AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 
DESPACHO Nº 1.423, DE 24 DE MAIO DE 2021 
 
 
Texto Original 
 
O SUPERINTENDENTE DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DE TRANSMISSÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso das atribuições delegadas 
pela Portaria ANEEL nº 3.926, de 29 de março de 2016, alterada pela Portaria ANEEL nº 6.619, de 15 de 
dezembro de 2020, e considerando o que consta do Processo nº 48500.002408/2021-44, decide autorizar 
a implantação de reforços em instalações sob responsabilidade de FURNAS - Furnas Centrais Elétricas S/A 
relacionadas no Anexo, com prazo para início da operação comercial a contar da data de publicação deste 
Despacho. 
 
 
 
 
IVO SECHI NAZARENO

Anexo 
 
Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-
dade (*) 
Prazo (**) 
FURNAS 
008327/2019 
SE 
ADRIANOPOLIS 
500 
Substituição de 1 Disjuntor do vão AT55 
(DJ9416). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008323/2019 
SE 
ADRIANOPOLIS 
500 
Substituição de 1 Disjuntor do vão LTADGR 
(DJ9126). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008325/2019 
SE 
ADRIANOPOLIS 
500 
Substituição de 1 Disjuntor do vão LTADGR 
(DJ9136). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008314/2019 
SE 
ADRIANOPOLIS 
500 
Substituição 
de 
1 
Disjuntor 
do 
vão 
LTADRTMR1 
(DJ9236). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008305/2019 
SE 
ADRIANOPOLIS 
500 
Substituição 
de 
1 
Disjuntor 
do 
vão 
LTADRTMR2 
(DJ9316). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008309/2019 
SE 
ADRIANOPOLIS 
500 
Substituição 
de 
1 
Disjuntor 
do 
vão 
LTADRTMR2 
(DJ9326). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008320/2019 
SE 
ADRIANOPOLIS 
500 
Substituição de 1 Disjuntor do vão LTADSJ 
(DJ9106). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008316/2019 
SE 
ADRIANOPOLIS 
500 
Substituição de 1 Disjuntor do vão LTADSJ 
(DJ9116). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008358/2019 
SE 
ADRIANOPOLIS 
500 
Substituição de 1 Secionadora com Chave de 
Terra do vão LTADGR (SC9627/9620T). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-
dade (*)  Prazo (**)
FURNAS  008327/2019  SE
ADRIANOPOLIS  500  Substituição de 1 Disjuntor do vão AT55
(DJ9416).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008323/2019  SE
ADRIANOPOLIS  500  Substituição de 1 Disjuntor do vão LTADGR
(DJ9126).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008325/2019  SE
ADRIANOPOLIS  500  Substituição de 1 Disjuntor do vão LTADGR
(DJ9136).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008314/2019  SE
ADRIANOPOLIS  500  Substituição de 1 Disjuntor do vão
LTADRTMR1 (DJ9236).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008305/2019  SE
ADRIANOPOLIS  500  Substituição de 1 Disjuntor do vão
LTADRTMR2 (DJ9316).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008309/2019  SE
ADRIANOPOLIS  500  Substituição de 1 Disjuntor do vão
LTADRTMR2 (DJ9326).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008320/2019  SE
ADRIANOPOLIS  500  Substituição de 1 Disjuntor do vão LTADSJ
(DJ9106).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008316/2019  SE
ADRIANOPOLIS  500  Substituição de 1 Disjuntor do vão LTADSJ
(DJ9116).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008358/2019  SE
ADRIANOPOLIS  500  Substituição de 1 Secionadora com Chave de
Terra do vão LTADGR (SC9627/9620T).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23

Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-
dade (*) 
Prazo (**) 
FURNAS 
008337/2019 
SE 
ADRIANOPOLIS 
500 
Substituição de 1 Secionadora com Chave de 
Terra do vão LTADRTMR1 (SC9427/9420T). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008333/2019 
SE 
ADRIANOPOLIS 
500 
Substituição de 1 Secionadora com Chave de 
Terra do vão LTADRTMR2 (SC9437/9430T). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008349/2019 
SE 
ADRIANOPOLIS 
500 
Substituição de 1 Secionadora com Chave de 
Terra do vão LTADSJ (SC9617/9610T). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008366/2019 
SE 
ADRIANOPOLIS 
500 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de 
Terra 
do 
vão 
AT55 
(SC911). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008363/2019 
SE 
ADRIANOPOLIS 
500 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de 
Terra 
do 
vão 
AT55 
(SC9415). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008364/2019 
SE 
ADRIANOPOLIS 
500 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de 
Terra 
do 
vão 
AT55 
(SC9417). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008350/2019 
SE 
ADRIANOPOLIS 
500 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de 
Terra 
do 
vão 
LTADGR 
(SC9125). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008351/2019 
SE 
ADRIANOPOLIS 
500 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de 
Terra 
do 
vão 
LTADGR 
(SC9127). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008356/2019 
SE 
ADRIANOPOLIS 
500 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de 
Terra 
do 
vão 
LTADGR 
(SC9135). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-
dade (*)  Prazo (**)
FURNAS  008337/2019  SE
ADRIANOPOLIS  500  Substituição de 1 Secionadora com Chave de
Terra do vão LTADRTMR1 (SC9427/9420T).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008333/2019  SE
ADRIANOPOLIS  500  Substituição de 1 Secionadora com Chave de
Terra do vão LTADRTMR2 (SC9437/9430T).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008349/2019  SE
ADRIANOPOLIS  500  Substituição de 1 Secionadora com Chave de
Terra do vão LTADSJ (SC9617/9610T).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008366/2019  SE
ADRIANOPOLIS  500  Substituição de 1 Secionadora sem Chave de
Terra do vão AT55 (SC911).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008363/2019  SE
ADRIANOPOLIS  500  Substituição de 1 Secionadora sem Chave de
Terra do vão AT55 (SC9415).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008364/2019  SE
ADRIANOPOLIS  500  Substituição de 1 Secionadora sem Chave de
Terra do vão AT55 (SC9417).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008350/2019  SE
ADRIANOPOLIS  500  Substituição de 1 Secionadora sem Chave de
Terra do vão LTADGR (SC9125).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008351/2019  SE
ADRIANOPOLIS  500  Substituição de 1 Secionadora sem Chave de
Terra do vão LTADGR (SC9127).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008356/2019  SE
ADRIANOPOLIS  500  Substituição de 1 Secionadora sem Chave de
Terra do vão LTADGR (SC9135).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23

Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-
dade (*) 
Prazo (**) 
FURNAS 
008354/2019 
SE 
ADRIANOPOLIS 
500 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de 
Terra 
do 
vão 
LTADGR 
(SC9137). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008335/2019 
SE 
ADRIANOPOLIS 
500 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de 
Terra 
do 
vão 
LTADRTMR1 
(SC9235). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008336/2019 
SE 
ADRIANOPOLIS 
500 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de 
Terra 
do 
vão 
LTADRTMR1 
(SC9237). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008345/2019 
SE 
ADRIANOPOLIS 
500 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de 
Terra 
do 
vão 
LTADSJ 
(SC9105). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008344/2019 
SE 
ADRIANOPOLIS 
500 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de 
Terra 
do 
vão 
LTADSJ 
(SC9107. 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008339/2019 
SE 
ADRIANOPOLIS 
500 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de 
Terra 
do 
vão 
LTADSJ 
(SC9115). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008342/2019 
SE 
ADRIANOPOLIS 
500 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de 
Terra 
do 
vão 
LTADSJ 
(SC9117). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008331/2019 
SE 
ADRIANOPOLIS 
500 
Substituição de 3 Transformadores de 
Corrente do vão LTADRTMR1 (TC associado 
ao 
DJ9246). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
002000/2019 
SE 
BANDEIRANTES 
345 
Substituição do Registrador Digital de 
Perturbação, que monitora o equipamento 
TRCE01 
dez/24 
dez/24 
FURNAS 
001970/2019 
SE BARREIRO 1 
345 
Implantação de Registrador Digital de 
Perturbação 
com 
a 
finalidade 
de 
monitoração da LT345kV BARREIRO 1 / 
PIMENTA C1 MG no terminal da subestação 
de Barreiro 230kV 
dez/24 
dez/24
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-
dade (*)  Prazo (**)
FURNAS  008354/2019  SE
ADRIANOPOLIS  500  Substituição de 1 Secionadora sem Chave de
Terra do vão LTADGR (SC9137).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008335/2019  SE
ADRIANOPOLIS  500  Substituição de 1 Secionadora sem Chave de
Terra do vão LTADRTMR1 (SC9235).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008336/2019  SE
ADRIANOPOLIS  500  Substituição de 1 Secionadora sem Chave de
Terra do vão LTADRTMR1 (SC9237).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008345/2019  SE
ADRIANOPOLIS  500  Substituição de 1 Secionadora sem Chave de
Terra do vão LTADSJ (SC9105).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008344/2019  SE
ADRIANOPOLIS  500  Substituição de 1 Secionadora sem Chave de
Terra do vão LTADSJ (SC9107.
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008339/2019  SE
ADRIANOPOLIS  500  Substituição de 1 Secionadora sem Chave de
Terra do vão LTADSJ (SC9115).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008342/2019  SE
ADRIANOPOLIS  500  Substituição de 1 Secionadora sem Chave de
Terra do vão LTADSJ (SC9117).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008331/2019  SE
ADRIANOPOLIS  500  Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão LTADRTMR1 (TC associado
ao DJ9246).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  002000/2019  SE
BANDEIRANTES  345  Substituição do Registrador Digital de
Perturbação, que monitora o equipamento
TRCE01  dez/24  dez/24
FURNAS  001970/2019  SE BARREIRO 1  345  Implantação de Registrador Digital de
Perturbação com a finalidade de
monitoração da LT345kV BARREIRO 1 /
PIMENTA C1 MG no terminal da subestação
de Barreiro 230kV  dez/24  dez/24

Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-
dade (*) 
Prazo (**) 
FURNAS 
001998/2019 
SE BARRO ALTO 
230 
Ampliação 
do 
Registrador 
Digital 
de 
Perturbação BT04 modelo RPV311 para 
inclusão das correntes de 13.8 kV (IA, IB, IC e 
IN). 
dez/24 
dez/24 
FURNAS 
001993/2019 
SE BRAS. GERAL 
230 
Ampliação 
do 
Registrador 
Digital 
de 
Perturbação BG04 modelo RPV311 para 
inclusão das correntes de 34.5 kV (IA, IB, IC e 
IN). 
dez/24 
dez/24 
FURNAS 
008067/2019 
SE C. PAULISTA 
500 
Substituição de 1 Disjuntor do vão AT57  
(DJ9352). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008071/2019 
SE C. PAULISTA 
500 
Substituição de 1 Disjuntor do vão AT57  
(DJ9362). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008074/2019 
SE C. PAULISTA 
500 
Substituição de 1 Disjuntor do vão AT59 
(DJ9452). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008077/2019 
SE C. PAULISTA 
500 
Substituição de 1 Disjuntor do vão LICHTA 
(DJ9442). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008052/2019 
SE C. PAULISTA 
500 
Substituição de 1 Disjuntor do vão LICHTMR1 
(DJ9222). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008048/2019 
SE C. PAULISTA 
500 
Substituição de 1 Disjuntor do vão LICHTMR1 
(DJ9232). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008051/2019 
SE C. PAULISTA 
500 
Substituição de 1 Disjuntor do vão LICHTMR1 
(DJ9322). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008055/2019 
SE C. PAULISTA 
500 
Substituição de 1 Disjuntor do vão LICHTMR2 
(DJ9132). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-
dade (*)  Prazo (**)
FURNAS  001998/2019  SE BARRO ALTO  230  Ampliação do Registrador Digital de
Perturbação BT04 modelo RPV311 para
inclusão das correntes de 13.8 kV (IA, IB, IC e
IN).  dez/24  dez/24
FURNAS  001993/2019  SE BRAS. GERAL  230  Ampliação do Registrador Digital de
Perturbação BG04 modelo RPV311 para
inclusão das correntes de 34.5 kV (IA, IB, IC e
IN).  dez/24  dez/24
FURNAS  008067/2019  SE C. PAULISTA  500  Substituição de 1 Disjuntor do vão AT57
(DJ9352).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008071/2019  SE C. PAULISTA  500  Substituição de 1 Disjuntor do vão AT57
(DJ9362).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008074/2019  SE C. PAULISTA  500  Substituição de 1 Disjuntor do vão AT59
(DJ9452).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008077/2019  SE C. PAULISTA  500  Substituição de 1 Disjuntor do vão LICHTA
(DJ9442).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008052/2019  SE C. PAULISTA  500  Substituição de 1 Disjuntor do vão LICHTMR1
(DJ9222).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008048/2019  SE C. PAULISTA  500  Substituição de 1 Disjuntor do vão LICHTMR1
(DJ9232).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008051/2019  SE C. PAULISTA  500  Substituição de 1 Disjuntor do vão LICHTMR1
(DJ9322).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008055/2019  SE C. PAULISTA  500  Substituição de 1 Disjuntor do vão LICHTMR2
(DJ9132).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23

Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-
dade (*) 
Prazo (**) 
FURNAS 
008064/2019 
SE C. PAULISTA 
500 
Substituição de 1 Disjuntor do vão LTANCH 
(DJ9122). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008059/2019 
SE C. PAULISTA 
500 
Substituição de 1 Disjuntor do vão LTANCH 
(DJ9342). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008057/2019 
SE C. PAULISTA 
500 
Substituição de 1 Disjuntor do vão LTCHTP 
(DJ9482). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008200/2019 
SE C. PAULISTA 
500 
Substituição de 1 Secionadora com Chave de 
Terra 
do 
vão 
LICHIJ 
(SC9217/9210T). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008149/2019 
SE C. PAULISTA 
500 
Substituição de 1 Secionadora com Chave de 
Terra do vão LICHTMR1 (SC9427/9420T). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008195/2019 
SE C. PAULISTA 
500 
Substituição de 1 Secionadora com Chave de 
Terra do vão LTANCH (SC9417/9410T). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008203/2019 
SE C. PAULISTA 
500 
Substituição de 1 Secionadora com Chave de 
Terra do vão LTCHCA (SC9317/9310T). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008164/2019 
SE C. PAULISTA 
500 
Substituição de 1 Secionadora com Chave de 
Terra do vão LTCHTP (SC9467/9460T). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008138/2019 
SE C. PAULISTA 
500 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de 
Terra do vão LICHTMR1 (SC 9225) . 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-
dade (*)  Prazo (**)
FURNAS  008064/2019  SE C. PAULISTA  500  Substituição de 1 Disjuntor do vão LTANCH
(DJ9122).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008059/2019  SE C. PAULISTA  500  Substituição de 1 Disjuntor do vão LTANCH
(DJ9342).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008057/2019  SE C. PAULISTA  500  Substituição de 1 Disjuntor do vão LTCHTP
(DJ9482).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008200/2019  SE C. PAULISTA  500  Substituição de 1 Secionadora com Chave de
Terra do vão LICHIJ (SC9217/9210T).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008149/2019  SE C. PAULISTA  500  Substituição de 1 Secionadora com Chave de
Terra do vão LICHTMR1 (SC9427/9420T).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008195/2019  SE C. PAULISTA  500  Substituição de 1 Secionadora com Chave de
Terra do vão LTANCH (SC9417/9410T).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008203/2019  SE C. PAULISTA  500  Substituição de 1 Secionadora com Chave de
Terra do vão LTCHCA (SC9317/9310T).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008164/2019  SE C. PAULISTA  500  Substituição de 1 Secionadora com Chave de
Terra do vão LTCHTP (SC9467/9460T).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008138/2019  SE C. PAULISTA  500  Substituição de 1 Secionadora sem Chave de
Terra do vão LICHTMR1 (SC 9225) .
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23

Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-
dade (*) 
Prazo (**) 
FURNAS 
008132/2019 
SE C. PAULISTA 
500 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de 
Terra do vão LICHTMR1 (SC 9325) . 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008136/2019 
SE C. PAULISTA 
500 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de 
Terra do vão LICHTMR1 (SC 9327) . 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008143/2019 
SE C. PAULISTA 
500 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de 
Terra 
do 
vão 
LICHTMR1 
(SC9227). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008183/2019 
SE C. PAULISTA 
500 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de 
Terra 
do 
vão 
LTANCH 
(SC9125). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008187/2019 
SE C. PAULISTA 
500 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de 
Terra 
do 
vão 
LTANCH 
(SC9127). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008172/2019 
SE C. PAULISTA 
500 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de 
Terra 
do 
vão 
LTANCH 
(SC9345). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008176/2019 
SE C. PAULISTA 
500 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de 
Terra 
do 
vão 
LTANCH 
(SC9347). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008153/2019 
SE C. PAULISTA 
500 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de 
Terra 
do 
vão 
LTCHTP 
(SC9475). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008156/2019 
SE C. PAULISTA 
500 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de 
Terra 
do 
vão 
LTCHTP 
(SC9477). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-
dade (*)  Prazo (**)
FURNAS  008132/2019  SE C. PAULISTA  500  Substituição de 1 Secionadora sem Chave de
Terra do vão LICHTMR1 (SC 9325) .
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008136/2019  SE C. PAULISTA  500  Substituição de 1 Secionadora sem Chave de
Terra do vão LICHTMR1 (SC 9327) .
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008143/2019  SE C. PAULISTA  500  Substituição de 1 Secionadora sem Chave de
Terra do vão LICHTMR1 (SC9227).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008183/2019  SE C. PAULISTA  500  Substituição de 1 Secionadora sem Chave de
Terra do vão LTANCH (SC9125).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008187/2019  SE C. PAULISTA  500  Substituição de 1 Secionadora sem Chave de
Terra do vão LTANCH (SC9127).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008172/2019  SE C. PAULISTA  500  Substituição de 1 Secionadora sem Chave de
Terra do vão LTANCH (SC9345).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008176/2019  SE C. PAULISTA  500  Substituição de 1 Secionadora sem Chave de
Terra do vão LTANCH (SC9347).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008153/2019  SE C. PAULISTA  500  Substituição de 1 Secionadora sem Chave de
Terra do vão LTCHTP (SC9475).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008156/2019  SE C. PAULISTA  500  Substituição de 1 Secionadora sem Chave de
Terra do vão LTCHTP (SC9477).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23

Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-
dade (*) 
Prazo (**) 
FURNAS 
008159/2019 
SE C. PAULISTA 
500 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de 
Terra 
do 
vão 
LTCHTP 
(SC9487). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008169/2019 
SE C. PAULISTA 
500 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de 
Terra 
do 
vão 
RT01 
(SC9017R). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008117/2019 
SE C. PAULISTA 
500 
Substituição de 3 Transformadores de 
Corrente do vão AT57 (TC associado ao 
DJ9352). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008120/2019 
SE C. PAULISTA 
500 
Substituição de 3 Transformadores de 
Corrente do vão AT57 (TC associado ao 
DJ9362). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008122/2019 
SE C. PAULISTA 
500 
Substituição de 3 Transformadores de 
Corrente do vão AT59 (TC associado ao 
DJ9452). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008124/2019 
SE C. PAULISTA 
500 
Substituição de 3 Transformadores de 
Corrente do vão LICHTA (TC associado ao 
DJ9442). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008089/2019 
SE C. PAULISTA 
500 
Substituição de 3 Transformadores de 
Corrente do vão LICHTMR1 (TC do DJ 9232). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008093/2019 
SE C. PAULISTA 
500 
Substituição de 3 Transformadores de 
Corrente do vão LTCHTP (TC do DJ9472). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
50 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
007320/2019 
SE CAMPINAS 
345 
Implantação de Barra de Transferência e 
Painéis de Plugue no setor de 345kV e 138kV 
da SE Campinas. 
dez/22 
Jun/2028 
30
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-
dade (*)  Prazo (**)
FURNAS  008159/2019  SE C. PAULISTA  500  Substituição de 1 Secionadora sem Chave de
Terra do vão LTCHTP (SC9487).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008169/2019  SE C. PAULISTA  500  Substituição de 1 Secionadora sem Chave de
Terra do vão RT01 (SC9017R).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008117/2019  SE C. PAULISTA  500  Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão AT57 (TC associado ao
DJ9352).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008120/2019  SE C. PAULISTA  500  Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão AT57 (TC associado ao
DJ9362).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008122/2019  SE C. PAULISTA  500  Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão AT59 (TC associado ao
DJ9452).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008124/2019  SE C. PAULISTA  500  Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão LICHTA (TC associado ao
DJ9442).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008089/2019  SE C. PAULISTA  500  Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão LICHTMR1 (TC do DJ 9232).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008093/2019  SE C. PAULISTA  500  Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão LTCHTP (TC do DJ9472).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
50 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  007320/2019  SE CAMPINAS  345  Implantação de Barra de Transferência e
Painéis de Plugue no setor de 345kV e 138kV
da SE Campinas.  dez/22
Jun/2028  30

Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-
dade (*) 
Prazo (**) 
FURNAS 
008590/2019 
SE CAMPOS 
138 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de 
Terra do vão BR6O -138 kV (SC607). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de corrente (A): 4000 A. 
Atualmente 
30 
FURNAS 
008588/2019 
SE CAMPOS 
138 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de 
Terra 
do 
vão 
BR6O-138kV 
(SC605). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de corrente (A): 4000 A. 
Atualmente 
30 
FURNAS 
008593/2019 
SE CAMPOS 
138 
Substituição de 3 Transformadores de 
Corrente 
do 
vão 
LIPUCM. 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 
2000 A. 
dez/20 
30 
FURNAS 
002144/2019 
SE CAMPOS 
345 
Implantação de Registrador Digital de 
Perturbação 
com 
a 
finalidade 
de 
monitoração do BC 345 kV 60 Mvar CAMPOS 
10 RJ no terminal da subestação de Campos 
345 kV. 
dez/24 
dez/24 
FURNAS 
002150/2019 
SE CAMPOS 
345 
Implantação de Registrador Digital de 
Perturbação 
com 
a 
finalidade 
do 
monitoração da BC 345 kV 60 Mvar CAMPOS 
9 RJ RJ no terminal da subestação de Campos 
345 kV. 
dez/24 
dez/24 
FURNAS 
006540/2019 
SE NIQUELANDIA 
230 
Substituição de 1 Filtro de onda do vão 
LTSMNI1 
(FO). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
40 kA , Capacidade nominal de corrente (A): 
no mínimo 2000 A. 
mar/23 
30 
FURNAS 
006614/2019 
SE NIQUELANDIA 
230 
Substituição de 2 Secionadoras sem Chave 
de Terra do vão Amarre (701 e 703) . 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 
3150 A. 
mar/23 
30 
FURNAS 
006595/2019 
SE NIQUELANDIA 
230 
Substituição de 3 Secionadoras sem Chave 
de Terra do vão LTSMNI1 (7101, 7103 e 
7109). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 
no mínimo 2000 A. 
mar/23 
30 
FURNAS 
006530/2019 
SE NIQUELANDIA 
230 
Substituição de 3 Transformadores de 
Corrente 
do 
vão 
LTSMNI1 
(2019). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
40 kA , Capacidade nominal de corrente (A): 
no mínimo 2000 A. 
mar/23 
30
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-
dade (*)  Prazo (**)
FURNAS  008590/2019  SE CAMPOS  138  Substituição de 1 Secionadora sem Chave de
Terra do vão BR6O -138 kV (SC607).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de corrente (A): 4000 A.  Atualmente  30
FURNAS  008588/2019  SE CAMPOS  138  Substituição de 1 Secionadora sem Chave de
Terra do vão BR6O-138kV (SC605).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de corrente (A): 4000 A.  Atualmente  30
FURNAS  008593/2019  SE CAMPOS  138  Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão LIPUCM.
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
40 kA, Capacidade nominal de corrente (A):
2000 A.  dez/20  30
FURNAS  002144/2019  SE CAMPOS  345  Implantação de Registrador Digital de
Perturbação com a finalidade de
monitoração do BC 345 kV 60 Mvar CAMPOS
10 RJ no terminal da subestação de Campos
345 kV.  dez/24  dez/24
FURNAS  002150/2019  SE CAMPOS  345  Implantação de Registrador Digital de
Perturbação com a finalidade do
monitoração da BC 345 kV 60 Mvar CAMPOS
9 RJ RJ no terminal da subestação de Campos
345 kV.  dez/24  dez/24
FURNAS  006540/2019  SE NIQUELANDIA  230  Substituição de 1 Filtro de onda do vão
LTSMNI1 (FO).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
40 kA , Capacidade nominal de corrente (A):
no mínimo 2000 A.  mar/23  30
FURNAS  006614/2019  SE NIQUELANDIA  230  Substituição de 2 Secionadoras sem Chave
de Terra do vão Amarre (701 e 703) .
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
40 kA, Capacidade nominal de corrente (A):
3150 A.  mar/23  30
FURNAS  006595/2019  SE NIQUELANDIA  230  Substituição de 3 Secionadoras sem Chave
de Terra do vão LTSMNI1 (7101, 7103 e
7109).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
40 kA, Capacidade nominal de corrente (A):
no mínimo 2000 A.  mar/23  30
FURNAS  006530/2019  SE NIQUELANDIA  230  Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão LTSMNI1 (2019).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
40 kA , Capacidade nominal de corrente (A):
no mínimo 2000 A.  mar/23  30

Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-
dade (*) 
Prazo (**) 
FURNAS 
006624/2019 
SE NIQUELANDIA 
230 
Substituição de 6 Transformadores de 
Corrente do vão Amarre (Associado ao DJ 
706). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 
3150 A. 
mar/23 
30 
FURNAS 
002009/2019 
SE POCOS 
CALDAS 
345 
Implantação de Registrador Digital de 
Perturbação 
com 
a 
finalidade 
de 
monitoração do  TR 345 / 138 kV POCOS 
CALDAS 1 MG na subestação de Poços de 
Caldas. 
dez/24 
Imediata 
dez/24 
FURNAS 
002011/2019 
SE POCOS 
CALDAS 
345 
Implantação de Registrador Digital de 
Perturbação 
com 
a 
finalidade 
de 
monitoração do  TR 345 / 138 kV POCOS 
CALDAS 2 MG na subestação de Poços de 
Caldas. 
dez/24 
Imediata 
dez/24 
FURNAS 
002013/2019 
SE POCOS 
CALDAS 
345 
Implantação de Registrador Digital de 
Perturbação 
com 
a 
finalidade 
de 
monitoração do TR 345 / 138 kV POCOS 
CALDAS 3 MG na subestação de Poços de 
Caldas. 
dez/24 
Imediata 
dez/24 
FURNAS 
002015/2019 
SE POCOS 
CALDAS 
345 
Implantação de Registrador Digital de 
Perturbação 
com 
a 
finalidade 
de 
monitoração do TR 345 / 138 kV POCOS 
CALDAS 4 MG na subestação de Poços de 
Caldas. 
dez/24 
Imediata 
dez/24 
FURNAS 
006634/2019 
SE S.DA MESA 
230 
Substituição de 3 Transformadores de 
Corrente 
do 
vão 
LTSMNI1 
(TC) 
. 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 
no mínimo 2000 A. 
dez/24 
dez/24 
FURNAS 
002076/2019 
SE TIJUCO PRETO 
765 
Implantação de Registrador Digital de 
Perturbação 
com 
a 
finalidade 
de 
monitoração do TR 765 / 345 kV TIJUCO 
PRETO 5 SP na subestação de Tijuco Preto. 
Dez/24 
Imediata 
dez/24 
FURNAS 
008039/2019 
SE VITORIA 
138 
Substituição de 1 Disjuntor do vão LIVTPG3 
(DJ 
6538). 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
no mínimo 40 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
008370/2019 
SE VITORIA 
138 
Substituição de 3 Transformadores de 
Corrente do vão LIVTPG2 (PITANGA C2). 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
no mínimo 40 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
FURNAS 
002273/2019 
USI ITUMBIARA 
345 
Implantação de Registrador Digital de 
Perturbação 
com 
a 
finalidade 
de 
monitoração do TR 345 / 230 kV ITUMBIARA 
1 MG. 
dez/24 
Imediata 
dez/24 
FURNAS 
002276/2019 
USI ITUMBIARA 
345 
Implantação de Registrador Digital de 
Perturbação 
com 
a 
finalidade 
de 
monitoração do TR 345 / 230 kV ITUMBIARA 
2 MG. 
Dez/24 
Imediata 
dez/24
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-
dade (*)  Prazo (**)
FURNAS  006624/2019  SE NIQUELANDIA  230  Substituição de 6 Transformadores de
Corrente do vão Amarre (Associado ao DJ
706).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
40 kA, Capacidade nominal de corrente (A):
3150 A.  mar/23  30
FURNAS  002009/2019  SE POCOS
CALDAS  345  Implantação de Registrador Digital de
Perturbação com a finalidade de
monitoração do TR 345 / 138 kV POCOS
CALDAS 1 MG na subestação de Poços de
Caldas.  dez/24
Imediata  dez/24
FURNAS  002011/2019  SE POCOS
CALDAS  345  Implantação de Registrador Digital de
Perturbação com a finalidade de
monitoração do TR 345 / 138 kV POCOS
CALDAS 2 MG na subestação de Poços de
Caldas.  dez/24
Imediata  dez/24
FURNAS  002013/2019  SE POCOS
CALDAS  345  Implantação de Registrador Digital de
Perturbação com a finalidade de
monitoração do TR 345 / 138 kV POCOS
CALDAS 3 MG na subestação de Poços de
Caldas.  dez/24
Imediata  dez/24
FURNAS  002015/2019  SE POCOS
CALDAS  345  Implantação de Registrador Digital de
Perturbação com a finalidade de
monitoração do TR 345 / 138 kV POCOS
CALDAS 4 MG na subestação de Poços de
Caldas.  dez/24
Imediata  dez/24
FURNAS  006634/2019  SE S.DA MESA  230  Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão LTSMNI1 (TC) .
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
40 kA, Capacidade nominal de corrente (A):
no mínimo 2000 A.  dez/24  dez/24
FURNAS  002076/2019  SE TIJUCO PRETO  765  Implantação de Registrador Digital de
Perturbação com a finalidade de
monitoração do TR 765 / 345 kV TIJUCO
PRETO 5 SP na subestação de Tijuco Preto.  Dez/24
Imediata  dez/24
FURNAS  008039/2019  SE VITORIA  138  Substituição de 1 Disjuntor do vão LIVTPG3
(DJ 6538).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
no mínimo 40 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  008370/2019  SE VITORIA  138  Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão LIVTPG2 (PITANGA C2).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
no mínimo 40 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
FURNAS  002273/2019  USI ITUMBIARA  345  Implantação de Registrador Digital de
Perturbação com a finalidade de
monitoração do TR 345 / 230 kV ITUMBIARA
1 MG.  dez/24
Imediata  dez/24
FURNAS  002276/2019  USI ITUMBIARA  345  Implantação de Registrador Digital de
Perturbação com a finalidade de
monitoração do TR 345 / 230 kV ITUMBIARA
2 MG.  Dez/24
Imediata  dez/24

Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-
dade (*) 
Prazo (**) 
FURNAS 
002278/2019 
USI 
MARIMBONDO 
500 
Implantação de Registrador Digital de 
Perturbação 
com 
a 
finalidade 
de 
monitoração 
do 
TR 
500 
/ 
345 
kV 
MARIMBONDO 9 MG no terminal da 
subestação de Marimbondo. 
dez/24 
Imediata 
dez/24 
FURNAS 
006673/2019 
USI UHE S.DA 
MESA 
230 
 Substituição de 4 Secionadoras sem Chave 
de Terra do vão LTSMNI1 (7101, 7103, 7105 
e 
7109) 
. 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 
no mínimo 2000 A. 
mar/23 
30 
FURNAS 
006647/2019 
USI UHE S.DA 
MESA 
230 
Substituição de 1 Filtro de Onda do vão 
LTSMNI1 
. 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 
no mínimo 2000 A. 
mar/23 
30 
FURNAS 
006680/2019 
USI UHE S.DA 
MESA 
230 
Substituição de 2 Secionadoras sem Chave 
de Terra do vão Amarre  (791 e 793) . 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 
3150 A. 
dez/24 
dez/24 
FURNAS 
006683/2019 
USI UHE S.DA 
MESA 
230 
Substituição de 6 Transformadores de 
Corrente do vão Amarre  (Associado ao DJ 
792) 
. 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 
3150 A. 
dez/24 
dez/24 
FURNAS 
008597/2019 
USI USI CAMPOS 
138 
Substituição de 3 Transformadores de 
Corrente 
do 
vão 
LIILCP1. 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 
1200 A. 
dez/20 
30 
FURNAS 
008602/2019 
USI USI CAMPOS 
138 
Substituição de 3 Transformadores de 
Corrente 
do 
vão 
LIILCP2. 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 
40 kA, Capacidade nominal de corrente (A): 
1200 A. 
dez/24 
dez/24 
FURNAS 
002107/2019 
SE BARRO ALTO 
230 
Substituição do Registrador Digital de 
Perturbação, que monitora o equipamento 
BC01. 
dez/24 
dez/24 
FURNAS 
002080/2019 
SE BARRO ALTO 
230 
Substituição do Registrador Digital de 
Perturbação, que monitora o equipamento 
RT01. 
dez/24 
dez/24 
FURNAS 
001996/2019 
SE BARRO ALTO 
230 
Substituição do Registrador Digital de 
Perturbação, que monitora o equipamento 
TR01. 
dez/24 
dez/24
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-
dade (*)  Prazo (**)
FURNAS  002278/2019  USI
MARIMBONDO  500  Implantação de Registrador Digital de
Perturbação com a finalidade de
monitoração do TR 500 / 345 kV
MARIMBONDO 9 MG no terminal da
subestação de Marimbondo.  dez/24
Imediata  dez/24
FURNAS  006673/2019  USI UHE S.DA
MESA  230  Substituição de 4 Secionadoras sem Chave
de Terra do vão LTSMNI1 (7101, 7103, 7105
e 7109) .
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
40 kA, Capacidade nominal de corrente (A):
no mínimo 2000 A.  mar/23  30
FURNAS  006647/2019  USI UHE S.DA
MESA  230  Substituição de 1 Filtro de Onda do vão
LTSMNI1 .
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
40 kA, Capacidade nominal de corrente (A):
no mínimo 2000 A.  mar/23  30
FURNAS  006680/2019  USI UHE S.DA
MESA  230  Substituição de 2 Secionadoras sem Chave
de Terra do vão Amarre (791 e 793) .
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
40 kA, Capacidade nominal de corrente (A):
3150 A.  dez/24  dez/24
FURNAS  006683/2019  USI UHE S.DA
MESA  230  Substituição de 6 Transformadores de
Corrente do vão Amarre (Associado ao DJ
792) .
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
40 kA, Capacidade nominal de corrente (A):
3150 A.  dez/24  dez/24
FURNAS  008597/2019  USI USI CAMPOS  138  Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão LIILCP1.
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
40 kA, Capacidade nominal de corrente (A):
1200 A.  dez/20  30
FURNAS  008602/2019  USI USI CAMPOS  138  Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão LIILCP2.
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA):
40 kA, Capacidade nominal de corrente (A):
1200 A.  dez/24  dez/24
FURNAS  002107/2019  SE BARRO ALTO  230  Substituição do Registrador Digital de
Perturbação, que monitora o equipamento
BC01.  dez/24  dez/24
FURNAS  002080/2019  SE BARRO ALTO  230  Substituição do Registrador Digital de
Perturbação, que monitora o equipamento
RT01.  dez/24  dez/24
FURNAS  001996/2019  SE BARRO ALTO  230  Substituição do Registrador Digital de
Perturbação, que monitora o equipamento
TR01.  dez/24  dez/24

Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-
dade (*) 
Prazo (**) 
FURNAS 
002062/2019 
SE C. PAULISTA 
500 
Substituição do Registrador Digital de 
Perturbação, que monitora o equipamento 
AT57. 
dez/24 
dez/24 
FURNAS 
002064/2019 
SE C. PAULISTA 
500 
Substituição do Registrador Digital de 
Perturbação, que monitora o equipamento 
AT59. 
dez/24 
dez/24 
FURNAS 
003364/2019 
SE CAMPOS 
138 
Recondutoramento do barramento de 138 
kV. 
Atualmente 
CONCLUÍDA 
FURNAS 
003363/2019 
SE CAMPOS 
138 
Recondutoramento do vão de conexão de 
138 kV do banco AT02. 
Atualmente 
CONCLUÍDA 
FURNAS 
002001/2019 
SE CAMPOS 
345 
Substituição do Registrador Digital de 
Perturbação, que monitora o equipamento 
AT01. 
dez/24 
Imediata 
dez/24 
FURNAS 
002004/2019 
SE CAMPOS 
345 
Substituição do Registrador Digital de 
Perturbação, que monitora o equipamento 
AT03. 
dez/24 
Imediata 
dez/24 
FURNAS 
002082/2019 
SE CAMPOS 
345 
Substituição do Registrador Digital de 
Perturbação, que monitora o equipamento 
RT05. 
dez/24 
dez/24 
FURNAS 
002083/2019 
SE CAMPOS 
345 
Substituição do Registrador Digital de 
Perturbação, que monitora o equipamento 
RT06. 
dez/24 
dez/24 
FURNAS 
002143/2019 
SE IBIUNA 
345 
Substituição do Registrador Digital de 
Perturbação, que monitora o equipamento 
BFZRG. 
dez/24 
dez/24 
FURNAS 
001978/2019 
SE IBIUNA 
345 
Substituição do Registrador Digital de 
Perturbação, que monitora o equipamento 
BR8C. 
dez/24 
dez/24 
FURNAS 
002043/2019 
SE IBIUNA 
345 
Substituição do Registrador Digital de 
Perturbação, que monitora o equipamento 
TRZT2. 
dez/24 
dez/24 
FURNAS 
002046/2019 
SE IBIUNA 
345 
Substituição do Registrador Digital de 
Perturbação, que monitora o equipamento 
TRZV2. 
dez/24 
dez/24 
FURNAS 
002050/2019 
SE IBIUNA 
345 
Substituição do Registrador Digital de 
Perturbação, que monitora o equipamento 
TRZW2. 
dez/24 
dez/24 
FURNAS 
002118/2019 
SE IBIUNA 
345 
Substituição do Registrador Digital de 
Perturbação, que monitora os equipamentos 
BCZRD. 
dez/24 
dez/24 
FURNAS 
001987/2019 
SE MOGI CRUZES 
345 
Substituição do Registrador Digital de 
Perturbação, que monitora o equipamento 
BR8B. 
dez/24 
dez/24 
FURNAS 
002054/2019 
SE MOGI CRUZES 
345 
Substituição do Registradore Digitai de 
Perturbação, que monitora o equipamento 
AT01. 
dez/24 
dez/24 
FURNAS 
002057/2019 
SE MOGI CRUZES 
345 
Substituição do Registradore Digitai de 
Perturbação, que monitora o equipamento 
AT02. 
dez/24 
dez/24 
FURNAS 
001974/2019 
SE NIQUELANDIA 
230 
Substituição do Registrador Digital de 
Perturbação, que monitora o  equipamento  
BR7B. 
dez/24 
dez/24 
FURNAS 
002095/2019 
SE POCOS 
CALDAS 
500 
Substituição do Registrador Digital de 
Perturbação, que monitora o equipamento 
RTPCIJ. 
dez/24 
dez/24
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-
dade (*)  Prazo (**)
FURNAS  002062/2019  SE C. PAULISTA  500  Substituição do Registrador Digital de
Perturbação, que monitora o equipamento
AT57.  dez/24  dez/24
FURNAS  002064/2019  SE C. PAULISTA  500  Substituição do Registrador Digital de
Perturbação, que monitora o equipamento
AT59.  dez/24  dez/24
FURNAS  003364/2019  SE CAMPOS  138  Recondutoramento do barramento de 138
kV.  Atualmente  CONCLUÍDA
FURNAS  003363/2019  SE CAMPOS  138  Recondutoramento do vão de conexão de
138 kV do banco AT02.  Atualmente  CONCLUÍDA
FURNAS  002001/2019  SE CAMPOS  345  Substituição do Registrador Digital de
Perturbação, que monitora o equipamento
AT01.  dez/24
Imediata  dez/24
FURNAS  002004/2019  SE CAMPOS  345  Substituição do Registrador Digital de
Perturbação, que monitora o equipamento
AT03.  dez/24
Imediata  dez/24
FURNAS  002082/2019  SE CAMPOS  345  Substituição do Registrador Digital de
Perturbação, que monitora o equipamento
RT05.  dez/24  dez/24
FURNAS  002083/2019  SE CAMPOS  345  Substituição do Registrador Digital de
Perturbação, que monitora o equipamento
RT06.  dez/24  dez/24
FURNAS  002143/2019  SE IBIUNA  345  Substituição do Registrador Digital de
Perturbação, que monitora o equipamento
BFZRG.  dez/24  dez/24
FURNAS  001978/2019  SE IBIUNA  345  Substituição do Registrador Digital de
Perturbação, que monitora o equipamento
BR8C.  dez/24  dez/24
FURNAS  002043/2019  SE IBIUNA  345  Substituição do Registrador Digital de
Perturbação, que monitora o equipamento
TRZT2.  dez/24  dez/24
FURNAS  002046/2019  SE IBIUNA  345  Substituição do Registrador Digital de
Perturbação, que monitora o equipamento
TRZV2.  dez/24  dez/24
FURNAS  002050/2019  SE IBIUNA  345  Substituição do Registrador Digital de
Perturbação, que monitora o equipamento
TRZW2.  dez/24  dez/24
FURNAS  002118/2019  SE IBIUNA  345  Substituição do Registrador Digital de
Perturbação, que monitora os equipamentos
BCZRD.  dez/24  dez/24
FURNAS  001987/2019  SE MOGI CRUZES  345  Substituição do Registrador Digital de
Perturbação, que monitora o equipamento
BR8B.  dez/24  dez/24
FURNAS  002054/2019  SE MOGI CRUZES  345  Substituição do Registradore Digitai de
Perturbação, que monitora o equipamento
AT01.  dez/24  dez/24
FURNAS  002057/2019  SE MOGI CRUZES  345  Substituição do Registradore Digitai de
Perturbação, que monitora o equipamento
AT02.  dez/24  dez/24
FURNAS  001974/2019  SE NIQUELANDIA  230  Substituição do Registrador Digital de
Perturbação, que monitora o equipamento
BR7B.  dez/24  dez/24
FURNAS  002095/2019  SE POCOS
CALDAS  500  Substituição do Registrador Digital de
Perturbação, que monitora o equipamento
RTPCIJ.  dez/24  dez/24

Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-
dade (*) 
Prazo (**) 
FURNAS 
002214/2019 
SE S.DA MESA 
500 
Substituição dos Registradores Digitais de 
Perturbação, que monitora o equipamento 
RTSMGU1. 
dez/24 
dez/24 
FURNAS 
002218/2019 
SE S.DA MESA 
500 
Substituição dos Registradores Digitais de 
Perturbação, que monitora o equipamento 
RTSMSB2. 
dez/24 
dez/24 
FURNAS 
002070/2019 
SE SAMAMBAIA 
500 
Substituição do Registrador Digital de 
Perturbação, que monitora o equipamento 
AT01. 
dez/24 
dez/24 
FURNAS 
002102/2019 
SE SAMAMBAIA 
500 
Substituição dos Registradores Digitais de 
Perturbação, que monitora o equipamento 
RTSMSB1. 
dez/24 
dez/24 
FURNAS 
002101/2019 
SE SAMAMBAIA 
500 
Substituição dos Registradores Digitais de 
Perturbação, que monitora o equipamento 
RTSMSB2. 
dez/24 
dez/24 
FURNAS 
002270/2019 
USI ITUMBIARA 
230 
Substituição do Registrador Digital de 
Perturbação, que monitora o equipamento 
BR7B. 
dez/24 
dez/24 
* A obra não pode receber Termo de Liberação ou constar nos relatórios de integração de reforços sem receita prévia do ONS com data de entrada em 
operação comercial anterior a sua Data de Necessidade. 
** O Prazo pode ser apresentado em meses ou apresentado como data para entrada em operação comercial. 
 
(Alterada a data de necessidade sistêmica indicada na Coluna “Data de Necessidade”, pelo DSP SCT/ANEEL 
3.757, de 30.11.2021) 
 
(Alterada a data de necessidade sistêmica indicada na Coluna "Data de Necessidade", pelo DSP SCT/ANEEL 
4.137, de 28.12.2021) 
 
(Alterado a data de necessidade sistêmica indicada na Coluna "Data de Necessidade", pelo DSP SCT/ANEEL 
1.180, de 03.05.2022) 
 
(Alterado o escopo indicado na Coluna “Prazo”, pelo DSP SCE/ANEEL 269, de 30.01.2024) 
 
(Alterado o escopo indicado na Coluna “Data de Necessidade, pelo DSP SCE/ANEEL 269, de 30.01.2024) 
 
(Revogados os reforços de pequeno porte indicados, pelo DSP SCE/ANEEL 269, de 30.01.2024)
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-
dade (*)  Prazo (**)
FURNAS  002214/2019  SE S.DA MESA  500  Substituição dos Registradores Digitais de
Perturbação, que monitora o equipamento
RTSMGU1.  dez/24  dez/24
FURNAS  002218/2019  SE S.DA MESA  500  Substituição dos Registradores Digitais de
Perturbação, que monitora o equipamento
RTSMSB2.  dez/24  dez/24
FURNAS  002070/2019  SE SAMAMBAIA  500  Substituição do Registrador Digital de
Perturbação, que monitora o equipamento
AT01.  dez/24  dez/24
FURNAS  002102/2019  SE SAMAMBAIA  500  Substituição dos Registradores Digitais de
Perturbação, que monitora o equipamento
RTSMSB1.  dez/24  dez/24
FURNAS  002101/2019  SE SAMAMBAIA  500  Substituição dos Registradores Digitais de
Perturbação, que monitora o equipamento
RTSMSB2.  dez/24  dez/24
FURNAS  002270/2019  USI ITUMBIARA  230  Substituição do Registrador Digital de
Perturbação, que monitora o equipamento
BR7B.  dez/24  dez/24