* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
\SCG\NT\144\NT_609DG1709 
48524.008130/2021-00 
NOTA TÉCNICA Nº 630/2021-SCG/ANEEL 
Em 17 de setembro de 2021. 
 
 
 
 
 
Processo: 48500.001015/2020-41. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena 
Central Hidrelétrica São Joaquim, com 6.400 kW de 
Potência Instalada, com Registro de Intenção à 
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à Rafitec 
S/A Industria e Comércio de Sacarias. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) São Joaquim, com 6.400 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SC.040193-5.01, com Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI – PCH) conferido à Rafitec S/A Industria e Comércio de Sacarias. (Rafitec ou Interessada), 
por meio do Despacho nº 1.213, de 29 de abril de 2020, localizada no rio Lava Tudo, sub-bacia 73, na bacia 
hidrográfica do Rio Uruguai, cuja casa de força localiza-se no município de São Joaquim, estado de Santa 
Catarina. 
 
II – DOS FATOS 
2. 
O Despacho nº 1.051, de 10 de maio de 2018, aprova os Estudos de Inventário Hidrelétrico 
do rio Lava Tudo, no qual foram identificados 2 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH São 
Joaquim. 
 
3. 
O Despacho nº 1.213, de 29 de abril de 2020, confere o DRI-PCH à Rafitec, com o objetivo 
de desenvolver o projeto básico da PCH São Joaquim. 
 
4. 
Por meio do Ofício nº 013/2021, de 25 de maio de 2021, a Interessada protocolou o 
Sumário Executivo e o Projeto Básico referente ao empreendimento. 
 
III – DA ANÁLISE 
5. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 8BF386410060CB11
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.008130/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 630/2021-SCG/ANEEL, de 17/09/2021. 
 
 
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020: 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais 
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
6. 
A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico. 
 
 
Figura 1: Arranjo geral da PCH São Joaquim 
 
7. 
O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa 
de Força e do Reservatório da PCH São Joaquim: 
 
 
 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 8BF386410060CB11
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.008130/2021-00

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 630/2021-SCG/ANEEL, de 17/09/2021. 
 
 
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF1 
Barramento 
28°5'30,74" S 
50°3'20,39" W 
Painel/SC e São Joaquim/SC 
Casa de Força 
28°5'46,38" S 
50°3'44,22" W 
São Joaquim/SC 
Limite máximo do Reservatório 
28°6'2,19" S 
50°1'17,39" W 
Painel/SC, São Joaquim/SC e 
Urupema/SC 
 
8. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
9. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 1.051, de 10 de maio de 2018. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH São Joaquim 
PCH São Joaquim 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
28°4'47,43" S 
53°6'30,08" W 
28°5'30,74" S 
50°3'20,39" W 
NA Montante (m) 
987,80 
987,80 
NA Jusante (m) 
972,30 
971,00 
Queda Bruta (m) 
15,50 
16,80 
Área do Reservatório (km²) 
0,70 
0,92 
Potência (kW) 
6.000 
6.400 
Energia Média (kWméd) 
3.210,00 
3.543,30 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
32,94 
34,48 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Lava Tudo 
ESTADO: 
SC 
SUB-BACIA: 
70 
DESPACHO: 
1.051 
DATA: 
10/05/2018 
AUTOR: 
Estelar Engenheiros Associados 
POTÊNCIA: 
11,56 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
2 (dois) 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
 
1 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento. 
2 Vazão Média de Longo Termo. 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 8BF386410060CB11
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.008130/2021-00
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF1
Barramento  28°5'30,74" S
50°3'20,39" W  Painel/SC e São Joaquim/SC
Casa de Força  28°5'46,38" S
50°3'44,22" W  São Joaquim/SC
Limite máximo do Reservatório  28°6'2,19" S
50°1'17,39" W  Painel/SC, São Joaquim/SC e
Urupema/SC
Estudos de Inventário
28°4'47,43" S
53°6'30,08" W
987,80
972,30
15,50
0,70
6.000
3.210,00
32,94
NOME DO RIO:  Lava Tudo  ESTADO:  SC    SUB-BACIA:  70
DESPACHO:  1.051  DATA:  10/05/2018      
AUTOR:  Estelar Engenheiros Associados          
POTÊNCIA:  11,56  EIXOS
IDENTIFICADOS:    2 (dois)    
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise            
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 8BF386410060CB11

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 630/2021-SCG/ANEEL, de 17/09/2021. 
 
 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Urupema 
28°6'24,18" S  
49°52'31,94" W 
1.089,20 
1.034,48 
10.001 
DRS-PCH nº 
236/2020 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
- 
- 
- 
- 
- 
Não existe 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
10. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
ELLUZ ENERGIAS RENOVÁVEIS / B&S LTDA 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Anderson Borges 
7735574-0 
140.549-0 
Responsável Geral do Projeto 
Alana Cristina Both 
7735697-9 
171.256-3 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Alana Cristina Both 
7735697-9 
171.256-3 
Estudos geotécnicos 
Anderson Borges 
7735574-0 
140.549-0 
Estudos hidrológicos 
Anderson Borges 
7735574-0 
140.549-0 
Estudos energéticos 
Alana Cristina Both 
7735697-9 
171.256-3 
Estruturas extravasoras 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão remanescente 
 -  
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão Emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
11. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 8BF386410060CB11
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.008130/2021-00
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)  Potência
(kW)  Condição
PCH Urupema  28°6'24,18" S
49°52'31,94" W  1.089,20  1.034,48  10.001  DRS-PCH nº
236/2020
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)  Potência
(kW)  Condição
-  -  -  -  -  Não existe
Empresa Projetista:  ELLUZ ENERGIAS RENOVÁVEIS / B&S LTDA    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Anderson Borges  7735574-0  140.549-0  Responsável Geral do Projeto
Alana Cristina Both  7735697-9  171.256-3  Estudos cartográficos e
topográficos
Alana Cristina Both  7735697-9  171.256-3  Estudos geotécnicos
Anderson Borges  7735574-0  140.549-0  Estudos hidrológicos
Anderson Borges  7735574-0  140.549-0  Estudos energéticos
Alana Cristina Both  7735697-9  171.256-3  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  -
Número  -
Órgão emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão remanescente  -
Tipo de Licença  -
Número  -
Órgão Emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão de usos consuntivos  -
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 8BF386410060CB11

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 630/2021-SCG/ANEEL, de 17/09/2021. 
 
 
potencial hidráulico. 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é superior à que é apresentada no inventário, 
cerca de 1,30 m, com a alteração do nível operacional de jusante. No entanto, 
não há interferência com qualquer outro aproveitamento aprovado no estudo 
de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes ao aperfeiçoamento 
do arranjo a partir de melhores informações locacionais identificadas na etapa 
de projeto básico. 
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH São Joaquim 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de 
Drenagem da 
PCH (km²): 
1.158,00 
NOME DO RIO DA USINA: 
Lava Tudo 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
70300000 
Fazenda Mineira  
Lava Tudo 
1.170,00 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
70500000 
Coxilha Rica 
Pelotinhas  
550,00 
70100000 
Despraiado 
Pelotas 
533,00 
 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
6.981,55 
TR (anos): 
10.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira livre com perfil creager e contraforte 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Concreto  
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Alana Cristina Both 
171.256-3 
Nº DA 
ART 
7735697-9 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
70300000 
Fazenda Mineira 
Lava Tudo 
1.170,00 
 
12. 
As principais características do empreendimento estão transcritas abaixo:  
 
[...] 
 
A PCH São Joaquim é uma pequena central hidrelétrica que aproveita o desnível do rio Lava 
Tudo, com uma potência total instalada de 6,40MW, contando com duas turbinas do tipo 
Kaplan, com uma energia média de 3,54MW. De modo que, a área de drenagem no local 
da barragem é de 1.158,00km². 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 8BF386410060CB11
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.008130/2021-00
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é superior à que é apresentada no inventário,
cerca de 1,30 m, com a alteração do nível operacional de jusante. No entanto,
não há interferência com qualquer outro aproveitamento aprovado no estudo
de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes ao aperfeiçoamento
do arranjo a partir de melhores informações locacionais identificadas na etapa
de projeto básico.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de
Drenagem da
PCH (km²):  1.158,00  NOME DO RIO DA USINA:    Lava Tudo  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
70300000  Fazenda Mineira    Lava Tudo    1.170,00
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
70500000  Coxilha Rica    Pelotinhas    550,00
70100000  Despraiado    Pelotas    533,00
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    6.981,55    TR (anos):    10.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira livre com perfil creager e contraforte          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Concreto          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Alana Cristina Both
171.256-3        Nº DA
ART  7735697-9
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
70300000  Fazenda Mineira    Lava Tudo    1.170,00    
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 8BF386410060CB11

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 630/2021-SCG/ANEEL, de 17/09/2021. 
 
 
A topografia na região da barragem apresenta- se com a ombreira esquerda relativamente 
íngreme e a ombreira direita razoavelmente plana. 
O arranjo da PCH São Joaquim apresenta estrutura do barramento, a partir da margem 
esquerda em barragem de enrocamento até a margem direita do rio, seguida de uma 
transição em concreto e do vertedouro de soleira livre na margem direita. 
O nível de água máximo normal do reservatório foi estabelecido na El. 987,80 m, 
proporcionando, juntamente com a barragem/vertedouro uma queda bruta total de 
16,80m. A perda hidráulica máxima total calculada para o circuito hidráulico de geração foi 
de 0,50m (3,00% da queda bruta total). 
A adução da vazão destinada a geração de energia será realizada através de circuito 
hidráulico de geração, localizado na margem esquerda do rio, transpondo um trecho da 
alça do rio, proporcionando um trecho de vazão reduzida (TVR), o qual será mantido pela 
vazão remanescente. A vazão remanescente será descarregada através de tubulação 
incorporado na estrutura do vertedouro. 
Onde o planejamento construtivo do empreendimento prevê um prazo total de 
implantação de 18 meses, com a entrada da operação comercial da 1ª unidade geradora 
para novembro/2023. 
 
[...] 
 
13. 
No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 6.400 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,55 são compatíveis aos 
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,55. 
 
Houve pequeno aumento da queda do aproveitamento, o que, associado ao aumento da 
vazão média de longo termo, trouxe impactos positivos na sua produção energética. 
 
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício 
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 500 kW. 
 
Foi adotado um TEIF de 1,00%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor 
estimado nos Estudos Energéticos do Projeto Básico. 
 
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 3.200,00 kW e 2 geradores de potência 
unitária nominal de 3.555,56 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
14. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo 
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação 
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 8BF386410060CB11
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.008130/2021-00
Estudos Energéticos  A potência de 6.400 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,55 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,55.
Houve pequeno aumento da queda do aproveitamento, o que, associado ao aumento da
vazão média de longo termo, trouxe impactos positivos na sua produção energética.
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 500 kW.
Foi adotado um TEIF de 1,00%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor
estimado nos Estudos Energéticos do Projeto Básico.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 3.200,00 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 3.555,56 kVA, com 0,9 de fator de potência.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 8BF386410060CB11

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 630/2021-SCG/ANEEL, de 17/09/2021. 
 
 
compatíveis com estes. 
 
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH São Joaquim 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
28°5'30,74" S 
50°3'20,39" W 
Coordenadas da casa de força 
28°5'46,38" S 
50°3'44,22" W 
NA Montante (m) 
987,80 
NA Jusante (m) 
971,00 
Potência Instalada Total (kW) 
6.400 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
3.555,56; 3.555,56 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
3.200,00; 3.200,00 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
6,66; 6,66 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93,0%; 93,0% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,0%; 97,0% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da 
usina (%) 
1,00% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
2,00% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,5 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
16,80 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
2,00% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
64 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0,94 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,00 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
15. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da Resolução Normativa nº 
875/2020, deve ser emitido o DRS-PCH referente à PCH São Joaquim conforme solicitado por Rafitec S/A 
Industria e Comércio de Sacarias, bem como o encaminhamento de documento à Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico Sustentável - SDE/SC, para emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite 
que o Interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos competentes. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
16. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
17. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à PCH São Joaquim sob a titularidade de Rafitec S/A Industria e Comércio 
de Sacarias. 
 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 8BF386410060CB11
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.008130/2021-00
PCH São Joaquim  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  28°5'30,74" S
50°3'20,39" W
Coordenadas da casa de força  28°5'46,38" S
50°3'44,22" W
NA Montante (m)  987,80
NA Jusante (m)  971,00
Potência Instalada Total (kW)  6.400
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  3.555,56; 3.555,56
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW)  3.200,00; 3.200,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  6,66; 6,66
Rendimento nominal por turbina (%)  93,0%; 93,0%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,0%; 97,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
usina (%)  1,00%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  2,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,5
H : Queda bruta nominal (m)
b  16,80
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  2,00%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  64
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0,94
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,00
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 8BF386410060CB11

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 630/2021-SCG/ANEEL, de 17/09/2021. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
18. 
Emitir o Despacho. 
 
(Assinado digitalmente) 
DENESMAR GOMES PIMENTA 
Especialista em Regulação 
(Assinado digitalmente) 
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO 
Analista Administrativo 
 
 
De acordo: 
 
 
(Assinado digitalmente) 
RENATO MARQUES BATISTA 
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração 
 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 8BF386410060CB11
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.008130/2021-00

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH São Joaquim 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1945 
6,35 
10,60 
8,48 
7,09 
6,97 
7,37 
10,64 
18,70 
42,45 
30,16 
9,29 
6,69 
1946 
32,38 
33,24 
23,58 
11,98 
12,32 
54,61 
55,55 
30,12 
14,47 
12,32 
7,58 
13,34 
1947 
11,70 
19,08 
10,02 
6,52 
13,48 
21,14 
19,85 
13,34 
31,14 
20,47 
11,85 
28,29 
1948 
11,56 
18,52 
15,35 
27,67 
41,68 
9,77 
42,86 
41,79 
8,95 
18,35 
9,66 
7,26 
1949 
7,33 
6,88 
10,38 
10,93 
11,25 
20,82 
12,19 
16,11 
20,13 
25,13 
9,75 
7,66 
1950 
9,40 
14,60 
11,08 
9,69 
17,43 
12,72 
9,10 
66,55 
48,26 
77,19 
18,13 
12,47 
1951 
26,15 
21,83 
15,64 
10,51 
7,95 
8,52 
11,32 
7,27 
10,42 
61,56 
26,84 
14,22 
1952 
15,97 
12,22 
8,61 
8,63 
7,57 
40,37 
27,20 
19,43 
39,89 
46,58 
17,83 
15,76 
1953 
9,08 
14,76 
11,61 
10,06 
10,41 
11,06 
18,65 
18,80 
73,11 
57,05 
29,25 
11,83 
1954 
33,51 
13,03 
8,61 
9,60 
28,15 
51,91 
72,37 
11,37 
192,29 
103,56 
4,09 
9,65 
1955 
5,55 
23,00 
4,88 
43,32 
35,77 
18,44 
76,08 
13,56 
10,88 
36,52 
6,90 
7,11 
1956 
66,73 
38,92 
7,74 
81,42 
25,94 
12,08 
6,85 
27,22 
34,89 
3,73 
2,79 
4,79 
1957 
6,75 
27,97 
29,41 
26,32 
10,63 
15,72 
51,82 
195,78 
111,26 
47,28 
18,27 
13,94 
1958 
7,33 
21,07 
36,10 
9,93 
5,60 
49,31 
17,52 
31,41 
44,75 
64,80 
98,87 
25,59 
1959 
6,99 
17,19 
8,29 
53,31 
14,27 
21,64 
11,28 
41,07 
39,33 
28,58 
13,90 
10,39 
1960 
13,84 
48,07 
21,44 
47,08 
8,90 
20,55 
26,31 
66,55 
28,24 
26,06 
15,42 
16,31 
1961 
11,77 
13,75 
40,84 
31,28 
18,27 
17,31 
43,85 
11,67 
69,62 
52,03 
38,32 
7,53 
1962 
7,28 
2,70 
2,43 
9,36 
23,13 
17,59 
128,19 
54,12 
28,17 
61,86 
19,79 
32,17 
1963 
21,27 
30,55 
29,43 
12,41 
10,43 
6,23 
6,64 
110,22 
86,40 
153,39 
43,72 
12,84 
1964 
6,46 
8,77 
22,34 
16,99 
18,44 
14,64 
13,75 
26,40 
65,45 
27,32 
13,30 
13,05 
1965 
13,61 
9,45 
9,18 
14,93 
36,66 
15,77 
35,40 
136,39 
145,07 
57,25 
41,12 
37,46 
1966 
38,46 
262,46 
50,48 
63,99 
8,62 
136,35 
29,14 
42,88 
35,99 
70,96 
54,35 
92,32 
1967 
36,95 
61,93 
43,12 
13,74 
20,25 
41,79 
28,69 
108,43 
237,73 
25,57 
19,22 
11,11 
1968 
6,35 
2,89 
10,58 
5,26 
2,87 
3,75 
37,71 
2,56 
54,45 
24,45 
81,40 
68,34 
1969 
58,32 
110,75 
37,49 
39,96 
8,59 
30,71 
20,70 
10,36 
42,80 
19,97 
68,41 
8,54 
1970 
24,71 
17,72 
11,11 
3,70 
28,80 
45,19 
54,49 
39,71 
28,58 
22,71 
3,91 
33,26 
1971 
67,98 
53,92 
101,73 
52,51 
55,47 
54,66 
51,25 
75,87 
15,91 
19,75 
5,31 
4,33 
1972 
6,93 
26,39 
13,58 
12,87 
4,59 
25,46 
41,95 
90,94 
86,31 
23,63 
19,06 
18,81 
1973 
47,27 
20,09 
6,08 
12,76 
68,58 
54,43 
40,05 
77,83 
49,75 
15,03 
17,63 
6,08 
1974 
14,54 
49,13 
34,09 
7,74 
8,67 
39,12 
24,26 
16,97 
15,71 
15,83 
30,04 
24,20 
1975 
10,39 
7,02 
4,32 
2,60 
4,87 
17,58 
10,17 
46,13 
103,98 
81,39 
17,52 
66,15 
1976 
48,48 
9,98 
44,23 
6,53 
45,30 
34,90 
59,52 
120,53 
22,27 
12,78 
46,44 
95,53 
1977 
36,56 
46,18 
26,88 
23,62 
17,08 
13,21 
77,27 
152,68 
16,65 
32,70 
21,22 
12,90 
1978 
58,69 
30,89 
19,02 
2,90 
3,31 
4,30 
20,36 
7,55 
42,72 
20,11 
22,63 
15,00 
1979 
8,51 
5,34 
8,97 
12,99 
31,84 
21,63 
51,33 
25,10 
12,85 
102,38 
50,77 
20,65 
1980 
16,02 
17,66 
33,31 
14,03 
23,48 
10,70 
51,66 
151,56 
34,92 
52,42 
20,55 
123,65 
1981 
42,55 
80,18 
11,86 
17,80 
9,65 
13,23 
9,83 
14,11 
33,45 
24,51 
7,86 
15,17 
1982 
8,87 
19,91 
11,64 
4,46 
4,50 
67,32 
36,22 
22,96 
10,12 
83,96 
90,23 
33,59 
1983 
45,11 
57,93 
38,65 
31,03 
69,72 
67,83 
274,75 
120,20 
50,67 
21,73 
43,04 
17,11 
1984 
55,63 
34,05 
21,56 
15,44 
21,57 
62,24 
77,77 
118,20 
63,03 
33,95 
32,01 
14,03 
1985 
5,29 
21,44 
28,17 
29,41 
18,82 
27,46 
16,96 
26,04 
24,43 
27,81 
25,36 
4,29 
1986 
13,47 
8,73 
3,01 
17,85 
26,10 
18,25 
17,28 
18,03 
28,38 
33,09 
70,45 
29,95 
1987 
37,58 
41,64 
7,72 
58,83 
133,80 
40,25 
44,06 
56,28 
36,68 
78,90 
20,44 
13,44 
1988 
15,44 
15,69 
14,97 
51,38 
53,41 
38,51 
17,72 
7,07 
47,24 
17,66 
6,43 
9,11 
1989 
51,01 
34,09 
10,03 
22,15 
36,43 
6,40 
24,35 
65,20 
103,80 
29,73 
8,55 
8,96 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 8BF386410060CB11
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.008130/2021-00
Série de vazões médias mensais informada para a PCH São Joaquim                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1945  6,35  10,60  8,48  7,09  6,97  7,37  10,64  18,70  42,45  30,16  9,29  6,69
1946  32,38  33,24  23,58  11,98  12,32  54,61  55,55  30,12  14,47  12,32  7,58  13,34
1947  11,70  19,08  10,02  6,52  13,48  21,14  19,85  13,34  31,14  20,47  11,85  28,29
1948  11,56  18,52  15,35  27,67  41,68  9,77  42,86  41,79  8,95  18,35  9,66  7,26
1949  7,33  6,88  10,38  10,93  11,25  20,82  12,19  16,11  20,13  25,13  9,75  7,66
1950  9,40  14,60  11,08  9,69  17,43  12,72  9,10  66,55  48,26  77,19  18,13  12,47
1951  26,15  21,83  15,64  10,51  7,95  8,52  11,32  7,27  10,42  61,56  26,84  14,22
1952  15,97  12,22  8,61  8,63  7,57  40,37  27,20  19,43  39,89  46,58  17,83  15,76
1953  9,08  14,76  11,61  10,06  10,41  11,06  18,65  18,80  73,11  57,05  29,25  11,83
1954  33,51  13,03  8,61  9,60  28,15  51,91  72,37  11,37  192,29  103,56  4,09  9,65
1955  5,55  23,00  4,88  43,32  35,77  18,44  76,08  13,56  10,88  36,52  6,90  7,11
1956  66,73  38,92  7,74  81,42  25,94  12,08  6,85  27,22  34,89  3,73  2,79  4,79
1957  6,75  27,97  29,41  26,32  10,63  15,72  51,82  195,78  111,26  47,28  18,27  13,94
1958  7,33  21,07  36,10  9,93  5,60  49,31  17,52  31,41  44,75  64,80  98,87  25,59
1959  6,99  17,19  8,29  53,31  14,27  21,64  11,28  41,07  39,33  28,58  13,90  10,39
1960  13,84  48,07  21,44  47,08  8,90  20,55  26,31  66,55  28,24  26,06  15,42  16,31
1961  11,77  13,75  40,84  31,28  18,27  17,31  43,85  11,67  69,62  52,03  38,32  7,53
1962  7,28  2,70  2,43  9,36  23,13  17,59  128,19  54,12  28,17  61,86  19,79  32,17
1963  21,27  30,55  29,43  12,41  10,43  6,23  6,64  110,22  86,40  153,39  43,72  12,84
1964  6,46  8,77  22,34  16,99  18,44  14,64  13,75  26,40  65,45  27,32  13,30  13,05
1965  13,61  9,45  9,18  14,93  36,66  15,77  35,40  136,39  145,07  57,25  41,12  37,46
1966  38,46  262,46  50,48  63,99  8,62  136,35  29,14  42,88  35,99  70,96  54,35  92,32
1967  36,95  61,93  43,12  13,74  20,25  41,79  28,69  108,43  237,73  25,57  19,22  11,11
1968  6,35  2,89  10,58  5,26  2,87  3,75  37,71  2,56  54,45  24,45  81,40  68,34
1969  58,32  110,75  37,49  39,96  8,59  30,71  20,70  10,36  42,80  19,97  68,41  8,54
1970  24,71  17,72  11,11  3,70  28,80  45,19  54,49  39,71  28,58  22,71  3,91  33,26
1971  67,98  53,92  101,73  52,51  55,47  54,66  51,25  75,87  15,91  19,75  5,31  4,33
1972  6,93  26,39  13,58  12,87  4,59  25,46  41,95  90,94  86,31  23,63  19,06  18,81
1973  47,27  20,09  6,08  12,76  68,58  54,43  40,05  77,83  49,75  15,03  17,63  6,08
1974  14,54  49,13  34,09  7,74  8,67  39,12  24,26  16,97  15,71  15,83  30,04  24,20
1975  10,39  7,02  4,32  2,60  4,87  17,58  10,17  46,13  103,98  81,39  17,52  66,15
1976  48,48  9,98  44,23  6,53  45,30  34,90  59,52  120,53  22,27  12,78  46,44  95,53
1977  36,56  46,18  26,88  23,62  17,08  13,21  77,27  152,68  16,65  32,70  21,22  12,90
1978  58,69  30,89  19,02  2,90  3,31  4,30  20,36  7,55  42,72  20,11  22,63  15,00
1979  8,51  5,34  8,97  12,99  31,84  21,63  51,33  25,10  12,85  102,38  50,77  20,65
1980  16,02  17,66  33,31  14,03  23,48  10,70  51,66  151,56  34,92  52,42  20,55  123,65
1981  42,55  80,18  11,86  17,80  9,65  13,23  9,83  14,11  33,45  24,51  7,86  15,17
1982  8,87  19,91  11,64  4,46  4,50  67,32  36,22  22,96  10,12  83,96  90,23  33,59
1983  45,11  57,93  38,65  31,03  69,72  67,83  274,75  120,20  50,67  21,73  43,04  17,11
1984  55,63  34,05  21,56  15,44  21,57  62,24  77,77  118,20  63,03  33,95  32,01  14,03
1985  5,29  21,44  28,17  29,41  18,82  27,46  16,96  26,04  24,43  27,81  25,36  4,29
1986  13,47  8,73  3,01  17,85  26,10  18,25  17,28  18,03  28,38  33,09  70,45  29,95
1987  37,58  41,64  7,72  58,83  133,80  40,25  44,06  56,28  36,68  78,90  20,44  13,44
1988  15,44  15,69  14,97  51,38  53,41  38,51  17,72  7,07  47,24  17,66  6,43  9,11
1989  51,01  34,09  10,03  22,15  36,43  6,40  24,35  65,20  103,80  29,73  8,55  8,96
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 8BF386410060CB11

Série de vazões médias mensais informada para a PCH São Joaquim 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1990 
52,65 
51,30 
32,64 
52,71 
77,35 
92,19 
38,60 
21,50 
69,47 
77,46 
46,68 
16,51 
1991 
11,82 
16,75 
10,45 
15,54 
9,37 
23,26 
18,15 
38,92 
7,93 
100,26 
63,03 
54,39 
1992 
21,82 
38,06 
23,80 
15,52 
130,61 
34,32 
50,78 
79,94 
79,74 
12,17 
25,82 
7,31 
1993 
35,63 
39,01 
20,77 
27,28 
34,76 
34,58 
187,65 
20,51 
35,36 
62,87 
9,87 
82,22 
1994 
26,67 
79,08 
38,29 
31,93 
80,51 
120,58 
79,77 
13,81 
9,54 
85,91 
33,23 
29,08 
1995 
83,07 
24,12 
31,02 
23,34 
9,35 
37,53 
39,81 
36,71 
23,35 
36,49 
22,18 
7,98 
1996 
45,64 
30,52 
36,92 
24,24 
8,16 
28,09 
60,05 
48,05 
52,96 
25,85 
16,37 
9,02 
1997 
46,60 
90,24 
28,84 
10,41 
13,93 
18,05 
56,98 
54,96 
35,05 
123,46 
96,81 
45,63 
1998 
24,96 
134,56 
55,41 
68,40 
60,30 
40,95 
57,60 
79,77 
78,96 
25,24 
11,02 
19,30 
1999 
24,21 
24,54 
13,05 
23,21 
13,79 
24,02 
53,69 
11,22 
11,93 
51,67 
31,71 
17,79 
2000 
10,05 
15,15 
22,32 
24,78 
20,57 
19,44 
46,30 
19,31 
97,57 
84,81 
17,64 
19,56 
2001 
65,53 
42,31 
31,93 
40,33 
66,40 
23,97 
69,18 
18,53 
51,88 
94,86 
20,83 
30,26 
2002 
16,55 
9,34 
10,97 
18,33 
27,64 
67,82 
38,93 
46,69 
52,15 
63,85 
52,66 
35,28 
2003 
14,49 
33,94 
26,52 
15,37 
30,40 
22,61 
15,57 
4,70 
5,82 
18,98 
19,94 
63,67 
2004 
38,16 
15,02 
11,88 
23,21 
46,75 
17,75 
70,92 
13,48 
84,30 
42,08 
29,53 
12,06 
2005 
16,53 
9,71 
16,53 
24,49 
68,54 
38,80 
41,59 
43,98 
94,12 
91,44 
22,87 
18,84 
2006 
34,54 
11,70 
11,00 
8,90 
4,00 
3,68 
26,28 
52,54 
16,48 
21,45 
47,86 
22,97 
2007 
10,55 
18,66 
58,52 
14,14 
40,44 
16,60 
87,38 
46,51 
39,38 
40,26 
32,34 
7,43 
2008 
15,46 
11,38 
11,01 
25,85 
38,44 
64,65 
14,93 
22,44 
55,95 
121,26 
58,50 
10,77 
2009 
13,41 
15,76 
37,10 
3,68 
4,95 
5,99 
53,63 
121,46 
176,68 
82,29 
50,53 
23,20 
2010 
60,63 
101,03 
15,67 
76,23 
101,96 
34,62 
43,87 
35,65 
28,43 
18,51 
23,21 
26,96 
2011 
40,80 
72,94 
26,40 
13,14 
15,98 
21,70 
83,17 
165,48 
75,68 
14,05 
8,17 
16,00 
2012 
51,24 
37,52 
7,86 
6,56 
7,06 
30,93 
32,96 
12,97 
14,07 
25,83 
5,64 
10,56 
2013 
11,61 
29,88 
53,37 
12,90 
5,59 
32,09 
24,04 
117,29 
86,30 
28,51 
16,73 
9,06 
2014 
14,71 
13,45 
26,69 
32,60 
59,93 
132,55 
34,60 
16,05 
58,06 
81,61 
20,00 
62,08 
2015 
66,46 
29,62 
15,84 
17,23 
16,85 
30,76 
103,46 
12,85 
90,16 
131,87 
28,51 
19,86 
2016 
22,92 
56,02 
28,38 
32,49 
24,68 
10,92 
33,19 
25,05 
19,99 
62,91 
10,79 
38,61 
2017 
31,98 
15,58 
8,58 
12,21 
58,17 
74,27 
5,66 
17,71 
3,70 
13,55 
9,75 
18,91 
2018 
63,40 
7,81 
11,96 
7,72 
5,20 
17,91 
31,94 
19,03 
62,25 
27,82 
28,12 
28,61 
2019 
22,67 
11,96 
11,71 
20,54 
68,29 
19,76 
42,67 
6,08 
6,47 
20,12 
31,80 
7,70 
 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 8BF386410060CB11
 DENESMAR GOMES PIMENTA, RENATO MARQUES BATISTA, RENATO DE OLIVEIRA FALCAO
 DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR:
Número: 48524.008130/2021-00
Série de vazões médias mensais informada para a PCH São Joaquim                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1990  52,65  51,30  32,64  52,71  77,35  92,19  38,60  21,50  69,47  77,46  46,68  16,51
1991  11,82  16,75  10,45  15,54  9,37  23,26  18,15  38,92  7,93  100,26  63,03  54,39
1992  21,82  38,06  23,80  15,52  130,61  34,32  50,78  79,94  79,74  12,17  25,82  7,31
1993  35,63  39,01  20,77  27,28  34,76  34,58  187,65  20,51  35,36  62,87  9,87  82,22
1994  26,67  79,08  38,29  31,93  80,51  120,58  79,77  13,81  9,54  85,91  33,23  29,08
1995  83,07  24,12  31,02  23,34  9,35  37,53  39,81  36,71  23,35  36,49  22,18  7,98
1996  45,64  30,52  36,92  24,24  8,16  28,09  60,05  48,05  52,96  25,85  16,37  9,02
1997  46,60  90,24  28,84  10,41  13,93  18,05  56,98  54,96  35,05  123,46  96,81  45,63
1998  24,96  134,56  55,41  68,40  60,30  40,95  57,60  79,77  78,96  25,24  11,02  19,30
1999  24,21  24,54  13,05  23,21  13,79  24,02  53,69  11,22  11,93  51,67  31,71  17,79
2000  10,05  15,15  22,32  24,78  20,57  19,44  46,30  19,31  97,57  84,81  17,64  19,56
2001  65,53  42,31  31,93  40,33  66,40  23,97  69,18  18,53  51,88  94,86  20,83  30,26
2002  16,55  9,34  10,97  18,33  27,64  67,82  38,93  46,69  52,15  63,85  52,66  35,28
2003  14,49  33,94  26,52  15,37  30,40  22,61  15,57  4,70  5,82  18,98  19,94  63,67
2004  38,16  15,02  11,88  23,21  46,75  17,75  70,92  13,48  84,30  42,08  29,53  12,06
2005  16,53  9,71  16,53  24,49  68,54  38,80  41,59  43,98  94,12  91,44  22,87  18,84
2006  34,54  11,70  11,00  8,90  4,00  3,68  26,28  52,54  16,48  21,45  47,86  22,97
2007  10,55  18,66  58,52  14,14  40,44  16,60  87,38  46,51  39,38  40,26  32,34  7,43
2008  15,46  11,38  11,01  25,85  38,44  64,65  14,93  22,44  55,95  121,26  58,50  10,77
2009  13,41  15,76  37,10  3,68  4,95  5,99  53,63  121,46  176,68  82,29  50,53  23,20
2010  60,63  101,03  15,67  76,23  101,96  34,62  43,87  35,65  28,43  18,51  23,21  26,96
2011  40,80  72,94  26,40  13,14  15,98  21,70  83,17  165,48  75,68  14,05  8,17  16,00
2012  51,24  37,52  7,86  6,56  7,06  30,93  32,96  12,97  14,07  25,83  5,64  10,56
2013  11,61  29,88  53,37  12,90  5,59  32,09  24,04  117,29  86,30  28,51  16,73  9,06
2014  14,71  13,45  26,69  32,60  59,93  132,55  34,60  16,05  58,06  81,61  20,00  62,08
2015  66,46  29,62  15,84  17,23  16,85  30,76  103,46  12,85  90,16  131,87  28,51  19,86
2016  22,92  56,02  28,38  32,49  24,68  10,92  33,19  25,05  19,99  62,91  10,79  38,61
2017  31,98  15,58  8,58  12,21  58,17  74,27  5,66  17,71  3,70  13,55  9,75  18,91
2018  63,40  7,81  11,96  7,72  5,20  17,91  31,94  19,03  62,25  27,82  28,12  28,61
2019  22,67  11,96  11,71  20,54  68,29  19,76  42,67  6,08  6,47  20,12  31,80  7,70
  
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR:  
DENESMAR GOMES PIMENTA, RENATO MARQUES BATISTA, RENATO DE OLIVEIRA FALCAO  
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 8BF386410060CB11