária nominal de 3.900 kVA, com 0,9 de fator de potência.
PCH Saltinho  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  6970
Número de Unidades Geradoras  2
Potência por gerador (kVA) / fator de potência  3900 / 0,9
Potência por turbina (kW) / engolimento mínimo (m3/s)  3590 / 2,07
Rendimento da turbina  93,00%
Rendimento do gerador  97,00%
Taxa equivalente de indisponibilidade forçada (%)  1,00%
Indisponibilidade programada (%)  2,00%
Perdas hidráulicas nominais (m)  1,58
Queda bruta nominal (m)  58,79
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  4,60%
Consumo Interno (kW médio)  67
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  0,56
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  07
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

FL. 05 da Nota Técnica nº 859/2016–SCG/ANEEL, de 1/12/2016 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
13. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
14. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Saltinho sob a titularidade da empresa Vertente Engenharia Ltda. 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
15. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento ao Instituto de Águas do Paraná, para fins da emissão 
da DRDH. 
 
 
 
JOÃO PAULO GUIMARÃES 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração  
 
 
 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

FL. 06 da Nota Técnica nº 859/2016–SCG/ANEEL, de 1/12/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Saltinho 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1945 
2,50 
4,44 
7,17 
3,43 
2,63 
3,98 13,73 
4,08 
3,67 
5,76 
4,06 
5,68 
1946 
8,93 
29,39 
16,00 
7,37 
4,97 
7,27 13,07 
5,68 
4,08 13,70 
6,86 
9,36 
1947 
9,13 
21,54 
8,23 
6,56 
4,10 12,97 
9,36 11,19 29,39 14,01 
5,28 
7,06 
1948 
6,93 
12,03 
8,30 
5,43 10,30 
5,27 
5,40 10,07 
4,85 
8,36 
7,79 
2,61 
1949 
2,96 
1,95 
3,97 
10,41 
5,03 
6,18 
2,87 
3,88 
3,27 
4,48 
2,73 
3,21 
1950 
8,19 
8,17 
7,39 
2,97 
5,32 
3,65 
3,64 
2,13 
4,30 17,47 
7,33 
5,73 
1951 
7,73 
14,54 
17,36 
4,54 
2,73 
3,40 
2,35 
1,45 
1,84 17,15 10,88 
8,35 
1952 
5,96 
5,63 
4,13 
4,11 
1,85 
6,16 
4,71 
2,73 
9,64 13,60 18,09 
6,34 
1953 
9,05 
11,92 
5,49 
5,33 
4,79 
3,24 
2,40 
2,40 
8,01 14,33 14,75 
12,55 
1954 
17,47 
7,65 
9,80 
7,17 28,13 13,18 
9,04 
4,72 
7,37 10,67 
4,66 
3,69 
1955 
2,92 
6,36 
7,26 
7,11 13,70 22,17 19,87 
8,96 
8,81 
2,94 
2,28 
2,96 
1956 
8,94 
6,41 
3,80 
11,09 14,12 
7,05 
5,87 
8,44 
8,67 
5,56 
3,55 
2,95 
1957 
5,33 
10,02 
4,74 
4,93 
3,74 13,81 27,19 33,68 37,23 11,19 10,77 
8,72 
1958 
8,69 
4,30 
7,42 
4,01 
3,26 
3,81 
4,07 
6,69 15,37 
6,86 
6,61 
11,30 
1959 
7,56 
8,70 
4,94 
7,86 
7,66 
7,03 
4,31 
4,57 
7,52 
4,77 
2,77 
2,10 
1960 
1,77 
4,42 
2,08 
5,43 
4,08 
5,71 
3,01 
9,00 12,03 12,13 11,92 
4,23 
1961 
5,11 
5,53 
14,12 
7,61 
5,83 
6,25 
3,03 
1,96 
9,78 10,21 15,58 
7,51 
1962 
4,96 
6,81 
10,46 
3,51 
3,64 
2,98 
1,87 
1,24 
8,08 14,75 
5,49 
3,56 
1963 
6,98 
9,00 
13,81 
5,73 
2,47 
2,21 
1,40 
1,38 
2,63 20,29 13,60 
10,13 
1964 
3,04 
4,26 
7,44 
7,47 
6,45 
7,67 
7,09 10,11 
8,30 
4,65 
3,09 
4,26 
1965 
3,87 
4,97 
5,35 
4,53 22,28 
6,40 23,32 
7,55 
7,25 19,77 12,97 
11,92 
1966 
6,97 
18,30 
7,46 
3,54 
3,09 
6,11 
5,87 
2,60 
7,89 13,49 10,01 
12,24 
1967 
9,07 
13,28 
12,76 
6,42 
2,81 
6,47 
3,83 
5,50 
5,53 
3,89 
3,93 
6,01 
1968 
8,13 
3,74 
3,09 
5,29 
2,65 
2,54 
2,54 
2,30 
2,93 
3,69 
4,83 
3,54 
1969 
5,16 
8,88 
7,29 
19,03 
8,37 12,66 
9,43 
4,26 
5,27 
7,82 12,66 
7,40 
1970 
7,99 
5,07 
3,78 
3,14 
5,58 13,60 11,09 
3,43 
4,20 
8,90 
3,18 
10,24 
1971 
19,66 
14,22 
16,63 
7,80 14,33 17,05 13,81 
6,26 
4,93 
7,50 
2,96 
2,71 
1972 
5,23 
13,28 
9,48 
7,33 
2,69 
5,51 
5,99 14,01 22,59 19,98 14,12 
13,70 
1973 
12,76 
8,08 
5,27 
9,80 16,42 16,21 14,12 22,38 23,95 19,87 12,97 
5,39 
1974 
10,88 
7,70 
8,29 
5,18 
3,04 
7,28 
9,08 
5,09 11,09 
4,58 
6,12 
5,57 
1975 
6,64 
5,60 
7,67 
5,41 
3,54 
4,94 
3,36 
8,64 13,91 26,04 13,49 
20,81 
1976 
10,56 
10,18 
15,27 
14,33 
7,78 15,27 
8,50 13,60 11,19 
6,61 10,98 
6,98 
1977 
12,76 
13,07 
17,26 
11,61 
4,35 
5,99 
4,12 
5,85 
5,82 13,91 
9,04 
8,14 
1978 
3,09 
2,38 
4,47 
1,58 
1,64 
2,03 
6,21 
4,62 
4,54 
2,52 
8,12 
4,83 
1979 
4,14 
3,89 
5,66 
4,01 25,00 
4,39 
3,82 
5,26 10,56 20,71 22,59 
13,28 
1980 
9,37 
6,40 
15,17 
4,59 
5,28 
4,61 10,98 11,61 18,30 
9,86 
6,26 
19,14 
1981 
13,28 
18,41 
7,38 
5,57 
3,74 
3,36 
2,83 
3,13 
3,85 
9,24 
8,44 
15,69 
1982 
7,61 
11,40 
4,27 
1,92 
3,65 14,12 19,98 
7,32 
4,42 19,56 39,12 
17,78 
1983 
13,07 
12,86 
17,57 
13,07 41,63 20,29 81,47 14,01 21,02 17,36 11,30 
14,01 
1984 
5,23 
3,40 
5,57 
5,60 
8,92 17,78 
7,16 24,58 
9,12 
5,58 17,57 
8,41 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Saltinho                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1945  2,50  4,44  7,17  3,43  2,63  3,98  13,73  4,08  3,67  5,76  4,06  5,68
1946  8,93  29,39  16,00  7,37  4,97  7,27  13,07  5,68  4,08  13,70  6,86  9,36
1947  9,13  21,54  8,23  6,56  4,10  12,97  9,36  11,19  29,39  14,01  5,28  7,06
1948  6,93  12,03  8,30  5,43  10,30  5,27  5,40  10,07  4,85  8,36  7,79  2,61
1949  2,96  1,95  3,97  10,41  5,03  6,18  2,87  3,88  3,27  4,48  2,73  3,21
1950  8,19  8,17  7,39  2,97  5,32  3,65  3,64  2,13  4,30  17,47  7,33  5,73
1951  7,73  14,54  17,36  4,54  2,73  3,40  2,35  1,45  1,84  17,15  10,88  8,35
1952  5,96  5,63  4,13  4,11  1,85  6,16  4,71  2,73  9,64  13,60  18,09  6,34
1953  9,05  11,92  5,49  5,33  4,79  3,24  2,40  2,40  8,01  14,33  14,75  12,55
1954  17,47  7,65  9,80  7,17  28,13  13,18  9,04  4,72  7,37  10,67  4,66  3,69
1955  2,92  6,36  7,26  7,11  13,70  22,17  19,87  8,96  8,81  2,94  2,28  2,96
1956  8,94  6,41  3,80  11,09  14,12  7,05  5,87  8,44  8,67  5,56  3,55  2,95
1957  5,33  10,02  4,74  4,93  3,74  13,81  27,19  33,68  37,23  11,19  10,77  8,72
1958  8,69  4,30  7,42  4,01  3,26  3,81  4,07  6,69  15,37  6,86  6,61  11,30
1959  7,56  8,70  4,94  7,86  7,66  7,03  4,31  4,57  7,52  4,77  2,77  2,10
1960  1,77  4,42  2,08  5,43  4,08  5,71  3,01  9,00  12,03  12,13  11,92  4,23
1961  5,11  5,53  14,12  7,61  5,83  6,25  3,03  1,96  9,78  10,21  15,58  7,51
1962  4,96  6,81  10,46  3,51  3,64  2,98  1,87  1,24  8,08  14,75  5,49  3,56
1963  6,98  9,00  13,81  5,73  2,47  2,21  1,40  1,38  2,63  20,29  13,60  10,13
1964  3,04  4,26  7,44  7,47  6,45  7,67  7,09  10,11  8,30  4,65  3,09  4,26
1965  3,87  4,97  5,35  4,53  22,28  6,40  23,32  7,55  7,25  19,77  12,97  11,92
1966  6,97  18,30  7,46  3,54  3,09  6,11  5,87  2,60  7,89  13,49  10,01  12,24
1967  9,07  13,28  12,76  6,42  2,81  6,47  3,83  5,50  5,53  3,89  3,93  6,01
1968  8,13  3,74  3,09  5,29  2,65  2,54  2,54  2,30  2,93  3,69  4,83  3,54
1969  5,16  8,88  7,29  19,03  8,37  12,66  9,43  4,26  5,27  7,82  12,66  7,40
1970  7,99  5,07  3,78  3,14  5,58  13,60  11,09  3,43  4,20  8,90  3,18  10,24
1971  19,66  14,22  16,63  7,80  14,33  17,05  13,81  6,26  4,93  7,50  2,96  2,71
1972  5,23  13,28  9,48  7,33  2,69  5,51  5,99  14,01  22,59  19,98  14,12  13,70
1973  12,76  8,08  5,27  9,80  16,42  16,21  14,12  22,38  23,95  19,87  12,97  5,39
1974  10,88  7,70  8,29  5,18  3,04  7,28  9,08  5,09  11,09  4,58  6,12  5,57
1975  6,64  5,60  7,67  5,41  3,54  4,94  3,36  8,64  13,91  26,04  13,49  20,81
1976  10,56  10,18  15,27  14,33  7,78  15,27  8,50  13,60  11,19  6,61  10,98  6,98
1977  12,76  13,07  17,26  11,61  4,35  5,99  4,12  5,85  5,82  13,91  9,04  8,14
1978  3,09  2,38  4,47  1,58  1,64  2,03  6,21  4,62  4,54  2,52  8,12  4,83
1979  4,14  3,89  5,66  4,01  25,00  4,39  3,82  5,26  10,56  20,71  22,59  13,28
1980  9,37  6,40  15,17  4,59  5,28  4,61  10,98  11,61  18,30  9,86  6,26  19,14
1981  13,28  18,41  7,38  5,57  3,74  3,36  2,83  3,13  3,85  9,24  8,44  15,69
1982  7,61  11,40  4,27  1,92  3,65  14,12  19,98  7,32  4,42  19,56  39,12  17,78
1983  13,07  12,86  17,57  13,07  41,63  20,29  81,47  14,01  21,02  17,36  11,30  14,01
1984  5,23  3,40  5,57  5,60  8,92  17,78  7,16  24,58  9,12  5,58  17,57  8,41

FL. 07 da Nota Técnica nº 859/2016–SCG/ANEEL, de 1/12/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Saltinho 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1985 
4,39 
10,17 
6,91 
13,39 
4,46 
2,68 
3,18 
1,73 
2,30 
2,22 
5,32 
0,97 
1986 
3,85 
14,43 
10,29 
6,58 
8,73 
6,05 
2,76 
4,29 
6,70 
6,17 
9,42 
11,50 
1987 
9,84 
11,61 
3,64 
4,92 28,03 16,42 
8,90 
5,77 
4,36 
9,45 
6,26 
5,32 
1988 
4,34 
5,90 
7,62 
3,82 23,74 12,76 
5,05 
2,54 
2,49 10,77 
4,14 
5,22 
1989 
13,81 
16,84 
8,57 
11,92 11,09 
5,37 10,46 12,03 25,31 
9,00 
4,83 
3,57 
1990 
20,39 
9,71 
7,20 
19,14 15,17 25,31 19,14 20,92 20,19 22,49 20,81 
7,37 
1991 
4,49 
3,83 
1,79 
3,66 
2,36 
9,13 
4,39 
4,84 
2,01 
7,80 
8,33 
8,83 
1992 
4,38 
9,27 
11,82 
5,76 37,44 26,98 19,24 13,18 10,56 
7,59 
7,58 
4,98 
1993 
4,66 
6,84 
13,48 
9,31 14,96 
8,74 
8,40 
4,77 17,99 21,86 
7,24 
19,35 
1994 
3,95 
9,80 
6,16 
4,96 10,98 16,52 17,05 
5,63 
3,47 
4,70 10,67 
5,70 
1995 
40,79 
18,93 
7,60 
6,03 
3,03 
6,15 15,27 
3,16 
9,25 10,45 
4,14 
5,60 
1996 
19,03 
20,19 
18,93 
12,34 
3,56 11,09 18,09 
8,58 12,86 20,29 12,76 
14,85 
1997 
13,81 
30,33 
9,75 
3,52 
4,09 11,92 
6,67 14,96 
7,61 32,00 35,04 
9,78 
1998 
20,92 
13,49 
24,47 
39,53 23,00 
6,07 
9,83 25,52 25,94 32,94 
6,60 
7,81 
1999 
6,82 
13,49 
6,12 
10,77 
5,39 12,76 24,47 
3,68 
6,14 15,27 
4,50 
4,19 
2000 
3,98 
6,87 
11,61 
3,43 
2,86 
3,88 
5,31 
4,27 31,17 20,19 
6,66 
5,50 
2001 
9,13 
24,79 
11,30 
9,07 
8,56 10,38 14,54 
9,15 
9,49 26,57 
8,31 
5,23 
2002 
10,88 
9,88 
5,25 
3,17 
9,50 
3,83 
2,83 
4,10 10,88 14,85 18,09 
12,55 
2003 
7,07 
11,40 
10,88 
4,57 
3,06 
7,01 
4,50 
2,45 
2,11 
4,20 12,03 
20,81 
2004 
11,82 
5,16 
3,69 
3,38 
9,32 
9,11 
8,94 
3,87 
4,48 17,78 11,40 
4,74 
2005 
5,57 
2,60 
3,32 
5,46 
8,29 13,91 
8,63 
5,31 26,44 37,45 13,32 
4,68 
2006 
4,62 
4,11 
3,73 
2,46 
0,52 
0,86 
1,36 
2,06 
6,50 
5,47 
4,35 
7,80 
2007 
10,31 
11,23 
9,30 
19,30 39,59 
9,32 
6,30 
4,75 
2,25 
6,65 13,57 
8,50 
2008 
8,56 
5,46 
5,90 
9,51 11,60 
7,11 
5,75 
9,46 
4,68 18,39 18,80 
4,37 
2009 
4,59 
6,72 
5,05 
2,64 
2,07 
3,11 
6,97 
8,71 31,28 28,92 12,18 
8,23 
2010 
15,58 
16,52 
10,50 
31,57 15,56 
8,04 11,02 
7,78 
2,91 
6,99 
6,32 
25,48 
2011 
20,11 
30,66 
14,33 
13,39 
4,32 
4,49 22,54 37,65 21,01 11,89 
7,88 
6,37 
2012 
12,76 
15,69 
9,28 
11,03 
7,72 21,01 13,31 
9,13 
3,49 
4,87 
3,89 
4,01 
2013 
9,96 
7,93 
12,52 
6,42 
5,91 32,97 20,39 
6,86 19,28 10,33 
6,29 
4,38 
2014 
15,41 
7,04 
14,88 
6,32 
7,49 36,82 10,10 
5,51 18,64 19,22 
8,32 
8,27 
2015 
15,50 
16,90 
10,42 
5,72 
8,99 10,66 24,41 
7,26 
8,99 30,13 26,04 
19,29 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Saltinho                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1985  4,39  10,17  6,91  13,39  4,46  2,68  3,18  1,73  2,30  2,22  5,32  0,97
1986  3,85  14,43  10,29  6,58  8,73  6,05  2,76  4,29  6,70  6,17  9,42  11,50
1987  9,84  11,61  3,64  4,92  28,03  16,42  8,90  5,77  4,36  9,45  6,26  5,32
1988  4,34  5,90  7,62  3,82  23,74  12,76  5,05  2,54  2,49  10,77  4,14  5,22
1989  13,81  16,84  8,57  11,92  11,09  5,37  10,46  12,03  25,31  9,00  4,83  3,57
1990  20,39  9,71  7,20  19,14  15,17  25,31  19,14  20,92  20,19  22,49  20,81  7,37
1991  4,49  3,83  1,79  3,66  2,36  9,13  4,39  4,84  2,01  7,80  8,33  8,83
1992  4,38  9,27  11,82  5,76  37,44  26,98  19,24  13,18  10,56  7,59  7,58  4,98
1993  4,66  6,84  13,48  9,31  14,96  8,74  8,40  4,77  17,99  21,86  7,24  19,35
1994  3,95  9,80  6,16  4,96  10,98  16,52  17,05  5,63  3,47  4,70  10,67  5,70
1995  40,79  18,93  7,60  6,03  3,03  6,15  15,27  3,16  9,25  10,45  4,14  5,60
1996  19,03  20,19  18,93  12,34  3,56  11,09  18,09  8,58  12,86  20,29  12,76  14,85
1997  13,81  30,33  9,75  3,52  4,09  11,92  6,67  14,96  7,61  32,00  35,04  9,78
1998  20,92  13,49  24,47  39,53  23,00  6,07  9,83  25,52  25,94  32,94  6,60  7,81
1999  6,82  13,49  6,12  10,77  5,39  12,76  24,47  3,68  6,14  15,27  4,50  4,19
2000  3,98  6,87  11,61  3,43  2,86  3,88  5,31  4,27  31,17  20,19  6,66  5,50
2001  9,13  24,79  11,30  9,07  8,56  10,38  14,54  9,15  9,49  26,57  8,31  5,23
2002  10,88  9,88  5,25  3,17  9,50  3,83  2,83  4,10  10,88  14,85  18,09  12,55
2003  7,07  11,40  10,88  4,57  3,06  7,01  4,50  2,45  2,11  4,20  12,03  20,81
2004  11,82  5,16  3,69  3,38  9,32  9,11  8,94  3,87  4,48  17,78  11,40  4,74
2005  5,57  2,60  3,32  5,46  8,29  13,91  8,63  5,31  26,44  37,45  13,32  4,68
2006  4,62  4,11  3,73  2,46  0,52  0,86  1,36  2,06  6,50  5,47  4,35  7,80
2007  10,31  11,23  9,30  19,30  39,59  9,32  6,30  4,75  2,25  6,65  13,57  8,50
2008  8,56  5,46  5,90  9,51  11,60  7,11  5,75  9,46  4,68  18,39  18,80  4,37
2009  4,59  6,72  5,05  2,64  2,07  3,11  6,97  8,71  31,28  28,92  12,18  8,23
2010  15,58  16,52  10,50  31,57  15,56  8,04  11,02  7,78  2,91  6,99  6,32  25,48
2011  20,11  30,66  14,33  13,39  4,32  4,49  22,54  37,65  21,01  11,89  7,88  6,37
2012  12,76  15,69  9,28  11,03  7,72  21,01  13,31  9,13  3,49  4,87  3,89  4,01
2013  9,96  7,93  12,52  6,42  5,91  32,97  20,39  6,86  19,28  10,33  6,29  4,38
2014  15,41  7,04  14,88  6,32  7,49  36,82  10,10  5,51  18,64  19,22  8,32  8,27
2015  15,50  16,90  10,42  5,72  8,99  10,66  24,41  7,26  8,99  30,13  26,04  19,29