A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 952/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 26 de dezembro de 2016. 
 
 
Processo nº: 48500.000976/2011-39 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica Tabocas, com Registro Ativo e Aceite 
conferidos 
ao 
Consórcio 
Artec-Mac, 
por 
meio, 
respectivamente, dos Despachos n° 1.849, de 29 de abril 
de 2011, e n° 2.715, de 30 de abril de 2012, c/c o Despacho 
n° 2.797, de 05 de setembro de 2012, localizada no 
município de Cachoeira Dourada, estado de Goiás. 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Tabocas, com 14.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.GO.037273-0.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos ao Consórcio 
Artec-Mac (Consórcio), por meio, respectivamente, dos Despachos n° 1.849, de 29 de abril de 2011, e n° 2.715, de 
30 de abril de 2012, c/c o Despacho n° 2.797, de 05 de setembro de 2012, localizada no rio Meia Ponte, sub-bacia 
60, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, no município de Cachoeira Dourada, estado de Goiás. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 13 de setembro de 2010, o Despacho n° 2.698 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do 
rio Meia Ponte, onde foram identificados 18 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Tabocas. 
 
3. 
Em 29 de abril de 2011, por meio do Despacho nº 1.849, foi conferido o Registro Ativo à Mata Azul 
Construtora Ltda., o qual foi Aceito em 30 de abril de 2012, por meio do Despacho nº 2.715, e transferido, em 05 de 
setembro de 2012, por meio do Despacho n° 2.797, ao Consórcio Artec-Mac. 
 
4. 
Em 1° de novembro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento.  
 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pelo Consórcio para emissão do Despacho de Registro de 
Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH 
Tabocas. 
 
                                                          
1 Documento SIC/ANEEL nº 48513.028752/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 952/2016–SCG/ANEEL, de 26/12/2016 
6. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado, 
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015: 
 
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o 
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não 
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA, 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas 
do empreendimento. 
 
7. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
8. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 2.698, de 13 de setembro de 2010. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Tabocas  
PCH Tabocas 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
18°31'4,19"S 
49°36'6,17"W 
18°31'22,25"S 
49°36'24,48"W 
NA Montante (m) 
408 
408 
NA Jusante (m) 
401 
401,28 
Queda Bruta (m) 
7 
6,72 
Área do Reservatório (km²) 
1,4 
1,97 
Potência (kW) 
12.000 
14.000 
Energia Média (kWméd) 
7.470 
7.590 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
152,2 
160,56 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Meia Ponte 
ESTADO: 
GO 
SUB-
BACIA: 
60 
DESPACHO: 
2.698 
DATA: 
13/09/2010 
AUTOR: 
Minas PCH S.A. 
POTÊNCIA: 
317.500 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
18 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Santa Rosa II  
18°28'15"S 
49°36'45"W 
423,5 
408 
26000 
PB Aceito 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
UHE São Simão 
18°31'48,07"S 
49°35'25,31"W 
401 
330,1 
1.710.000 
Outorgada 
 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo.
  PCH Tabocas      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do Barramento      18°31'4,19"S
49°36'6,17"W      18°31'22,25"S
49°36'24,48"W    
NA Montante (m)      408      408    
NA Jusante (m)      401      401,28    
Queda Bruta (m)      7      6,72    
Área do Reservatório (km²)      1,4      1,97    
Potência (kW)      12.000      14.000    
Energia Média (kWméd)      7.470      7.590    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT      152,2      160,56    
NOME DO RIO:    Meia Ponte          ESTADO:        GO        SUB-
BACIA:      60
DESPACHO:    2.698          DATA:        13/09/2010              
AUTOR:    Minas PCH S.A.                                
POTÊNCIA:    317.500 kW          EIXOS
IDENTIFICADOS:        18              
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                    
Aproveitamento a      Coordenadas da Casa de      NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  Condição  
montante      Força      (m)        (m)        (kW)        
Santa Rosa II    18°28'15"S
49°36'45"W      423,5        408        26000      PB Aceito    
Aproveitamento a      Coordenadas do Limite      NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  Condição  
jusante      Máximo do Reservatório      (m)        (m)        (kW)        
UHE São Simão    18°31'48,07"S
49°35'25,31"W      401        330,1        1.710.000      Outorgada    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 952/2016–SCG/ANEEL, de 26/12/2016 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
9. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica  
Empresa Projetista: 
Prime Projetos e Consultoria Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
LUCIANO JORGE SANTOS 
0720160063706 
10018/D-DF 
Responsável Geral do Projeto  
DIVINO EVANGELISTA DOS SANTOS 00027429201210656710 
6813/TD-GO 
Estudos cartográficos e topográficos 
EDSON BENJAMIM BARBOSA FILHO 
0720160063703 
506.1115960/D-SP 
Estudos geotécnicos 
RODRIGO GOMES OTSUKI 
0720120026870 
18858/D-DF 
Estudos hidrológicos 
DANILO JORGE SANTOS 
0720160063702 
10195/D-DF 
Estudos energéticos 
LUCIANO JORGE SANTOS 
0720160063706 
10018/D-DF 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentado 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentado 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
10. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico. 
 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Projeto Básico é ligeiramente inferior à dos Estudos de Inventário (na ordem 
de 4%). Mesmo assim, a Potência Instalada do Projeto Básico e a energia média do 
empreendimento é maior que a estimada no inventário, estando as cotas informadas 
adequadas ao uso ótimo do potencial hidráulico.
Empresa Projetista:    Prime Projetos e Consultoria Ltda.        
Responsável Técnico      Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
LUCIANO JORGE SANTOS    0720160063706    10018/D-DF    Responsável Geral do Projeto
DIVINO EVANGELISTA DOS SANTOS
EDSON BENJAMIM BARBOSA FILHO    00027429201210656710    6813/TD-GO    Estudos cartográficos e topográficos
    0720160063703    506.1115960/D-SP    Estudos geotécnicos
RODRIGO GOMES OTSUKI    0720120026870    18858/D-DF    Estudos hidrológicos
DANILO JORGE SANTOS    0720160063702    10195/D-DF    Estudos energéticos
LUCIANO JORGE SANTOS    0720160063706    10018/D-DF    Estruturas extravasoras
Tipo de licença    Não foi apresentado
Número    
Órgão emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão remanescente    
Tipo de Licença    Não foi apresentado
Número    
Órgão Emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão de usos consuntivos    
Queda e níveis operacionais  A queda do Projeto Básico é ligeiramente inferior à dos Estudos de Inventário (na ordem
de 4%). Mesmo assim, a Potência Instalada do Projeto Básico e a energia média do
empreendimento é maior que a estimada no inventário, estando as cotas informadas
adequadas ao uso ótimo do potencial hidráulico.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 952/2016–SCG/ANEEL, de 26/12/2016 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Tabocas 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
12.337 
NOME DO RIO DA USINA: 
Meia Ponte 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
60680000 
Meia Ponte  
Meia Ponte 
11.500 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
60655000 
Fazenda Bonita de Baixo 
Meia Ponte 
4.990 
60650000 
Jusante Goiânia 
Meia Ponte 
2.830 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
1.888 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Terra e enrocamento 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
LUCIANO JORGE SANTOS 
10018/D-DF 
Nº DA ART 
0720160063706 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
60680000 
Meia Ponte  
Meia Ponte 
11.500 
 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos  
Estudos Energéticos 
A potência de 14.000 kW é ligeiramente maior à estimada no inventário. O 
projeto apresentado prevê 2 turbinas de 7.364 kW e 2 geradores de potência 
unitária nominal de 7.778 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
11. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
12. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  12.337  NOME DO RIO DA USINA:    Meia Ponte  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
60680000  Meia Ponte    Meia Ponte    11.500
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
60655000  Fazenda Bonita de Baixo    Meia Ponte    4.990
60650000  Jusante Goiânia    Meia Ponte    2.830
          
          
          
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    1.888    TR (anos):    1.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira livre          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Terra e enrocamento          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    LUCIANO JORGE SANTOS
10018/D-DF        Nº DA ART  0720160063706
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
60680000  Meia Ponte    Meia Ponte    11.500    
Estudos Energéticos  A potência de 14.000 kW é ligeiramente maior à estimada no inventário. O
projeto apresentado prevê 2 turbinas de 7.364 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 7.778 kVA, com 0,9 de fator de potência.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 952/2016–SCG/ANEEL, de 26/12/2016 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Tabocas 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
18°31'22,25"S 
49°36'24,48"W 
Coordenadas da casa de força 
18°31'24,16"S 
49°36'19,09"W 
Potência Instalada Total (kW) 
14.000 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
7.778 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,9 
Potência instalada por turbina (kW) 
7.364 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
36,88 
Rendimento nominal por turbina (%) 
91,14% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,00% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 
1,80% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
3,20% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,22 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
6,72 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,50% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
100 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
 
13. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Tabocas conforme solicitado pelo Consórcio, bem como o encaminhamento de documento à 
Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos - SECIMA, para 
fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental 
pertinente junto aos órgãos competentes. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
14. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
 
 
 
V – DA CONCLUSÃO
PCH Tabocas  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  18°31'22,25"S
49°36'24,48"W
Coordenadas da casa de força  18°31'24,16"S
49°36'19,09"W
Potência Instalada Total (kW)  14.000
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  7.778
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,9
Potência instalada por turbina (kW)  7.364
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  36,88
Rendimento nominal por turbina (%)  91,14%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,00%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)  1,80%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  3,20%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,22
H : Queda bruta nominal (m)
b  6,72
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  0,50%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  100
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 952/2016–SCG/ANEEL, de 26/12/2016 
15. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Tabocas sob a titularidade do Consórcio Artec-Mac. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
16. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à SECIMA, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
 
LUIZ FERNANDO TRONCOSO COSTA MARQUES 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
 
 
De acordo: 
 
 
 
 
LUDIMILA LIMA DA SILVA 
Superintendente Adjunta de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 952/2016–SCG/ANEEL, de 26/12/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Tabocas 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1953 
72,10 
72,70 
136,20 
155,60 
84,90 
58,60 
46,00 
38,90 
37,50 
47,20 
72,00 
164,10 
1954 
144,80 
331,50 
124,40 
103,40 
78,50 
58,90 
47,20 
33,50 
15,20 
12,10 
47,10 
189,90 
1955 
214,60 
178,10 
121,20 
185,60 
71,30 
58,70 
57,00 
36,20 
18,30 
60,00 
109,40 
183,40 
1956 
193,10 
106,50 
121,20 
113,70 
134,10 
127,00 
80,40 
67,90 
62,50 
35,50 
130,90 
254,20 
1957 
384,10 
274,60 
482,80 
389,40 
215,60 
130,90 
99,40 
77,60 
62,80 
52,00 
89,30 
139,50 
1958 
260,70 
329,30 
328,30 
207,00 
229,60 
106,80 
95,40 
67,20 
46,50 
77,70 
70,30 
154,50 
1959 
307,90 
251,00 
316,50 
285,40 
137,30 
81,60 
62,10 
63,90 
62,10 
67,20 
91,80 
86,80 
1960 
215,60 
565,40 
564,30 
462,40 
332,60 
272,50 
219,90 
136,20 
63,00 
63,40 
101,10 
111,60 
1961 
580,40 
572,90 
508,50 
354,00 
311,10 
155,10 
115,30 
118,00 
87,10 
539,60 
605,00 
279,50 
1962 
650,10 
725,20 
832,50 
405,50 
223,10 
133,90 
96,10 
62,90 
50,50 
119,50 
111,90 
402,00 
1963 
192,60 
352,00 
175,70 
121,70 
79,40 
61,50 
47,60 
35,80 
28,50 
21,90 
43,80 
29,50 
1964 
238,20 
271,40 
178,10 
132,00 
113,70 
61,70 
49,00 
37,10 
30,90 
79,20 
86,00 
157,30 
1965 
244,60 
280,00 
449,50 
333,60 
212,40 
154,50 
83,70 
63,50 
49,70 
127,30 
138,90 
158,00 
1966 
242,60 
378,10 
326,20 
231,80 
157,00 
111,30 
80,10 
59,80 
52,20 
76,00 
96,70 
167,40 
1967 
241,40 
300,40 
310,00 
224,20 
125,50 
82,90 
63,50 
58,10 
57,80 
53,00 
126,60 
174,90 
1968 
222,10 
351,90 
380,80 
211,30 
138,40 
103,10 
81,00 
68,80 
54,90 
63,50 
97,30 
184,50 
1969 
203,80 
206,00 
169,50 
109,40 
93,80 
61,70 
47,60 
36,30 
29,50 
53,60 
170,60 
160,90 
1970 
403,40 
315,40 
359,40 
223,10 
134,10 
96,70 
77,30 
57,60 
55,90 
63,30 
105,50 
81,70 
1971 
75,60 
83,60 
120,20 
115,90 
67,40 
52,00 
36,60 
32,20 
30,30 
57,10 
124,40 
245,70 
1972 
157,70 
223,10 
265,00 
166,30 
104,10 
79,90 
66,50 
63,20 
36,30 
82,20 
136,20 
290,70 
1973 
297,20 
290,70 
350,80 
322,90 
178,10 
128,70 
98,60 
75,30 
62,70 
135,20 
228,50 
228,50 
1974 
254,20 
159,80 
333,60 
414,10 
226,40 
155,60 
115,90 
93,20 
67,40 
75,60 
68,80 
147,00 
1975 
206,00 
212,40 
136,20 
239,20 
109,40 
78,80 
66,30 
48,30 
36,60 
52,40 
103,20 
116,90 
1976 
134,10 
106,00 
177,00 
116,90 
101,60 
66,10 
50,50 
38,10 
46,90 
66,10 
158,80 
337,90 
1977 
335,80 
336,90 
191,00 
209,20 
158,80 
114,80 
81,00 
55,90 
61,70 
63,10 
100,60 
151,30 
1978 
252,10 
182,40 
256,40 
183,40 
118,00 
97,40 
73,60 
55,40 
49,00 
53,00 
103,30 
257,50 
1979 
450,60 
486,00 
369,00 
221,00 
147,00 
124,40 
93,40 
72,50 
81,20 
65,70 
99,00 
116,90 
1980 
370,10 
591,10 
343,30 
232,80 
154,50 
115,90 
92,60 
72,80 
68,70 
54,20 
91,70 
187,70 
1981 
214,60 
134,10 
185,60 
196,30 
115,90 
91,30 
69,50 
53,40 
38,70 
92,20 
280,00 
309,00 
1982 
482,80 
643,70 
553,60 
436,60 
282,10 
202,80 
152,30 
123,40 
105,30 
144,80 
141,60 
224,20 
1983 
524,60 
752,00 
477,40 
378,70 
238,20 
182,40 
140,50 
106,00 
99,80 
108,40 
133,00 
247,80 
1984 
238,20 
195,20 
213,50 
257,50 
167,40 
106,80 
80,20 
72,90 
73,40 
60,70 
64,90 
115,90 
1985 
303,60 
357,20 
307,90 
268,20 
157,70 
116,90 
94,70 
72,50 
60,10 
71,10 
116,90 
130,90 
1986 
291,80 
286,40 
248,90 
160,90 
128,70 
91,70 
74,00 
68,90 
53,90 
52,90 
67,50 
148,00 
1987 
203,80 
228,50 
343,30 
267,10 
166,30 
113,70 
85,80 
70,30 
66,50 
80,10 
170,60 
330,40 
1988 
283,20 
387,30 
492,40 
346,50 
207,00 
162,00 
114,80 
87,30 
64,80 
79,40 
109,40 
154,50 
1989 
154,50 
218,80 
242,40 
145,90 
101,10 
78,70 
61,90 
54,80 
51,90 
40,80 
96,90 
361,50 
1990 
377,60 
231,70 
207,00 
154,50 
119,10 
85,00 
70,60 
55,00 
51,40 
53,60 
63,30 
73,10 
1991 
137,30 
168,40 
258,50 
291,80 
142,70 
99,90 
76,40 
57,80 
47,10 
82,20 
60,80 
104,90 
1992 
169,50 
265,00 
237,10 
251,00 
281,10 
112,60 
85,20 
65,10 
72,20 
92,30 
168,40 
246,70 
1993 
184,50 
335,80 
281,10 
228,50 
140,50 
110,50 
81,30 
73,40 
66,40 
71,20 
77,60 
219,90 
1994 
385,10 
317,50 
573,90 
287,50 
175,90 
133,00 
107,00 
78,40 
53,40 
53,40 
103,70 
135,20
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Tabocas                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1953  72,10  72,70  136,20  155,60  84,90  58,60  46,00  38,90  37,50  47,20  72,00  164,10
1954  144,80  331,50  124,40  103,40  78,50  58,90  47,20  33,50  15,20  12,10  47,10  189,90
1955  214,60  178,10  121,20  185,60  71,30  58,70  57,00  36,20  18,30  60,00  109,40  183,40
1956  193,10  106,50  121,20  113,70  134,10  127,00  80,40  67,90  62,50  35,50  130,90  254,20
1957  384,10  274,60  482,80  389,40  215,60  130,90  99,40  77,60  62,80  52,00  89,30  139,50
1958  260,70  329,30  328,30  207,00  229,60  106,80  95,40  67,20  46,50  77,70  70,30  154,50
1959  307,90  251,00  316,50  285,40  137,30  81,60  62,10  63,90  62,10  67,20  91,80  86,80
1960  215,60  565,40  564,30  462,40  332,60  272,50  219,90  136,20  63,00  63,40  101,10  111,60
1961  580,40  572,90  508,50  354,00  311,10  155,10  115,30  118,00  87,10  539,60  605,00  279,50
1962  650,10  725,20  832,50  405,50  223,10  133,90  96,10  62,90  50,50  119,50  111,90  402,00
1963  192,60  352,00  175,70  121,70  79,40  61,50  47,60  35,80  28,50  21,90  43,80  29,50
1964  238,20  271,40  178,10  132,00  113,70  61,70  49,00  37,10  30,90  79,20  86,00  157,30
1965  244,60  280,00  449,50  333,60  212,40  154,50  83,70  63,50  49,70  127,30  138,90  158,00
1966  242,60  378,10  326,20  231,80  157,00  111,30  80,10  59,80  52,20  76,00  96,70  167,40
1967  241,40  300,40  310,00  224,20  125,50  82,90  63,50  58,10  57,80  53,00  126,60  174,90
1968  222,10  351,90  380,80  211,30  138,40  103,10  81,00  68,80  54,90  63,50  97,30  184,50
1969  203,80  206,00  169,50  109,40  93,80  61,70  47,60  36,30  29,50  53,60  170,60  160,90
1970  403,40  315,40  359,40  223,10  134,10  96,70  77,30  57,60  55,90  63,30  105,50  81,70
1971  75,60  83,60  120,20  115,90  67,40  52,00  36,60  32,20  30,30  57,10  124,40  245,70
1972  157,70  223,10  265,00  166,30  104,10  79,90  66,50  63,20  36,30  82,20  136,20  290,70
1973  297,20  290,70  350,80  322,90  178,10  128,70  98,60  75,30  62,70  135,20  228,50  228,50
1974  254,20  159,80  333,60  414,10  226,40  155,60  115,90  93,20  67,40  75,60  68,80  147,00
1975  206,00  212,40  136,20  239,20  109,40  78,80  66,30  48,30  36,60  52,40  103,20  116,90
1976  134,10  106,00  177,00  116,90  101,60  66,10  50,50  38,10  46,90  66,10  158,80  337,90
1977  335,80  336,90  191,00  209,20  158,80  114,80  81,00  55,90  61,70  63,10  100,60  151,30
1978  252,10  182,40  256,40  183,40  118,00  97,40  73,60  55,40  49,00  53,00  103,30  257,50
1979  450,60  486,00  369,00  221,00  147,00  124,40  93,40  72,50  81,20  65,70  99,00  116,90
1980  370,10  591,10  343,30  232,80  154,50  115,90  92,60  72,80  68,70  54,20  91,70  187,70
1981  214,60  134,10  185,60  196,30  115,90  91,30  69,50  53,40  38,70  92,20  280,00  309,00
1982  482,80  643,70  553,60  436,60  282,10  202,80  152,30  123,40  105,30  144,80  141,60  224,20
1983  524,60  752,00  477,40  378,70  238,20  182,40  140,50  106,00  99,80  108,40  133,00  247,80
1984  238,20  195,20  213,50  257,50  167,40  106,80  80,20  72,90  73,40  60,70  64,90  115,90
1985  303,60  357,20  307,90  268,20  157,70  116,90  94,70  72,50  60,10  71,10  116,90  130,90
1986  291,80  286,40  248,90  160,90  128,70  91,70  74,00  68,90  53,90  52,90  67,50  148,00
1987  203,80  228,50  343,30  267,10  166,30  113,70  85,80  70,30  66,50  80,10  170,60  330,40
1988  283,20  387,30  492,40  346,50  207,00  162,00  114,80  87,30  64,80  79,40  109,40  154,50
1989  154,50  218,80  242,40  145,90  101,10  78,70  61,90  54,80  51,90  40,80  96,90  361,50
1990  377,60  231,70  207,00  154,50  119,10  85,00  70,60  55,00  51,40  53,60  63,30  73,10
1991  137,30  168,40  258,50  291,80  142,70  99,90  76,40  57,80  47,10  82,20  60,80  104,90
1992  169,50  265,00  237,10  251,00  281,10  112,60  85,20  65,10  72,20  92,30  168,40  246,70
1993  184,50  335,80  281,10  228,50  140,50  110,50  81,30  73,40  66,40  71,20  77,60  219,90
1994  385,10  317,50  573,90  287,50  175,90  133,00  107,00  78,40  53,40  53,40  103,70  135,20

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 952/2016–SCG/ANEEL, de 26/12/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Tabocas 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1995 
225,30 
253,20 
208,10 
232,80 
147,00 
98,80 
71,90 
52,00 
38,00 
46,20 
58,00 
93,20 
1996 
132,00 
125,50 
165,20 
137,30 
83,50 
60,30 
44,20 
37,00 
36,70 
40,70 
91,50 
126,60 
1997 
368,00 
187,70 
252,10 
259,60 
163,10 
142,70 
95,70 
69,20 
58,30 
54,70 
74,30 
142,70 
1998 
179,20 
259,60 
281,10 
174,90 
122,30 
85,20 
57,70 
42,60 
33,00 
49,10 
98,40 
165,20 
1999 
124,40 
112,60 
194,20 
94,70 
69,90 
43,90 
31,80 
25,30 
25,50 
25,30 
63,20 
111,60 
2000 
226,40 
269,30 
345,40 
186,70 
109,40 
80,20 
64,50 
45,90 
71,20 
39,80 
129,80 
259,60 
2001 
201,70 
156,60 
244,60 
173,80 
110,50 
84,10 
60,10 
49,50 
47,60 
78,60 
102,70 
174,90 
2002 
283,20 
342,20 
253,20 
172,70 
108,40 
84,20 
67,60 
48,40 
45,90 
33,30 
48,50 
74,50 
2003 
144,80 
229,60 
196,30 
189,90 
98,50 
73,30 
56,40 
41,80 
39,20 
41,20 
87,50 
168,40 
2004 
224,20 
475,20 
387,30 
301,50 
169,50 
121,20 
92,70 
69,30 
47,30 
67,30 
70,30 
166,30 
2005 
269,30 
221,00 
399,10 
217,80 
127,70 
93,50 
71,10 
51,80 
39,90 
39,40 
73,20 
392,60 
2006 
217,80 
256,40 
401,20 
425,90 
189,90 
128,70 
94,90 
72,90 
63,70 
128,70 
171,60 
374,40 
2007 
416,20 
491,30 
277,90 
173,80 
123,40 
90,50 
71,70 
51,80 
35,90 
28,60 
64,30 
100,00 
2008 
151,10 
473,10 
355,70 
405,50 
143,90 
141,60 
102,00 
75,80 
61,70 
64,20 
75,60 
138,40 
2009 
177,00 
219,90 
198,50 
262,80 
132,00 
93,00 
72,60 
47,80 
75,60 
88,70 
147,00 
378,70 
2010 
336,90 
232,80 
243,50 
225,30 
110,50 
92,70 
69,00 
55,10 
36,50 
50,70 
95,50 
153,40
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Tabocas                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1995  225,30  253,20  208,10  232,80  147,00  98,80  71,90  52,00  38,00  46,20  58,00  93,20
1996  132,00  125,50  165,20  137,30  83,50  60,30  44,20  37,00  36,70  40,70  91,50  126,60
1997  368,00  187,70  252,10  259,60  163,10  142,70  95,70  69,20  58,30  54,70  74,30  142,70
1998  179,20  259,60  281,10  174,90  122,30  85,20  57,70  42,60  33,00  49,10  98,40  165,20
1999  124,40  112,60  194,20  94,70  69,90  43,90  31,80  25,30  25,50  25,30  63,20  111,60
2000  226,40  269,30  345,40  186,70  109,40  80,20  64,50  45,90  71,20  39,80  129,80  259,60
2001  201,70  156,60  244,60  173,80  110,50  84,10  60,10  49,50  47,60  78,60  102,70  174,90
2002  283,20  342,20  253,20  172,70  108,40  84,20  67,60  48,40  45,90  33,30  48,50  74,50
2003  144,80  229,60  196,30  189,90  98,50  73,30  56,40  41,80  39,20  41,20  87,50  168,40
2004  224,20  475,20  387,30  301,50  169,50  121,20  92,70  69,30  47,30  67,30  70,30  166,30
2005  269,30  221,00  399,10  217,80  127,70  93,50  71,10  51,80  39,90  39,40  73,20  392,60
2006  217,80  256,40  401,20  425,90  189,90  128,70  94,90  72,90  63,70  128,70  171,60  374,40
2007  416,20  491,30  277,90  173,80  123,40  90,50  71,70  51,80  35,90  28,60  64,30  100,00
2008  151,10  473,10  355,70  405,50  143,90  141,60  102,00  75,80  61,70  64,20  75,60  138,40
2009  177,00  219,90  198,50  262,80  132,00  93,00  72,60  47,80  75,60  88,70  147,00  378,70
2010  336,90  232,80  243,50  225,30  110,50  92,70  69,00  55,10  36,50  50,70  95,50  153,40