AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 
DESPACHO Nº 3.757, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021 
 
 
Texto Original 
 
O SUPERINTENDENTE DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DE TRANSMISSÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso das atribuições delegadas 
pela Portaria ANEEL nº 3.926, de 29 de março de 2016, alterada pela Portaria ANEEL nº 6.619, de 15 de 
dezembro de 2020, e considerando o que consta do Processo nº 48500.005922/2021-31, decide alterar 
informações de 100 reforços de pequeno porte e autorizar 1 reforço de pequeno porte, conforme 
indicado no Anexo deste Despacho. 
 
 
 
 
IVO SECHI NAZARENO

Anexo 
 
Resolução Autorizativa nº 6.845/2018 
 
Alterar a Coluna “Entrada em Operação Comercial” dos seguintes reforços do Anexo IV da Resolução 
Autorizativa nº 6.845, de 30 de janeiro de 2018, conforme instruções da tabela a seguir: 
 
Subestação 
Reforço 
Onde está escrito 
Passa a ser escrito 
Bateias 
Substituição de 1 Disjuntor do vão 
BTF-A (52-23). 
Capacidade do novo equipamento: 
Capacidade nominal de curto-
circuito > 40 kA. 
1º/12/2020 
01/12/2023 
Bateias 
Substituição de 3 Transformadores 
de Corrente do vão 
BTF-A (BTF-A). 
Capacidade do novo equipamento: 
Corrente de curtocircuito > 40 kA. 
1º/12/2020 
01/12/2023 
Bateias 
Substituição de 4 Seccionadoras do 
vão BTF-A (29-22, 
29-24, 29-25, 29-26). 
Capacidade do novo equipamento: 
Corrente de curtocircuito > 40 kA. 
1º/12/2020 
01/12/2023 
Bateias 
Substituição de 1 Disjuntor do vão 
BTF-B (52-138). 
Capacidade do novo equipamento: 
Corrente de curtocircuito > 40 kA. 
1º/12/2020 
01/12/2023 
Bateias 
Substituição de 3 Transformadores 
de Corrente do vão 
BTF-B (BTF-B). 
Capacidade do novo equipamento: 
Corrente de curtocircuito > 40 kA. 
1º/12/2020 
01/12/2023 
Bateias 
Substituição de 4 Seccionadoras do 
vão BTF-B (29-137, 
29-139, 29-140, 29-141). 
Capacidade do novo equipamento: 
Corrente de curtocircuito > 40 kA. 
1º/12/2020 
01/12/2023 
 
 
Resolução Autorizativa nº 7.761/2019 
 
Alterar o escopo indicado na Coluna “Descrição do reforço” do Anexo da Resolução Autorizativa nº 7.761, 
de 09 de abril de 2019, conforme indicado na tabela abaixo: 
 
SGPMR 
Instalação 
Onde está escrito 
Passa a ser escrito 
006/2015 
SE PORTO VELHO 
Substituição dos trechos de 
barramento existentes. 
Substituição dos trechos de 
barramento 
existentes. 
Serão necessários 4 cabos
  Subestação      Reforço      Onde está escrito      Passa a ser escrito  
Bateias        Substituição de 1 Disjuntor do vão    1º/12/2020      01/12/2023    
        BTF-A (52-23).              
        Capacidade do novo equipamento:              
        Capacidade nominal de curto-              
        circuito > 40 kA.              
Bateias        Substituição de 3 Transformadores    1º/12/2020      01/12/2023    
        de Corrente do vão              
        BTF-A (BTF-A).              
        Capacidade do novo equipamento:              
        Corrente de curtocircuito > 40 kA.              
Bateias        Substituição de 4 Seccionadoras do    1º/12/2020      01/12/2023    
        vão BTF-A (29-22,              
        29-24, 29-25, 29-26).              
        Capacidade do novo equipamento:              
        Corrente de curtocircuito > 40 kA.              
Bateias        Substituição de 1 Disjuntor do vão    1º/12/2020      01/12/2023    
        BTF-B (52-138).              
        Capacidade do novo equipamento:              
        Corrente de curtocircuito > 40 kA.              
Bateias        Substituição de 3 Transformadores    1º/12/2020      01/12/2023    
        de Corrente do vão              
        BTF-B (BTF-B).              
        Capacidade do novo equipamento:              
        Corrente de curtocircuito > 40 kA.              
Bateias        Substituição de 4 Seccionadoras do    1º/12/2020      01/12/2023    
        vão BTF-B (29-137,              
        29-139, 29-140, 29-141).              
        Capacidade do novo equipamento:              
        Corrente de curtocircuito > 40 kA.              
  SGPMR      Instalação      Onde está escrito      Passa a ser escrito  
006/2015      SE PORTO VELHO      Substituição dos trechos de
barramento existentes.      Substituição dos trechos de
barramento existentes.
Serão necessários 4 cabos    

Serão necessários 4 cabos 
termoresistentes 
T-
Mistletoe 556,5 CA (sem 
alma de aço) e trocar os 
conectores, espaçadores e 
lançamento de cabos e 
conectores paralelos para 
refazer 
as 
conexões 
existentes das descidas de 
cabos. Capacidade do novo 
equipamento: 
Corrente 
nominal de 3424 A 
Dahlia 556,5 CA (sem alma 
de 
aço) 
e 
trocar 
os 
conectores, espaçadores e 
lançamento de cabos e 
conectores paralelos para 
refazer 
as 
conexões 
existentes das descidas de 
cabos. Capacidade do novo 
equipamento: 
Corrente 
nominal de 3.160 A. 
 
 
Despacho nº 386/2021 
 
Alterar o escopo indicado na Coluna “Descrição do Escopo da Obra” do Anexo do Despacho nº 386, de 10 
de fevereiro de 2021, conforme indicado na tabela abaixo: 
 
SGPMR 
Instalação 
Onde está escrito 
Passa a ser escrito 
005158/2018 
SE MIRANDA II 
Substituição 
de 
1 
transformador 
de 
aterramento (MRTA4-01). 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade 
nominal de curto-circuito: 20 
kA, Capacidade nominal de 
corrente: 268,19 A e Xps=8 
ohms. 
Implantação 
de 
1 
transformador 
de 
aterramento (MRTA4-02) e 
conexão. 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento:  
Corrente nominal de curta 
duração de neutro “Icc1f” = 
10.820 A eficaz, Corrente 
nominal 
de 
neutro 
em 
regime contínuo = 325 A 
eficaz, e X0 = 6,6 ohms/fase. 
005266/2018 
SE REGISTRO 
Substituição de 180 metros 
de 
cabos 
muflas 
dos 
secundários 1 e 2 do TR-6. 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade 
nominal de corrente: 1500 A 
Substituição 
de 
aproximadamente 
1800 
metros de cabos muflas dos 
secundários 1 e 2 do TR-6 
(7429-160 / 7429-162 / 
7429-158). Capacidade do 
novo 
equipamento: 
Capacidade 
nominal 
de 
corrente: 1500 A. 
 
Despacho nº 1.422/2021 
 
Alterar o escopo indicado na Coluna “Descrição do Reforço” do Anexo do Despacho nº 1.422, de 24 de 
maio de 2021, conforme indicado na tabela abaixo: 
 
SGPMR 
Instalação 
Onde está escrito 
Passa a ser escrito 
000312/2019  
SE COLINAS 
Instalação de Registrador 
Digital de Perturbações - RDP 
Instalação de Registrador 
Digital de Perturbações - RDP
    Serão necessários 4 cabos
termoresistentes T-
Mistletoe 556,5 CA (sem
alma de aço) e trocar os
conectores, espaçadores e
lançamento de cabos e
conectores paralelos para
refazer as conexões
existentes das descidas de
cabos. Capacidade do novo
equipamento: Corrente
nominal de 3424 A  Dahlia 556,5 CA (sem alma
de aço) e trocar os
conectores, espaçadores e
lançamento de cabos e
conectores paralelos para
refazer as conexões
existentes das descidas de
cabos. Capacidade do novo
equipamento: Corrente
nominal de 3.160 A.
  SGPMR      Instalação      Onde está escrito      Passa a ser escrito  
005158/2018      SE MIRANDA II      Substituição de 1
transformador de
aterramento (MRTA4-01).
Capacidade do novo
equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito: 20
kA, Capacidade nominal de
corrente: 268,19 A e Xps=8
ohms.      Implantação de 1
transformador de
aterramento (MRTA4-02) e
conexão. Capacidade do
novo equipamento:
Corrente nominal de curta
duração de neutro “Icc1f” =
10.820 A eficaz, Corrente
nominal de neutro em
regime contínuo = 325 A
eficaz, e X0 = 6,6 ohms/fase.    
005266/2018      SE REGISTRO      Substituição de 180 metros
de cabos muflas dos
secundários 1 e 2 do TR-6.
Capacidade do novo
equipamento: Capacidade
nominal de corrente: 1500 A      Substituição de
aproximadamente 1800
metros de cabos muflas dos
secundários 1 e 2 do TR-6
(7429-160 / 7429-162 /
7429-158). Capacidade do
novo equipamento:
Capacidade nominal de
corrente: 1500 A.    
  SGPMR      Instalação      Onde está escrito      Passa a ser escrito  
000312/2019      SE COLINAS      Instalação de Registrador
Digital de Perturbações - RDP      Instalação de Registrador
Digital de Perturbações - RDP    

Para atender a função RT 500 
kV 137 Mvar COLINAS 4 TO. 
000354/2019  
SE MIRACEMA 
Instalação de Registrador 
Digital de Perturbações - RDP 
Instalação    de    Registrador   
Digital    de Perturbações - 
RDP para atender a função 
TR 500 / 138 kV MIRACEMA 
TF1 TO. 
002651/2019 
SE MIRACEMA 
Instalação de Registrador 
Digital de Perturbações - RDP 
Instalação    de    Registrador   
Digital    de Perturbações - 
RDP para atender a função 
RT 500 136 Mvar MIRACEMA 
1 TO. 
002652/2019 
SE MIRACEMA 
Instalação de Registrador 
Digital de Perturbações - RDP 
Instalação    de    Registrador   
Digital    de Perturbações - 
RDP para atender a função 
RT 500 136 Mvar MIRACEMA 
2 TO. 
000236/2019  
SE P.DUTRA 
Instalação de Registrador 
Digital de Perturbações – 
RDP 
Para atender a função RT 500 
kV 136 Mvar IMPERATRIZ 4 
MA. Para atender a função 
TR 230 / 69 kV P.DUTRA TF1 
MA. 
 
Aumento da observabilidade 
pela inclusão de entradas 
analógicas para atendimento 
aos 
requisitos 
do 
Procedimento de Rede e 
disponibilização 
do 
protocolo IEC61850. 
Instalação    de    Registrador   
Digital    de Perturbações - 
RDP  
Para atender a função TR 
230/69 kV P.DUTRA TF1  MA. 
 
Aumento da observabilidade 
pela inclusão de entradas 
analógicas para atendimento 
aos 
requisitos 
do 
Procedimento de Rede e 
disponibilização 
do 
protocolo IEC61850. 
000361/2019  
SE PERITORO 
Instalação de Registrador 
Digital de Perturbações - RDP 
Instalação de Registrador 
Digital de Perturbações - RDP 
para atender a função TR 230 
/ 69 kV PERITORO TF1 MA. 
000371/2019 
SE PORTO FRANCO 
Instalação de Registrador 
Digital de Perturbações - RDP 
Para atender a função TR 230 
/ 69 kV IMPERATRIZ TF3 MA. 
 
Aumento da observabilidade 
pela inclusão de entradas 
analógicas para atendimento 
aos 
requisitos 
do 
Procedimento de Rede e 
disponibilização 
do 
protocolo IEC61850 
Instalação    de    Registrador   
Digital    de Perturbações - 
RDP Para atender a função 
TR 230 / 138 kV PORTO 
FRANCO 1 MA. 
 
Aumento da observabilidade 
pela inclusão de entradas   
analógicas 
 
 
para 
atendimento aos requisitos 
do Procedimento de Rede e 
disponibilização 
do 
protocolo IEC61850.
      Para atender a função RT 500
kV 137 Mvar COLINAS 4 TO.
000354/2019  SE MIRACEMA  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações - RDP  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações -
RDP para atender a função
TR 500 / 138 kV MIRACEMA
TF1 TO.
002651/2019  SE MIRACEMA  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações - RDP  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações -
RDP para atender a função
RT 500 136 Mvar MIRACEMA
1 TO.
002652/2019  SE MIRACEMA  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações - RDP  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações -
RDP para atender a função
RT 500 136 Mvar MIRACEMA
2 TO.
000236/2019  SE P.DUTRA  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações –
RDP
Para atender a função RT 500
kV 136 Mvar IMPERATRIZ 4
MA. Para atender a função
TR 230 / 69 kV P.DUTRA TF1
MA.
Aumento da observabilidade
pela inclusão de entradas
analógicas para atendimento
aos requisitos do
Procedimento de Rede e
disponibilização do
protocolo IEC61850.  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações -
RDP
Para atender a função TR
230/69 kV P.DUTRA TF1 MA.
Aumento da observabilidade
pela inclusão de entradas
analógicas para atendimento
aos requisitos do
Procedimento de Rede e
disponibilização do
protocolo IEC61850.
000361/2019  SE PERITORO  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações - RDP  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações - RDP
para atender a função TR 230
/ 69 kV PERITORO TF1 MA.
000371/2019  SE PORTO FRANCO  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações - RDP
Para atender a função TR 230
/ 69 kV IMPERATRIZ TF3 MA.
Aumento da observabilidade
pela inclusão de entradas
analógicas para atendimento
aos requisitos do
Procedimento de Rede e
disponibilização do
protocolo IEC61850  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações -
RDP Para atender a função
TR 230 / 138 kV PORTO
FRANCO 1 MA.
Aumento da observabilidade
pela inclusão de entradas
analógicas para
atendimento aos requisitos
do Procedimento de Rede e
disponibilização do
protocolo IEC61850.

000373/2019 
SE PORTO FRANCO 
Instalação de Registrador 
Digital de Perturbações - RDP 
Para atender a função TR 230 
/ 69 kV IMPERATRIZ TF4 MA. 
 
Aumento da observabilidade 
pela inclusão de entradas 
analógicas para atendimento 
aos 
requisitos 
do 
Procedimento de Rede e 
disponibilização 
do 
protocolo IEC61850 
Instalação    de    Registrador   
Digital    de Perturbações - 
RDP Para atender a função 
TR 230 / 69 kV PORTO 
FRANCO TF1 MA. 
 
Aumento da observabilidade 
pela inclusão de entradas 
analógicas para atendimento 
aos 
requisitos 
do 
Procedimento de Rede e 
disponibilização 
do 
protocolo IEC61850. 
000374/2019 
SE PORTO FRANCO 
Instalação de Registrador 
Digital de Perturbações - RDP 
Para atender a função TR 500 
/ 230 kV P.DUTRA 1 MA. 
 
Aumento da observabilidade 
pela inclusão de entradas 
analógicas para atendimento 
aos 
requisitos 
do 
Procedimento de Rede e 
disponibilização 
do 
protocolo IEC61850. 
Instalação    de    Registrador   
Digital    de Perturbações - 
RDP Para atender a função 
TR 230 / 69 kV PORTO 
FRANCO TF2 MA. 
 
Aumento da observabilidade 
pela inclusão de entradas 
analógicas para atendimento 
aos 
requisitos 
do 
Procedimento de Rede e 
disponibilização 
do 
protocolo IEC61850. 
000377/2019 
SE PORTO FRANCO 
Instalação de Registrador 
Digital de Perturbações - RDP 
Para atender a função RT 500 
kV 136 Mvar P.DUTRA 2 MA 
Instalação    de    Registrador   
Digital    de Perturbações - 
RDP Para atender a função 
TR 230 / 69 kV PORTO VELHO 
TF3 RO 
000376/2019 
SE PORTO FRANCO 
Instalação de Registrador 
Digital de Perturbações - RDP 
Para atender a função RT 500 
kV 100 Mvar P.DUTRA 6 MA 
Instalação de Registrador 
Digital de Perturbações - RDP 
Para atender a função TR 230 
/ 69 kV PORTO VELHO TF2 RO 
000402/2019  
SE SAO LUIS I 
Instalação de Registrador 
Digital de Perturbações - RDP 
Para atender a função RT 500 
kV 136 Mvar P.DUTRA 3 MA 
Instalação    de    Registrador   
Digital    de Perturbações - 
RDP Para atender a função 
TR 230/69 kV SAO LUIS I TF1 
MA 
000404/2019  
SE SAO LUIS I 
Instalação de Registrador 
Digital de Perturbações - RDP 
Para atender a função RT 500 
kV 136 Mvar P.DUTRA 7 MA 
Instalação    de    Registrador   
Digital    de Perturbações - 
RDP Para atender a função 
TR 230/69 kV SAO LUIS I TF3 
MA 
000405/2019  
SE SAO LUIS I 
Instalação de Registrador 
Digital de Perturbações - RDP 
Para atender a função RT 500 
kV 150 Mvar P.DUTRA 4 MA. 
Instalação    de    Registrador   
Digital    de Perturbações - 
RDP Para atender a função 
TR 230/69 kV SAO LUIS I TF4 
MA.
000373/2019  SE PORTO FRANCO  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações - RDP
Para atender a função TR 230
/ 69 kV IMPERATRIZ TF4 MA.
Aumento da observabilidade
pela inclusão de entradas
analógicas para atendimento
aos requisitos do
Procedimento de Rede e
disponibilização do
protocolo IEC61850  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações -
RDP Para atender a função
TR 230 / 69 kV PORTO
FRANCO TF1 MA.
Aumento da observabilidade
pela inclusão de entradas
analógicas para atendimento
aos requisitos do
Procedimento de Rede e
disponibilização do
protocolo IEC61850.
000374/2019  SE PORTO FRANCO  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações - RDP
Para atender a função TR 500
/ 230 kV P.DUTRA 1 MA.
Aumento da observabilidade
pela inclusão de entradas
analógicas para atendimento
aos requisitos do
Procedimento de Rede e
disponibilização do
protocolo IEC61850.  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações -
RDP Para atender a função
TR 230 / 69 kV PORTO
FRANCO TF2 MA.
Aumento da observabilidade
pela inclusão de entradas
analógicas para atendimento
aos requisitos do
Procedimento de Rede e
disponibilização do
protocolo IEC61850.
000377/2019  SE PORTO FRANCO  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações - RDP
Para atender a função RT 500
kV 136 Mvar P.DUTRA 2 MA  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações -
RDP Para atender a função
TR 230 / 69 kV PORTO VELHO
TF3 RO
000376/2019  SE PORTO FRANCO  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações - RDP
Para atender a função RT 500
kV 100 Mvar P.DUTRA 6 MA  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações - RDP
Para atender a função TR 230
/ 69 kV PORTO VELHO TF2 RO
000402/2019  SE SAO LUIS I  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações - RDP
Para atender a função RT 500
kV 136 Mvar P.DUTRA 3 MA  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações -
RDP Para atender a função
TR 230/69 kV SAO LUIS I TF1
MA
000404/2019  SE SAO LUIS I  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações - RDP
Para atender a função RT 500
kV 136 Mvar P.DUTRA 7 MA  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações -
RDP Para atender a função
TR 230/69 kV SAO LUIS I TF3
MA
000405/2019  SE SAO LUIS I  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações - RDP
Para atender a função RT 500
kV 150 Mvar P.DUTRA 4 MA.  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações -
RDP Para atender a função
TR 230/69 kV SAO LUIS I TF4
MA.

000409/2019 
SE SAO LUIS II 
Instalação de Registrador 
Digital de Perturbações - RDP 
Para atender a função TR 230 
/ 13P8 kV P.DUTRA TF3 MA. 
Instalação    de    Registrador   
Digital    de Perturbações - 
RDP Para atender a função 
TR 500 / 230 kV SAO LUIS II 2 
MA. 
000408/2019 
SE SAO LUIS II 
Instalação de Registrador 
Digital de Perturbações - RDP 
Para atender a função RT 500 
kV 150 Mvar P.DUTRA 8 MA. 
Instalação    de    Registrador   
Digital    de Perturbações - 
RDP Para atender a função 
TR 500/230 kV SAO LUIS II 1 
MA. 
000410/2019 
SE SAO LUIS II 
Instalação de Registrador 
Digital de Perturbações - RDP 
Para atender a função TR 230 
/ 69 kV P.DUTRA TF1 MA. 
 
Aumento da observabilidade 
pela inclusão de entradas 
analógicas para atendimento 
aos 
requisitos 
do 
Procedimento de Rede e 
disponibilização 
do 
protocolo IEC61850. 
Instalação    de    Registrador   
Digital    de Perturbações - 
RDP Para atender a função 
TR 500/230 kV SAO LUIS II 3 
MA. 
Aumento da observabilidade   
pela inclusão   de   entradas   
analógica para atendimento   
aos 
requisitos 
do 
Procedimento de Rede e 
disponibilização 
do 
protocolo IEC61850. 
000431/2019  
SE UTINGA 
Instalação de Registrador 
Digital de Perturbações - RDP 
Para atender a função TR TR 
230 / 69 kV UTINGA TF2 PA. 
 
Aumento da observabilidade 
pela inclusão de entradas 
analógicas para atendimento 
aos 
requisitos 
do 
Procedimento de Rede e 
disponibilização 
do 
protocolo IEC61850. 
Instalação de Registrador 
Digital de Perturbações - RDP 
Para atender a função TR 230 
/ 69 kV UTINGA TF2 PA. 
 
Aumento da observabilidade 
pela inclusão de entradas 
analógicas para atendimento 
aos 
requisitos 
do 
Procedimento de Rede e 
disponibilização 
do 
protocolo IEC61850. 
000439/2019 
SE VILA DO CONDE 
Instalação de Registrador 
Digital de Perturbações - RDP 
Instalação    de    Registrador   
Digital    de Perturbações - 
RDP para atender a função 
RT 500 kV 163 Mvar VILA DO 
CONDE 1 PA 
000296/2019  
SE ARIQUEMES 
Instalação de Registrador 
Digital de Perturbações - RDP 
Instalação    de    Registrador   
Digital    de Perturbações - 
RDP para atender a função 
RT 
230 
kV 
20 
Mvar 
ARIQUEMES 1 RO 
000327/2019  
SE JARU 
Instalação de Registrador 
Digital de Perturbações - RDP 
Instalação    de    Registrador   
Digital    de Perturbações - 
RDP para atender a função 
TR 230/69 kV JARU 1 RO. 
000343/2019 
SE L.D.RIO VERDE 
Instalação de Registrador 
Digital de Perturbações - RDP 
Instalação    de    Registrador   
Digital    de Perturbações -
000409/2019  SE SAO LUIS II  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações - RDP
Para atender a função TR 230
/ 13P8 kV P.DUTRA TF3 MA.  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações -
RDP Para atender a função
TR 500 / 230 kV SAO LUIS II 2
MA.
000408/2019  SE SAO LUIS II  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações - RDP
Para atender a função RT 500
kV 150 Mvar P.DUTRA 8 MA.  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações -
RDP Para atender a função
TR 500/230 kV SAO LUIS II 1
MA.
000410/2019  SE SAO LUIS II  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações - RDP
Para atender a função TR 230
/ 69 kV P.DUTRA TF1 MA.
Aumento da observabilidade
pela inclusão de entradas
analógicas para atendimento
aos requisitos do
Procedimento de Rede e
disponibilização do
protocolo IEC61850.  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações -
RDP Para atender a função
TR 500/230 kV SAO LUIS II 3
MA.
Aumento da observabilidade
pela inclusão de entradas
analógica para atendimento
aos requisitos do
Procedimento de Rede e
disponibilização do
protocolo IEC61850.
000431/2019  SE UTINGA  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações - RDP
Para atender a função TR TR
230 / 69 kV UTINGA TF2 PA.
Aumento da observabilidade
pela inclusão de entradas
analógicas para atendimento
aos requisitos do
Procedimento de Rede e
disponibilização do
protocolo IEC61850.  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações - RDP
Para atender a função TR 230
/ 69 kV UTINGA TF2 PA.
Aumento da observabilidade
pela inclusão de entradas
analógicas para atendimento
aos requisitos do
Procedimento de Rede e
disponibilização do
protocolo IEC61850.
000439/2019  SE VILA DO CONDE  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações - RDP  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações -
RDP para atender a função
RT 500 kV 163 Mvar VILA DO
CONDE 1 PA
000296/2019  SE ARIQUEMES  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações - RDP  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações -
RDP para atender a função
RT 230 kV 20 Mvar
ARIQUEMES 1 RO
000327/2019  SE JARU  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações - RDP  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações -
RDP para atender a função
TR 230/69 kV JARU 1 RO.
000343/2019  SE L.D.RIO VERDE  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações - RDP  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações -

RDP para atender a função 
TR 230/138 kV L.D.Rio Verde 
ATR1 MT. 
000382/2019 
SE RIO BRANCO I 
Instalação de Registrador 
Digital de Perturbações - RDP 
Instalação    de    Registrador   
Digital    de Perturbações - 
RDP para atender a função 
TR 230/138 RIO BRANCO I 
ATR1 AC 
000890/2019 
SE RIO BRANCO I 
Instalação de Registrador 
Digital de Perturbações - RDP 
Instalação    de    Registrador   
Digital    de Perturbações - 
RDP para atender a função 
TR 230/69 kV RIO BRANCO I 
TF1 AC. 
000891/2019 
SE RIO BRANCO I 
Instalação de Registrador 
Digital de Perturbações - RDP 
Instalação    de    Registrador   
Digital    de Perturbações - 
RDP para atender a função 
TR 230/69 kV RIO BRANCO I 
TF2 AC. 
000391/2019 
SE RONDONOPOLIS 
Instalação de Registrador 
Digital de Perturbações - RDP 
Instalação    de    Registrador   
Digital    de Perturbações - 
RDP para atender a função 
RT 
230 
kV 
30 
Mvar 
RONDONOPOLIS 1 MT. 
 
Alterar o prazo de execução da obra indicado na Coluna “Prazo (**)” do Anexo do Despacho nº 1.422, de 
24 de maio de 2021, conforme indicado na tabela abaixo: 
 
SGPMR 
Instalação 
Onde está escrito 
Passa a ser escrito 
000325/2019 
SE GUAMA 
36 
42 
Prazo concatenado com a 
melhoria autorizada na REA 
9918/2021 - T2020-007 
 
 
Despacho nº 1.423/2021 
 
Alterar a data de necessidade sistêmica indicada na Coluna “Data de Necessidade (*)” do Anexo do 
Despacho nº 1.423, de 24 de maio de 2021, conforme indicado na tabela abaixo: 
 
SGPMR 
Instalação 
Onde está escrito 
Passa a ser escrito 
008067/2019 
SE C. PAULISTA 
dez/23 
Imediata 
008071/2019  
SE C. PAULISTA 
dez/23 
Imediata 
008074/2019  
SE C. PAULISTA 
dez/23 
Imediata 
008077/2019  
SE C. PAULISTA 
dez/23 
Imediata 
008052/2019  
SE C. PAULISTA 
dez/23 
Imediata 
008048/2019  
SE C. PAULISTA 
dez/23 
Imediata 
008051/2019  
SE C. PAULISTA 
dez/23 
Imediata 
008055/2019  
SE C. PAULISTA 
dez/23 
Imediata 
008064/2019  
SE C. PAULISTA 
dez/23 
Imediata
      RDP para atender a função
TR 230/138 kV L.D.Rio Verde
ATR1 MT.
000382/2019  SE RIO BRANCO I  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações - RDP  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações -
RDP para atender a função
TR 230/138 RIO BRANCO I
ATR1 AC
000890/2019  SE RIO BRANCO I  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações - RDP  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações -
RDP para atender a função
TR 230/69 kV RIO BRANCO I
TF1 AC.
000891/2019  SE RIO BRANCO I  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações - RDP  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações -
RDP para atender a função
TR 230/69 kV RIO BRANCO I
TF2 AC.
000391/2019  SE RONDONOPOLIS  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações - RDP  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações -
RDP para atender a função
RT 230 kV 30 Mvar
RONDONOPOLIS 1 MT.
  SGPMR      Instalação      Onde está escrito      Passa a ser escrito  
000325/2019      SE GUAMA      36      42
Prazo concatenado com a
melhoria autorizada na REA
9918/2021 - T2020-007    
  SGPMR      Instalação      Onde está escrito      Passa a ser escrito  
  008067/2019      SE C. PAULISTA    dez/23      Imediata    
  008071/2019      SE C. PAULISTA    dez/23      Imediata    
  008074/2019      SE C. PAULISTA    dez/23      Imediata    
  008077/2019      SE C. PAULISTA    dez/23      Imediata    
  008052/2019      SE C. PAULISTA    dez/23      Imediata    
  008048/2019      SE C. PAULISTA    dez/23      Imediata    
  008051/2019      SE C. PAULISTA    dez/23      Imediata    
  008055/2019      SE C. PAULISTA    dez/23      Imediata    
  008064/2019      SE C. PAULISTA    dez/23      Imediata    

008059/2019  
SE C. PAULISTA 
dez/23 
Imediata 
008057/2019  
SE C. PAULISTA 
dez/23 
Imediata 
008200/2019  
SE C. PAULISTA 
dez/23 
Imediata 
008149/2019  
SE C. PAULISTA 
dez/23 
Imediata 
008195/2019  
SE C. PAULISTA 
dez/23 
Imediata 
008203/2019  
SE C. PAULISTA 
dez/23 
Imediata 
008164/2019  
SE C. PAULISTA 
dez/23 
Imediata 
008138/2019  
SE C. PAULISTA 
dez/23 
Imediata 
008132/2019  
SE C. PAULISTA 
dez/23 
Imediata 
008136/2019  
SE C. PAULISTA 
dez/23 
Imediata 
008143/2019  
SE C. PAULISTA 
dez/23 
Imediata 
008183/2019  
SE C. PAULISTA 
dez/23 
Imediata 
008187/2019  
SE C. PAULISTA 
dez/23 
Imediata 
008172/2019  
SE C. PAULISTA 
dez/23 
Imediata 
008176/2019  
SE C. PAULISTA 
dez/23 
Imediata 
008153/2019  
SE C. PAULISTA 
dez/23 
Imediata 
008156/2019  
SE C. PAULISTA 
dez/23 
Imediata 
008159/2019  
SE C. PAULISTA 
dez/23 
Imediata 
008169/2019  
SE C. PAULISTA 
dez/23 
Imediata 
008117/2019  
SE C. PAULISTA 
dez/23 
Imediata 
008120/2019  
SE C. PAULISTA 
dez/23 
Imediata 
008122/2019  
SE C. PAULISTA 
dez/23 
Imediata 
008124/2019  
SE C. PAULISTA 
dez/23 
Imediata 
008089/2019  
SE C. PAULISTA 
dez/23 
Imediata 
008093/2019  
SE C. PAULISTA 
dez/23 
Imediata 
 
 
Despacho nº 1.424/2021 
 
Alterar o escopo indicado na Coluna “Descrição do reforço” do Anexo do Despacho nº 1.424, de 24 de 
maio de 2021, conforme indicado na tabela abaixo: 
 
SGPMR 
Instalação 
Onde está escrito 
Passa a ser escrito 
005286/2019 
LT 440 kV EMBU-
GUACU/SOLVAY SP 
Substituição dos dois cabos 
para-raios 
do 
tipo 
Alumoweld 7/9 por cabos do 
tipo Petrel na LT 440 kV 
Embu Guaçu – Solvay entre a 
SE Embu-Guaçu e a estrutura 
T015, totalizando 9,8 km de 
cabo para-raios. 
Substituição de 9,8 km dos 
cabos 
para-raios 
do 
tipo 
Alumoweld 7/9 existente no 
trecho entre a SE Embu-Guaçu 
e a estrutura nº 15 da LT 440 
kV EMBU-GUACU /SOLVAY SP, 
por: -Cabo para-raio 1: cabo do 
tipo Petrel (aproximadamente 
5 km); -Cabo para-raio 2: cabo 
OPGW 
12,4 
mm 
(aproximadamente 5 km).  
005384/2019  
SE NORTE 
Substituição 
de 
3 
Secionadoras sem Chave de 
Terra do vão Leste C1 
(36529-240, 36529-236 e 
36529-238). 
Substituição 
de 
2 
Secionadoras sem Chave de 
Terra do vão Leste C1 (36529-
236 e 36529-238) e de 1 
Secionadora com Chave de
  008059/2019      SE C. PAULISTA    dez/23  Imediata
  008057/2019      SE C. PAULISTA    dez/23  Imediata
  008200/2019      SE C. PAULISTA    dez/23  Imediata
  008149/2019      SE C. PAULISTA    dez/23  Imediata
  008195/2019      SE C. PAULISTA    dez/23  Imediata
  008203/2019      SE C. PAULISTA    dez/23  Imediata
  008164/2019      SE C. PAULISTA    dez/23  Imediata
  008138/2019      SE C. PAULISTA    dez/23  Imediata
  008132/2019      SE C. PAULISTA    dez/23  Imediata
  008136/2019      SE C. PAULISTA    dez/23  Imediata
  008143/2019      SE C. PAULISTA    dez/23  Imediata
  008183/2019      SE C. PAULISTA    dez/23  Imediata
  008187/2019      SE C. PAULISTA    dez/23  Imediata
  008172/2019      SE C. PAULISTA    dez/23  Imediata
  008176/2019      SE C. PAULISTA    dez/23  Imediata
  008153/2019      SE C. PAULISTA    dez/23  Imediata
  008156/2019      SE C. PAULISTA    dez/23  Imediata
  008159/2019      SE C. PAULISTA    dez/23  Imediata
  008169/2019      SE C. PAULISTA    dez/23  Imediata
  008117/2019      SE C. PAULISTA    dez/23  Imediata
  008120/2019      SE C. PAULISTA    dez/23  Imediata
  008122/2019      SE C. PAULISTA    dez/23  Imediata
  008124/2019      SE C. PAULISTA    dez/23  Imediata
  008089/2019      SE C. PAULISTA    dez/23  Imediata
  008093/2019      SE C. PAULISTA    dez/23  Imediata
  SGPMR      Instalação      Onde está escrito      Passa a ser escrito  
005286/2019      LT 440 kV EMBU-
GUACU/SOLVAY SP      Substituição dos dois cabos
para-raios do tipo
Alumoweld 7/9 por cabos do
tipo Petrel na LT 440 kV
Embu Guaçu – Solvay entre a
SE Embu-Guaçu e a estrutura
T015, totalizando 9,8 km de
cabo para-raios.      Substituição de 9,8 km dos
cabos para-raios do tipo
Alumoweld 7/9 existente no
trecho entre a SE Embu-Guaçu
e a estrutura nº 15 da LT 440
kV EMBU-GUACU /SOLVAY SP,
por: -Cabo para-raio 1: cabo do
tipo Petrel (aproximadamente
5 km); -Cabo para-raio 2: cabo
OPGW 12,4 mm
(aproximadamente 5 km).    
005384/2019      SE NORTE      Substituição de 3
Secionadoras sem Chave de
Terra do vão Leste C1
(36529-240, 36529-236 e
36529-238).      Substituição de 2
Secionadoras sem Chave de
Terra do vão Leste C1 (36529-
236 e 36529-238) e de 1
Secionadora com Chave de    
LT 440 kV EMBU-
GUACU/SOLVAY SP

Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade 
nominal de curto-circuito 
(kA): 40 kA, Outras: Valor 
nominal da crista da corrente 
de curto-circuito: no mínimo 
82 kA. 
Terra do vão Leste C1 (36529-
240).  
 
Capacidade 
dos 
novos 
equipamentos: 
Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): 
40 kA, Outras: Valor nominal 
da crista da corrente de curto-
circuito: no mínimo 82 kA. 
005386/2019 
SE NORTE 
Substituição 
de 
3 
Secionadoras sem Chave de 
Terra do vão Leste C2 
(36529-230, 36529-232 e 
36529-234). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade 
nominal de curto-circuito 
(kA): 40 kA, Outras: Valor 
nominal da crista da corrente 
de curto-circuito: no mínimo 
82 kA. 
Substituição 
de 
2 
Secionadoras sem Chave de 
Terra do vão Leste C2 (36529-
230 e 36529-232) e de 1 
Secionadora com Chave de 
Terra do vão Leste C2 (36529-
234). 
 
 Capacidade 
dos 
novos 
equipamentos: 
Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): 
40 kA, Outras: Valor nominal 
da crista da corrente de curto-
circuito: no mínimo 82 kA. 
005391/2019 
SE NORTE 
Substituição 
de 
2 
Secionadoras sem Chave de 
Terra do vão Nordeste C2 
(36259-220 e 36259-222). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade 
nominal de curto-circuito 
(kA): 40 kA, Outras: Valor 
nominal da crista da corrente 
de curto-circuito: no mínimo 
82 kA. 
Substituição de 1 Secionadora 
sem Chave de Terra do vão 
Nordeste C2 (36259-220) e 1 
Secionadora com Chave de 
Terra do vão Nordeste C2 
(36259-222).  
 
Capacidade 
dos 
novos 
equipamentos: 
Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): 
40 kA, Outras: Valor nominal 
da crista da corrente de curto-
circuito: no mínimo 82 kA. 
005279/2019 
USI ROSANA 
Substituição do Barramento 
138 kV (Capacidade atual: 
1550A / 1705A), entre os 
vãos do TR-6 (exclusive) e do 
Gerador 
4 
(Exclusive), 
envolvendo os vãos: EL 
Loanda (Copel), EL Paranavaí 
(Copel), EL Alcídia (Elektro) e 
EL 
Mirante 
do 
Paranapanema (Elektro). 
Substituição do Barramento 
138 kV (Capacidade atual: 
1550A / 1705A), entre os vãos 
EL 
Porto 
Primavera 
C2 
(inclusive) e do Gerador 1 
(inclusive), 
envolvendo 
os 
vãos: Porto Primavera C1, TR-
6, EL Loanda (Copel), EL 
Paranavaí (Copel), EL Alcídia 
(Elektro), 
EL 
Mirante 
do 
Paranapanema 
(Elektro), 
Gerador 4, Gerador 3, Gerador 
2 e Gerador 1.
    Capacidade do novo
equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito
(kA): 40 kA, Outras: Valor
nominal da crista da corrente
de curto-circuito: no mínimo
82 kA.  Terra do vão Leste C1 (36529-
240).
Capacidade dos novos
equipamentos: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA):
40 kA, Outras: Valor nominal
da crista da corrente de curto-
circuito: no mínimo 82 kA.
005386/2019  SE NORTE  Substituição de 3
Secionadoras sem Chave de
Terra do vão Leste C2
(36529-230, 36529-232 e
36529-234).
Capacidade do novo
equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito
(kA): 40 kA, Outras: Valor
nominal da crista da corrente
de curto-circuito: no mínimo
82 kA.  Substituição de 2
Secionadoras sem Chave de
Terra do vão Leste C2 (36529-
230 e 36529-232) e de 1
Secionadora com Chave de
Terra do vão Leste C2 (36529-
234).
Capacidade dos novos
equipamentos: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA):
40 kA, Outras: Valor nominal
da crista da corrente de curto-
circuito: no mínimo 82 kA.
005391/2019  SE NORTE  Substituição de 2
Secionadoras sem Chave de
Terra do vão Nordeste C2
(36259-220 e 36259-222).
Capacidade do novo
equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito
(kA): 40 kA, Outras: Valor
nominal da crista da corrente
de curto-circuito: no mínimo
82 kA.  Substituição de 1 Secionadora
sem Chave de Terra do vão
Nordeste C2 (36259-220) e 1
Secionadora com Chave de
Terra do vão Nordeste C2
(36259-222).
Capacidade dos novos
equipamentos: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA):
40 kA, Outras: Valor nominal
da crista da corrente de curto-
circuito: no mínimo 82 kA.
005279/2019  USI ROSANA  Substituição do Barramento
138 kV (Capacidade atual:
1550A / 1705A), entre os
vãos do TR-6 (exclusive) e do
Gerador 4 (Exclusive),
envolvendo os vãos: EL
Loanda (Copel), EL Paranavaí
(Copel), EL Alcídia (Elektro) e
EL Mirante do
Paranapanema (Elektro).  Substituição do Barramento
138 kV (Capacidade atual:
1550A / 1705A), entre os vãos
EL Porto Primavera C2
(inclusive) e do Gerador 1
(inclusive), envolvendo os
vãos: Porto Primavera C1, TR-
6, EL Loanda (Copel), EL
Paranavaí (Copel), EL Alcídia
(Elektro), EL Mirante do
Paranapanema (Elektro),
Gerador 4, Gerador 3, Gerador
2 e Gerador 1.

Despacho nº 1.426/2021 
 
Alterar a data de necessidade sistêmica indicada na Coluna “Data de Necessidade (*)” do Anexo do 
Despacho nº 1.426, de 24 de maio de 2021, conforme indicado na tabela abaixo: 
 
SGPMR 
Instalação 
Onde está escrito 
Passa a ser escrito 
004971/2019  
SE BARBACENA 2 
dez/22 
Imediata 
005244/2019  
SE BARREIRO 1 
dez/22 
Imediata 
004934/2019 
SE BARREIRO 1 
dez/22 
Imediata 
005147/2019  
SE EMBORCAÇÃO-SE 
dez/22 
Imediata 
005152/2019 
SE EMBORCAÇÃO-SE 
dez/22 
Imediata 
005151/2019  
SE G.VALADARES 2 
dez/22 
Imediata 
004851/2019  
SE IPATINGA 1 
dez/22 
Imediata 
004834/2019  
SE ITABIRA 2 
dez/22 
Imediata 
005243/2019  
SE JAGUARA-SE 
dez/22 
Imediata 
005163/2019  
SE JAGUARA-SE 
dez/22 
Imediata 
005242/2019 
SE JAGUARA-SE 
dez/22 
Imediata 
005162/2019 
SE JAGUARA-SE 
dez/22 
Imediata 
005164/2019  
SE LAFAIETE 1 
dez/22 
Imediata 
005241/2019  
SE MASCARENHAS 
dez/22 
Imediata 
004858/2019  
SE MESQUITA 
dez/22 
Imediata 
004976/2019  
SE OURO PRETO 2 
dez/22 
Imediata 
004889/2019  
SE PIMENTA 
dez/22 
Imediata 
004956/2019 
SE PIMENTA 
dez/22 
Imediata 
004825/2019  
SE SAO GOTARDO 2 
dez/22 
Imediata 
005712/2019 
SE SAO GOTARDO 2 
dez/22 
Imediata 
005714/2019 
SE SAO GOTARDO 2 
dez/22 
Imediata 
004841/2019  
SE TAQUARIL 
dez/22 
Imediata 
005238/2019  
SE VOLTA GRANDE-SE 
dez/22 
Imediata 
005627/2019 
SE VOLTA GRANDE-SE 
dez/22 
Imediata 
005628/2019 
SE VOLTA GRANDE-SE 
dez/22 
Imediata
  SGPMR      Instalação      Onde está escrito      Passa a ser escrito  
  004971/2019      SE BARBACENA 2    dez/22      Imediata    
  005244/2019      SE BARREIRO 1    dez/22      Imediata    
  004934/2019      SE BARREIRO 1    dez/22      Imediata    
  005147/2019      SE EMBORCAÇÃO-SE    dez/22      Imediata    
  005152/2019      SE EMBORCAÇÃO-SE    dez/22      Imediata    
  005151/2019      SE G.VALADARES 2    dez/22      Imediata    
  004851/2019      SE IPATINGA 1    dez/22      Imediata    
  004834/2019      SE ITABIRA 2    dez/22      Imediata    
  005243/2019      SE JAGUARA-SE    dez/22      Imediata    
  005163/2019      SE JAGUARA-SE    dez/22      Imediata    
  005242/2019      SE JAGUARA-SE    dez/22      Imediata    
  005162/2019      SE JAGUARA-SE    dez/22      Imediata    
  005164/2019      SE LAFAIETE 1    dez/22      Imediata    
  005241/2019      SE MASCARENHAS    dez/22      Imediata    
  004858/2019      SE MESQUITA    dez/22      Imediata    
  004976/2019      SE OURO PRETO 2    dez/22      Imediata    
  004889/2019      SE PIMENTA    dez/22      Imediata    
  004956/2019      SE PIMENTA    dez/22      Imediata    
  004825/2019      SE SAO GOTARDO 2    dez/22      Imediata    
  005712/2019      SE SAO GOTARDO 2    dez/22      Imediata    
  005714/2019      SE SAO GOTARDO 2    dez/22      Imediata    
  004841/2019      SE TAQUARIL    dez/22      Imediata    
  005238/2019      SE VOLTA GRANDE-SE    dez/22      Imediata    
  005627/2019      SE VOLTA GRANDE-SE    dez/22      Imediata    
  005628/2019      SE VOLTA GRANDE-SE    dez/22      Imediata    

Autorização de reforço para CTEEP 
 
Autoriza por este Despacho o reforço de pequeno porte indicado na tabela abaixo para a Companhia de 
Transmissão de Energia Elétrica Paulista – CTEEP. 
 
 
Subestação 
kV 
Data de 
Necessidade 
Reforço* 
Prazo para 
Implantação 
após 
Publicação 
do Despacho  
(meses) 
Enquadr
amento 
REN 
443/11 
SE Mogi 88 
kV 
88 
JAN 2016 
Substituição dos transformadores de 
aterramento, 88-13,8 kV, nº 1A e 1B 
por 
um 
transformador 
com 
impedância máxima de 12,9 ohms, 3 
TC's de bucha e do sistema de proteção 
associado aos transformadores. 
 
Demolição 
integral 
das 
bases 
existentes e construção de nova base e 
instalação de bacia coletora, parede 
corta-fogo e caixa separadora. 
Até 18 
V 
* O escopo deste reforço foi inicialmente autorizado pela REA nº 5.484/2015, a qual perdeu seu efeito em face da revogação 
indicada no Despacho nº 1.432, de 24 de maio de 2021.
Subestação  kV  Data de
Necessidade  Reforço*    Prazo para    Enquadr
amento
REN
443/11
          Implantação    
          após    
          Publicação    
          do Despacho    
          (meses)    
SE Mogi 88
kV  88  JAN 2016  Substituição dos transformadores de
aterramento, 88-13,8 kV, nº 1A e 1B
por um transformador com
impedância máxima de 12,9 ohms, 3
TC's de bucha e do sistema de proteção
associado aos transformadores.
Demolição integral das bases
existentes e construção de nova base e
instalação de bacia coletora, parede
corta-fogo e caixa separadora.  Até 18      V
Enquadr
amento
REN
443/11
Data de
Necessidade
SE Mogi 88
kV