A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
48524.018042/2015-00                  
Nota Técnica nº     299/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 5 de maio de 2016. 
 
  
 
 
Processo: 48500.002225/2011-57 
 
Assunto: Adequação do Sumário Executivo referente às 
alterações das características técnicas da Pequena 
Central Hidrelétrica Lajeado, outorgada por meio da 
Resolução Autorizativa nº 4.605, de 25 de março de 2014, 
localizada no rio Indaiá Grande, nos municípios de 
Chapadão do Sul e Cassilândia, estado do Mato Grosso do 
Sul. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO 
 
1  
 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade com os estudos de inventário e com o uso do potencial 
hidráulico do Sumário Executivo referente às alterações das características técnicas da Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) Lajeado, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.MS.031 438-2.01, 
localizada no rio Indaiá Grande, sub-bacia 63, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, nos municípios de Chapadão do 
Sul e Cassilândia, no estado do Mato Grosso do Sul, outorgada por meio da Resolução Autorizativa nº 4.605, de 25 
de março de 2014, sob o regime de Produção Independente de Energia Elétrica (PIE), com 8.793 kW de potência 
instalada. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
A PCH Lajeado teve seu Projeto Básico aprovado por meio do Despacho nº 34.243, de 13 de 
dezembro de 2013. 
 
3. 
Em 25 de março de 2014, por meio da Resolução Autorizativa nº 4.605, a empresa Hidroelétrica 
Lajeado Ltda. obteve a outorga do empreendimento. 
 
4. 
Em 2 de maio de 2015, por meio da correspondência 46/16/AMI/GE1, a interessada protocolou o 
Sumário Executivo da PCH Lajeado com as alterações das características técnicas da usina. 
 
III – DA ANÁLISE 
 
                                                          
1 Doc SICNET 48513.010339/2016-00

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                       
 
 
FL. 02 da Nota Técnica nº  /2016 – SCG/ANEEL, de 05/05/2016 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela empresa Hidroelétrica Lajeado Ltda. de alteração das 
características técnicas da PCH Lajeado, outorgada com 8.793 kW de Potência Instalada, constituída por 2 (duas) 
unidades geradoras. Com a revisão pretendida pela interessada, a potência instalada da PCH Lajeado será ampliada 
por meio da alteração das características técnicas da usina, conforme informações constantes da Tabela 1, a seguir. 
 
6. 
A empresa Hidroelétrica Lajeado Ltda. fundamenta seu pedido informando que durante a construção 
da usina algumas características foram alteradas, de maneira que os equipamentos efetivamente instalados não foram 
os previstos na etapa de projeto básico. Dessa forma, foram alterados alguns parâmetros da usina. 
 
7. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. Por se tratar de revisão de estudo, a análise se restringirá às principais 
alterações realizadas. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao inventário 
 
8. 
A Tabela 1 sintetiza as principais modificações propostas em relação ao Projeto Básico aprovado, 
sendo a principal delas a implantação de uma unidade geradora adicional. A proposta de alteração não interfere na 
partição de quedas definida por meio do Despacho de Aprovação do Inventário, nem nos aproveitamentos adjacentes, 
quais sejam, PCH Verde 1+Montividiu, a montante, e PCH Verde 03, a jusante, conforme dados da Tabela 2. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de revisão do projeto básico da PCH Lajeado 
PCH LAJEADO 
Projeto Básico Original 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
19°3'26"S 
52°31'51"W 
19°3'27,38165"S 
52°31'55,35685"W 
NA Montante (m) 
532 
532,5 
NA Jusante (m) 
500 
500,5 
Queda Bruta (m) 
32 
32 
Área do Reservatório (km²) 
0,039 
0,039 
Potência (kW) 
8793 
8838 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
21,1 
21,14 
 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Rio Indaiá Grande 
ESTADO: 
MS 
SUB-BACIA: 
63 
DESPACHO: 
1558 
DATA: 
12/04/2011 
AUTOR: 
MEGA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA 
POTÊNCIA: 
27,75 kW 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
7 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamentos 
Coordenadas 
NA Montante (m) 
NA Jusante (m) 
Potência (kW) 
Condição 
PCH VOLTA GRANDE 
19°2'40"S 
52°33'0"W 
553 
533 
5300 
PB Aprovado 
PCH PRAINHA II 
19º 03’ 52’’ S 
 52º 30’ 03’’ W 
498,5 
490,5 
2400 
Disponível (inventariado) 
 
III.2 – Aspectos de Gestão  
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo.
PCH LAJEADO      Projeto Básico Original    Sumário Executivo  
Localização do barramento    19°3'26"S
52°31'51"W      19°3'27,38165"S
52°31'55,35685"W  
NA Montante (m)    532      532,5  
NA Jusante (m)    500      500,5  
Queda Bruta (m)    32      32  
Área do Reservatório (km²)    0,039      0,039  
Potência (kW)    8793      8838  
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT    21,1      21,14  
NOME DO RIO:    Rio Indaiá Grande          ESTADO:        MS      SUB-BACIA:      63
DESPACHO:    1558          DATA:        12/04/2011            
AUTOR:    MEGA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA                              
POTÊNCIA:    27,75 kW          EIXOS IDENTIFICADOS:        7            
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                  
Aproveitamentos      Coordenadas      NA Montante (m)        NA Jusante (m)      Potência (kW)      Condição  
PCH VOLTA GRANDE    19°2'40"S
52°33'0"W      553        533      5300      PB Aprovado    
PCH PRAINHA II    19º 03’ 52’’ S
52º 30’ 03’’ W      498,5        490,5      2400      Disponível (inventariado)    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                       
 
 
FL. 03 da Nota Técnica nº  /2016 – SCG/ANEEL, de 05/05/2016 
 
9. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica, ao licenciamento 
ambiental e a Declaração de Uso dos Recursos Hídricos. Foi apresentada ART do profissional Elizeu Riba, Crea 
50.559-2, contemplando as alterações do projeto básico da PCH, feitas na etapa do projeto executivo.  
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
ENERGYX PROJ PARA A CRIAÇÃO DE USINAS HIDR. LTDA (Projeto Básico) e  
TRSUL ENGENHARIA LTDA (Projeto Executivo) 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
RODRIGO RIGATTI 
4025865-3 
073814-7 
Responsável Geral do Projeto  
DAURI WALDEMAR GARCIA 
11323685 
SCV 0182480D-22135 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
ANA LUIZA DA FONSECA 
4176334-1 
104749-5 
Estudos geotécnicos 
CLAUDIA D AVILA BASTOS 
4147565-6 
88306-4 
Estudos hidrológicos 
RODRIGO RIGATTI 
4025865-3 
073814-7 
Estudos energéticos 
ELIZEU RIBA 
5462889-0 
50559-2 
Responsável Projeto Executivo 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Licença de Instalação 
Número 
4/2013 
Órgão emissor 
IMASUL 
Data de emissão 
19/04/2013 
Validade 
19/04/2016 
Vazão remanescente 
0,7 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
DECLARAÇÃO DE USO DE RECURSOS HIDRICOS 
Número 
DURH 000255 
Órgão Emissor 
IMASUL 
Data de emissão 
27/09/2013 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
0 
 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação Sumário Executivo ao Potencial Hidráulico 
 
10. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7 e 8, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico. 
 
Tabela 6 – Cartografia e topografia 
Queda e níveis operacionais  
Os níveis operacionais sofreram alterações de 0,5m nos níveis de montante e jusante. 
Essas alterações não alteraram a queda prevista do aproveitamento e não interferiram nos 
aproveitamentos adjacentes.
Empresa Projetista:  ENERGYX PROJ PARA A CRIAÇÃO DE USINAS HIDR. LTDA (Projeto Básico) e
TRSUL ENGENHARIA LTDA (Projeto Executivo)    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
RODRIGO RIGATTI  4025865-3  073814-7  Responsável Geral do Projeto
DAURI WALDEMAR GARCIA  11323685  SCV 0182480D-22135  Estudos cartográficos e
topográficos
ANA LUIZA DA FONSECA  4176334-1  104749-5  Estudos geotécnicos
CLAUDIA D AVILA BASTOS  4147565-6  88306-4  Estudos hidrológicos
RODRIGO RIGATTI  4025865-3  073814-7  Estudos energéticos
ELIZEU RIBA  5462889-0  50559-2  Responsável Projeto Executivo
  Tipo de licença    Licença de Instalação
  Número    4/2013
  Órgão emissor    IMASUL
  Data de emissão    19/04/2013
  Validade    19/04/2016
  Vazão remanescente    0,7
  Tipo de Licença    DECLARAÇÃO DE USO DE RECURSOS HIDRICOS
  Número    DURH 000255
  Órgão Emissor    IMASUL
  Data de emissão    27/09/2013
  Validade    
  Vazão de usos consuntivos    0
Queda e níveis operacionais  Os níveis operacionais sofreram alterações de 0,5m nos níveis de montante e jusante.
Essas alterações não alteraram a queda prevista do aproveitamento e não interferiram nos
aproveitamentos adjacentes.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                       
 
 
FL. 04 da Nota Técnica nº  /2016 – SCG/ANEEL, de 05/05/2016 
 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Lajeado 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
998 
NOME DO RIO DA USINA: 
Indaiá Grande 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
63001000 
PRÓXIMO COSTA RICA 
SUCURIU 
1250 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
63001200 
PORTO DE PEDRAS 
SUCURIU 
3770 
60970000 
ITAJÁ 
APORE OU DO PEIXE 
5220 
63001600 
INDAIA GRANDE 
INDAIA GRANDE 
794 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Tabela 7 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
251 
TR (anos): 
10000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
SOLEIRA LIVRE (CREAGER) 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
GRAVIDADE CONCRETO 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
 
Nº DA ART 
 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
63001000 
PRÓXIMO COSTA RICA 
SUCURIU 
1250 
 
 
11. 
A série de vazões médias mensais estimadas no trecho da Casa de Força da PCH Lajeado, conforme 
a metodologia indicada na Tabela 7, manteve-se a mesma e consta do Anexo 1 desta Nota Técnica.  
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
12. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 9, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo MME para cálculo da garantia física, nos termos da Portaria 
MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009. 
 
Tabela 8 - Parâmetros de Garantia Física 
PCH LAJEADO 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
8838 
Número de Unidades Geradoras 
2
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  998  NOME DO RIO DA USINA:    Indaiá Grande  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
63001000  PRÓXIMO COSTA RICA    SUCURIU    1250
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
63001200  PORTO DE PEDRAS    SUCURIU    3770
60970000  ITAJÁ    APORE OU DO PEIXE    5220
63001600  INDAIA GRANDE    INDAIA GRANDE    794
          
          
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):      251    TR (anos):    10000    
TIPO DE VERTEDOURO:      SOLEIRA LIVRE (CREAGER)            
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:      GRAVIDADE CONCRETO            
NOME DO RESP. TÉCNICO:              Nº DA ART    
                  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA                  
CÓDIGO    NOME    RIO    A.D. (em km²):      
63001000    PRÓXIMO COSTA RICA    SUCURIU    1250      
PCH LAJEADO  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  8838
Número de Unidades Geradoras  2

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                       
 
 
FL. 05 da Nota Técnica nº  /2016 – SCG/ANEEL, de 05/05/2016 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
4910 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
4562 / 8,15 
Rendimento da turbina 
93,00% 
Rendimento do gerador 
96,50% 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
2,50% 
Indisponibilidade programada (%) 
2,50% 
Perdas hidraúlicas nominais (m) 
0,834 
Queda bruta nominal (m) 
32 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,25% 
Consumo Interno (kW médio) 
26,4 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
0,7 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
13. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
14. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela Superintendência de 
Concessões e Autorizações de Geração (SCG) por meio da emissão de Despacho, conforme minuta anexa, com 
vistas a: 
 
a) Registrar a Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente às alterações das 
características técnicas da PCH Lajeado; 
 
b) Alterar a Resolução Autorizativa nº 4.605, de 25 de março de 2014, de forma a contemplar a nova 
Potência Instalada, nova Potência Líquida e a nova instalação de transmissão de interesse restrito 
da usina; 
 
c) Homologar novos parâmetros de Garantia Física. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
15. 
Emitir despacho.
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  4562 / 8,15
Rendimento da turbina  93,00%
Rendimento do gerador  96,50%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  2,50%
Indisponibilidade programada (%)  2,50%
Perdas hidraúlicas nominais (m)  0,834
Queda bruta nominal (m)  32
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  1,25%
Consumo Interno (kW médio)  26,4
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  0,7
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                       
 
 
FL. 06 da Nota Técnica nº  /2016 – SCG/ANEEL, de 05/05/2016 
FELIPE MARUFF DIB 
Analista Administrativa 
 
De acordo: 
 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 1 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Lajeado  
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1972 
24,80 
25,60 
26,00 
23,30 
20,90 
12,50 
12,80 
12,30 
12,20 
14,00 
18,50 
17,50 
1973 
17,00 
18,60 
17,60 
18,80 
15,90 
14,30 
13,80 
13,00 
12,70 
15,50 
17,60 
16,80 
1974 
19,50 
18,20 
24,90 
22,80 
18,90 
17,00 
15,30 
14,90 
14,90 
15,60 
14,40 
20,70 
1975 
20,70 
19,30 
20,60 
19,60 
16,80 
15,20 
15,50 
14,50 
14,40 
16,00 
19,90 
19,80 
1976 
20,00 
24,40 
26,00 
20,50 
19,60 
18,50 
16,40 
16,10 
16,90 
18,20 
19,50 
21,10 
1977 
23,90 
24,50 
21,70 
20,20 
18,90 
19,50 
16,40 
15,20 
18,50 
17,30 
21,10 
21,90 
1978 
26,90 
21,40 
24,20 
20,00 
20,10 
19,00 
17,30 
16,10 
17,90 
17,00 
19,90 
21,80 
1979 
28,50 
26,90 
24,40 
20,50 
19,90 
17,60 
17,90 
16,60 
19,30 
17,50 
17,80 
22,50 
1980 
22,60 
25,70 
22,50 
21,20 
18,40 
17,50 
16,60 
15,30 
17,30 
17,50 
19,70 
21,70 
1981 
24,70 
22,50 
26,00 
18,70 
18,90 
18,00 
16,40 
15,40 
14,60 
16,40 
19,50 
23,20 
1982 
25,30 
27,00 
32,60 
24,50 
23,50 
20,70 
19,00 
18,90 
18,60 
20,00 
21,00 
25,90 
1983 
27,30 
28,70 
27,00 
25,20 
20,70 
19,70 
19,10 
17,70 
18,70 
20,30 
23,10 
24,90 
1984 
25,60 
25,20 
24,00 
23,50 
24,00 
19,40 
18,40 
20,30 
20,50 
18,60 
19,90 
24,20 
1985 
29,80 
31,30 
29,50 
24,60 
21,30 
20,10 
19,40 
18,30 
17,80 
18,50 
19,60 
18,60
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Lajeado                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1972  24,80  25,60  26,00  23,30  20,90  12,50  12,80  12,30  12,20  14,00  18,50  17,50
1973  17,00  18,60  17,60  18,80  15,90  14,30  13,80  13,00  12,70  15,50  17,60  16,80
1974  19,50  18,20  24,90  22,80  18,90  17,00  15,30  14,90  14,90  15,60  14,40  20,70
1975  20,70  19,30  20,60  19,60  16,80  15,20  15,50  14,50  14,40  16,00  19,90  19,80
1976  20,00  24,40  26,00  20,50  19,60  18,50  16,40  16,10  16,90  18,20  19,50  21,10
1977  23,90  24,50  21,70  20,20  18,90  19,50  16,40  15,20  18,50  17,30  21,10  21,90
1978  26,90  21,40  24,20  20,00  20,10  19,00  17,30  16,10  17,90  17,00  19,90  21,80
1979  28,50  26,90  24,40  20,50  19,90  17,60  17,90  16,60  19,30  17,50  17,80  22,50
1980  22,60  25,70  22,50  21,20  18,40  17,50  16,60  15,30  17,30  17,50  19,70  21,70
1981  24,70  22,50  26,00  18,70  18,90  18,00  16,40  15,40  14,60  16,40  19,50  23,20
1982  25,30  27,00  32,60  24,50  23,50  20,70  19,00  18,90  18,60  20,00  21,00  25,90
1983  27,30  28,70  27,00  25,20  20,70  19,70  19,10  17,70  18,70  20,30  23,10  24,90
1984  25,60  25,20  24,00  23,50  24,00  19,40  18,40  20,30  20,50  18,60  19,90  24,20
1985  29,80  31,30  29,50  24,60  21,30  20,10  19,40  18,30  17,80  18,50  19,60  18,60

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                       
 
 
FL. 07 da Nota Técnica nº  /2016 – SCG/ANEEL, de 05/05/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Lajeado  
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1986 
22,00 
23,90 
26,90 
22,90 
21,00 
19,40 
17,70 
18,60 
18,10 
17,80 
18,60 
21,50 
1987 
24,10 
27,20 
28,50 
23,00 
21,90 
19,00 
17,70 
17,40 
17,00 
18,40 
20,50 
23,60 
1988 
25,60 
25,50 
32,40 
29,50 
24,80 
21,40 
19,60 
18,70 
17,90 
18,30 
21,20 
23,40 
1989 
28,50 
30,50 
29,80 
27,70 
22,80 
21,20 
20,60 
20,20 
19,00 
19,00 
22,60 
28,20 
1990 
34,60 
23,80 
21,80 
22,00 
21,70 
17,80 
18,60 
17,90 
18,70 
24,00 
22,90 
27,30 
1991 
27,30 
28,90 
30,50 
23,10 
22,40 
19,70 
17,80 
16,60 
16,10 
18,90 
17,80 
19,70 
1992 
21,10 
24,50 
26,50 
25,20 
19,80 
19,40 
18,50 
18,00 
20,90 
21,40 
22,70 
24,90 
1993 
23,20 
29,30 
26,40 
27,50 
21,30 
21,60 
19,10 
18,50 
19,30 
20,40 
18,50 
22,10 
1994 
27,50 
28,30 
27,30 
24,50 
21,60 
20,10 
19,30 
18,00 
17,20 
18,00 
20,40 
21,50 
1995 
22,90 
23,50 
23,10 
23,60 
21,10 
19,20 
18,30 
17,20 
17,40 
18,30 
18,60 
19,90 
1996 
23,00 
23,40 
26,90 
21,50 
19,80 
16,80 
15,90 
15,00 
16,50 
17,00 
22,60 
23,30 
1997 
28,00 
28,00 
22,20 
20,50 
20,70 
21,80 
18,20 
17,40 
17,20 
18,20 
24,70 
28,40 
1998 
24,00 
27,80 
27,90 
28,40 
23,10 
20,60 
18,90 
19,80 
18,80 
20,80 
20,90 
23,90 
1999 
27,70 
26,50 
28,80 
23,80 
20,70 
19,40 
18,30 
16,90 
17,50 
17,20 
21,70 
20,60 
2000 
25,30 
27,10 
32,10 
25,20 
20,90 
18,30 
17,80 
18,20 
18,60 
18,30 
21,50 
22,60 
2001 
21,50 
26,00 
26,10 
22,00 
21,30 
18,90 
18,10 
16,80 
18,30 
18,10 
23,60 
29,00 
2002 
26,90 
36,30 
33,40 
25,50 
23,80 
20,80 
22,50 
19,20 
19,90 
18,80 
19,30 
18,30 
2003 
20,90 
23,70 
24,00 
25,70 
21,70 
21,30 
19,60 
19,00 
19,40 
20,90 
20,40 
20,10 
2004 
26,20 
23,40 
22,00 
23,20 
21,80 
20,50 
18,50 
17,30 
16,40 
22,00 
20,40 
22,10 
2005 
27,20 
25,40 
22,40 
21,60 
19,30 
18,90 
17,40 
16,70 
17,60 
17,90 
21,70 
26,30 
2006 
22,50 
22,20 
26,40 
28,10 
20,30 
19,40 
18,10 
17,50 
18,00 
22,60 
25,00 
22,80 
2007 
24,80 
25,60 
23,70 
22,30 
22,10 
19,90 
18,80 
17,10 
17,50 
18,50 
20,50 
22,60
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Lajeado                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1986  22,00  23,90  26,90  22,90  21,00  19,40  17,70  18,60  18,10  17,80  18,60  21,50
1987  24,10  27,20  28,50  23,00  21,90  19,00  17,70  17,40  17,00  18,40  20,50  23,60
1988  25,60  25,50  32,40  29,50  24,80  21,40  19,60  18,70  17,90  18,30  21,20  23,40
1989  28,50  30,50  29,80  27,70  22,80  21,20  20,60  20,20  19,00  19,00  22,60  28,20
1990  34,60  23,80  21,80  22,00  21,70  17,80  18,60  17,90  18,70  24,00  22,90  27,30
1991  27,30  28,90  30,50  23,10  22,40  19,70  17,80  16,60  16,10  18,90  17,80  19,70
1992  21,10  24,50  26,50  25,20  19,80  19,40  18,50  18,00  20,90  21,40  22,70  24,90
1993  23,20  29,30  26,40  27,50  21,30  21,60  19,10  18,50  19,30  20,40  18,50  22,10
1994  27,50  28,30  27,30  24,50  21,60  20,10  19,30  18,00  17,20  18,00  20,40  21,50
1995  22,90  23,50  23,10  23,60  21,10  19,20  18,30  17,20  17,40  18,30  18,60  19,90
1996  23,00  23,40  26,90  21,50  19,80  16,80  15,90  15,00  16,50  17,00  22,60  23,30
1997  28,00  28,00  22,20  20,50  20,70  21,80  18,20  17,40  17,20  18,20  24,70  28,40
1998  24,00  27,80  27,90  28,40  23,10  20,60  18,90  19,80  18,80  20,80  20,90  23,90
1999  27,70  26,50  28,80  23,80  20,70  19,40  18,30  16,90  17,50  17,20  21,70  20,60
2000  25,30  27,10  32,10  25,20  20,90  18,30  17,80  18,20  18,60  18,30  21,50  22,60
2001  21,50  26,00  26,10  22,00  21,30  18,90  18,10  16,80  18,30  18,10  23,60  29,00
2002  26,90  36,30  33,40  25,50  23,80  20,80  22,50  19,20  19,90  18,80  19,30  18,30
2003  20,90  23,70  24,00  25,70  21,70  21,30  19,60  19,00  19,40  20,90  20,40  20,10
2004  26,20  23,40  22,00  23,20  21,80  20,50  18,50  17,30  16,40  22,00  20,40  22,10
2005  27,20  25,40  22,40  21,60  19,30  18,90  17,40  16,70  17,60  17,90  21,70  26,30
2006  22,50  22,20  26,40  28,10  20,30  19,40  18,10  17,50  18,00  22,60  25,00  22,80
2007  24,80  25,60  23,70  22,30  22,10  19,90  18,80  17,10  17,50  18,50  20,50  22,60