* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
\SCG\NT\128\NT_276SS1204 
48524.005718/2022-00 
NOTA TÉCNICA Nº 335/2022-SCG/ANEEL 
Em 28 de abril de 2022. 
 
 
 
 
 
Processo: 48500.006019/2020-15. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena 
Central Hidrelétrica Água Branca, com 22.500 kW de 
Potência Instalada, com Registro de Intenção à 
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à 
Valdevir Gromowski. 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) Água Branca, com 22.500 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.035432-5.01, com Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI – PCH) conferido à Valdevir Gromowski (Interessado), por meio do Despacho nº 3.626, 
de 22 de dezembro de 2020, localizada no rio Alto Ribeira, sub-bacia 81, na bacia hidrográfica do Atlântico 
Sudoeste, cuja casa de força localiza-se no município de Rio Branco do Sul no estado do Paraná. 
 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
O Despacho nº 1.047, de 26 de dezembro de 2001, aprova os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio Alto do Rio Ribeira, no qual foram identificados 3 aproveitamentos hidrelétricos, dentre 
os quais a PCH Água Branca. 
 
3. 
O Despacho nº 3.626, de 22 de dezembro de 2020, confere o DRI-PCH ao Interessado, com 
o objetivo de desenvolver os estudos de projeto básico da PCH Água Branca. 
 
4. 
Em 22 de dezembro de 2020, a Interessada protocolou o Sumário Executivo e o Projeto 
Básico referente ao empreendimento. 
 
 
 
III – DA ANÁLISE

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 335/2022-SCG/ANEEL, de 28/04/2022. 
 
 
5. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020: 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais 
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
 
6. 
A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico. 
 
 
Figura 1: Arranjo geral da PCH Água Branca 
 
 
7. 
O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa 
de Força e do Reservatório da PCH Água Branca:

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 335/2022-SCG/ANEEL, de 28/04/2022. 
 
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF1 
Barramento 
24°54'38,38" S 
49°30'40,08" W 
Castro/PR e  
Rio Branco do Sul/PR 
Casa de Força 
24°54'57,18" S 
49°29'43,4" W 
Rio Branco do Sul/PR 
Limite máximo do Reservatório 
24°55'14,38" S 
49°32'23,98" W 
Castro/PR e  
Rio Branco do Sul/PR 
 
8. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
9. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 1.047, de 26 de dezembro de 2001. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Água Branca 
PCH Água Branca 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
24°55'28" S 
49°32'31" W 
24°54'38,38" S 
49°30'40,08" W 
NA Montante (m) 
411,00 
397,00 
NA Jusante (m) 
339,00 
334,00 
Queda Bruta (m) 
72,00 
63,00 
Área do Reservatório (km²) 
0,29 
0,68 
Potência (kW) 
22.000 
22.500 
Energia Média (kW méd) 
12.100,00 
12.640,00 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
33,27 
31,23 
 
 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Alto do Rio Ribeira 
ESTADO: 
PR 
SUB-BACIA: 
81 
DESPACHO: 
1.047 
DATA: 
26/12/2021 
AUTOR: 
RDR Consultores Associados II 
POTÊNCIA: 
39,00 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
3 (três) 
 
1 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento. 
2 Vazão Média de Longo Termo.
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF1
Barramento  24°54'38,38" S
49°30'40,08" W  Castro/PR e
Rio Branco do Sul/PR
Casa de Força  24°54'57,18" S
49°29'43,4" W  Rio Branco do Sul/PR
Limite máximo do Reservatório  24°55'14,38" S
49°32'23,98" W  Castro/PR e
Rio Branco do Sul/PR
Estudos de Inventário
24°55'28" S
49°32'31" W
411,00
339,00
72,00
0,29
22.000
12.100,00
33,27
NOME DO RIO:  Alto do Rio Ribeira  ESTADO:  PR    SUB-BACIA:  81
DESPACHO:  1.047  DATA:  26/12/2021      
AUTOR:  RDR Consultores Associados II          
POTÊNCIA:  39,00  EIXOS
IDENTIFICADOS:    3 (três)    

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 335/2022-SCG/ANEEL, de 28/04/2022. 
 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento 
a montante 
Coordenadas da Casa de Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Arrieiros 
24°56'38,9" S 
49°34'19,44" W 
443,00 
411,00 
7.000 
Eixo 
Disponível 
Aproveitamento 
a jusante 
Coordenadas do Limite Máximo 
do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Inexistente 
- 
- 
- 
- 
- 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
10. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Paulo Victor Azevedo Viana 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Paulo Victor Azevedo Viana 
8096790-7 
138100-9-SC 
Responsável Geral do Projeto 
Diogo Amandio Klein 
1720216543545 
SC-1054460/D 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Mariele Larissa Groxko 
1720215944147 
PR-110227/D 
Estudos geotécnicos 
Paulo Victor Azevedo Viana 
8096790-7 
138100-9-SC 
Estudos hidrológicos, energéticos 
e estruturas extravasoras 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão remanescente 
 -  
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão Emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
11. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise          
Aproveitamento
a montante  Coordenadas da Casa de Força  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)  Potência
(kW)  Condição
PCH Arrieiros  24°56'38,9" S
49°34'19,44" W  443,00  411,00  7.000  Eixo
Disponível
Aproveitamento
a jusante  Coordenadas do Limite Máximo
do Reservatório  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)  Potência
(kW)  Condição
Inexistente  -  -  -  -  -
Empresa Projetista:  Paulo Victor Azevedo Viana    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Paulo Victor Azevedo Viana  8096790-7  138100-9-SC  Responsável Geral do Projeto
Diogo Amandio Klein  1720216543545  SC-1054460/D  Estudos cartográficos e
topográficos
Mariele Larissa Groxko  1720215944147  PR-110227/D  Estudos geotécnicos
Paulo Victor Azevedo Viana  8096790-7  138100-9-SC  Estudos hidrológicos, energéticos
e estruturas extravasoras
Tipo de licença  -
Número  -
Órgão emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão remanescente  -
Tipo de Licença  -
Número  -
Órgão Emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão de usos consuntivos  -

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 335/2022-SCG/ANEEL, de 28/04/2022. 
 
potencial hidráulico. 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é inferior à que é apresentada no inventário, 
cerca de 14%, pois o houve o deslocamento da barragem para 4,9 km no 
sentido jusante. No entanto, não há interferência com qualquer outro 
aproveitamento aprovado no estudo de inventário.  
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Água Branca 
METODOLOGIA ADOTADA: 
Transposição direta por relação proporcional a área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem da PCH 
(km²): 
1.388 
NOME DO RIO DA USINA: 
Rio Alto Ribeira 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
81107000 
Foz do São Sebastião 
Rio Ribeira do Iguapé 
3.240,00 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
81102000 
Balsa do Jacaré 
Rio Ribeira do Iguapé 
1.700,00 
 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
1.684,00 
TR (anos): 
10.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Gravidade 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Paulo Victor Azevedo Viana 
138100-9-SC 
Nº DA 
ART 3 
8096759-1 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
81135000 
Balsa do Cerro Azul 
Rio Ribeira do Iguapé 
4.600,00 
 
12. 
 No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 22.500 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,56 são compatíveis aos 
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC=0,55.  
 
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício com 
incrementos de potência da ordem de 1000 kW. 
 
O projeto apresentado prevê 4 turbinas de 6.048,39 kW e 4 geradores de potência 
unitária nominal de 6.250,00 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
3 Documento nº 48513.001763/2022-38-1 (ANEXO: 001)
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é inferior à que é apresentada no inventário,
cerca de 14%, pois o houve o deslocamento da barragem para 4,9 km no
sentido jusante. No entanto, não há interferência com qualquer outro
aproveitamento aprovado no estudo de inventário.
METODOLOGIA ADOTADA:  Transposição direta por relação proporcional a área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem da PCH
(km²):  1.388  NOME DO RIO DA USINA:    Rio Alto Ribeira  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
81107000  Foz do São Sebastião    Rio Ribeira do Iguapé    3.240,00
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
81102000  Balsa do Jacaré    Rio Ribeira do Iguapé    1.700,00
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    1.684,00    TR (anos):    10.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira Livre          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Gravidade          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Paulo Victor Azevedo Viana
138100-9-SC        Nº DA
ART3  8096759-1
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
81135000  Balsa do Cerro Azul    Rio Ribeira do Iguapé    4.600,00    
Estudos Energéticos  A potência de 22.500 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,56 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC=0,55.
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício com
incrementos de potência da ordem de 1000 kW.
O projeto apresentado prevê 4 turbinas de 6.048,39 kW e 4 geradores de potência
unitária nominal de 6.250,00 kVA, com 0,9 de fator de potência.

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 335/2022-SCG/ANEEL, de 28/04/2022. 
 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
13. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo 
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação 
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que 
compatíveis com estes. 
 
    Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH Água Branca 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
24°54'38,38" S 
49°30'40,08" W 
Coordenadas da casa de força 
24°54'57,18" S 
49°29'43,4" W 
NA Montante (m) 
397,00 
NA Jusante (m) 
334,00 
Potência Instalada Total (kW) 
22.500 
Número de Unidades Geradoras 
4 
Potência instalada por gerador (kVA) 
6.250,00; 6.250,00; 6.250,00; 6.250,00 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90; 0,90; 0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
6.048,39; 6.048,39; 6.048,39; 6.048,39 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
5,25; 5,25; 5,25; 5,25 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93,0%; 93,0%; 93,0%; 93,0% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,0%; 97,0%; 97,0%; 97,0% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 
1,00% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
2,00% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
2,44 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
63,00 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,52% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
69 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  
4,06  
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,00 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
14. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido 
o DRS-PCH referente à PCH Água Branca conforme solicitado por Valdevir Gromowski, bem como o 
encaminhamento de documento à Instituto Águas e Terra (IAT) para emissão da DRDH. O DRS-PCH 
também permite que o Interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos 
competentes. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
15. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020.
PCH Água Branca  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  24°54'38,38" S
49°30'40,08" W
Coordenadas da casa de força  24°54'57,18" S
49°29'43,4" W
NA Montante (m)  397,00
NA Jusante (m)  334,00
Potência Instalada Total (kW)  22.500
Número de Unidades Geradoras  4
Potência instalada por gerador (kVA)  6.250,00; 6.250,00; 6.250,00; 6.250,00
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90; 0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW)  6.048,39; 6.048,39; 6.048,39; 6.048,39
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  5,25; 5,25; 5,25; 5,25
Rendimento nominal por turbina (%)  93,0%; 93,0%; 93,0%; 93,0%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,0%; 97,0%; 97,0%; 97,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)  1,00%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  2,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  2,44
H : Queda bruta nominal (m)
b  63,00
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  0,52%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  69
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  4,06
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,00
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 335/2022-SCG/ANEEL, de 28/04/2022. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
16. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à PCH Água Branca sob a titularidade de Valdevir Gromowski. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
17. 
Emitir o Despacho. 
 
 
(Assinado digitalmente) 
SIDNEY SIMÕES E SILVA FILHO 
Especialista em Regulação 
(Assinado digitalmente) 
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO 
Analista Administrativo 
 
De acordo: 
 
(Assinado digitalmente) 
RENATO MARQUES BATISTA  
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Água Branca 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1978 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
25,94 
15,16 
18,75 
13,33 
1979 
13,07 
10,81 
13,68 
10,24 
20,58 
11,95 
11,58 
12,06 
24,83 
26,37 
24,92 
26,36 
1980 
24,68 
24,26 
27,00 
25,44 
18,04 
17,51 
26,70 
24,05 
27,06 
23,31 
20,51 
56,49 
1981 
50,75 
30,83 
22,99 
20,94 
20,71 
17,82 
15,61 
14,84 
13,79 
21,19 
19,82 
24,00 
1982 
15,70 
32,11 
16,77 
13,02 
12,89 
35,41 
39,51 
25,69 
22,23 
36,31 
48,80 
36,88 
1983 
36,56 
31,90 
33,40 
36,11 
78,01 
97,49 
104,55 
48,77 
85,11 
57,37 
47,07 
40,20 
1984 
29,75 
24,13 
24,23 
27,71 
27,42 
25,63 
20,95 
28,47 
25,50 
20,50 
35,79 
30,35 
1985 
21,22 
27,37 
22,87 
22,14 
18,73 
15,56 
13,87 
11,62 
12,56 
11,61 
11,89 
9,82 
1986 
14,84 
25,52 
20,72 
13,71 
19,23 
12,29 
10,45 
14,89 
9,76 
13,79 
13,25 
36,48 
1987 
19,71 
25,76 
13,09 
14,49 
42,02 
36,20 
24,56 
20,01 
21,41 
22,47 
17,62 
15,17 
1988 
18,56 
21,92 
21,70 
16,23 
47,12 
30,55 
21,66 
17,24 
17,05 
18,30 
12,81 
13,79 
1989 
29,85 
33,97 
18,84 
19,88 
25,54 
19,85 
21,73 
23,67 
26,76 
19,92 
20,82 
23,61 
1990 
86,66 
34,52 
33,56 
28,83 
25,53 
27,43 
41,98 
41,83 
53,51 
35,08 
43,85 
30,52 
1991 
27,79 
28,83 
42,77 
25,64 
22,95 
32,36 
20,98 
20,36 
17,10 
28,74 
21,31 
21,84 
1992 
16,83 
23,68 
48,02 
26,32 
48,24 
28,16 
24,78 
23,78 
21,11 
18,31 
17,20 
14,65 
1993 
24,76 
42,18 
31,82 
25,64 
28,45 
31,03 
28,23 
20,16 
35,71 
53,99 
23,84 
27,77 
1994 
27,85 
33,65 
25,52 
20,22 
21,72 
19,89 
22,06 
16,34 
13,94 
18,50 
29,93 
32,96 
1995 
138,52 
47,22 
40,02 
30,18 
26,39 
22,47 
30,83 
22,60 
35,73 
36,36 
21,99 
22,46 
1996 
37,07 
49,46 
59,12 
39,73 
27,97 
29,24 
23,98 
26,02 
37,67 
37,66 
40,50 
43,67 
1997 
126,72 
74,10 
34,68 
29,39 
26,10 
28,02 
28,08 
22,67 
24,92 
36,54 
49,37 
43,32 
1998 
48,55 
61,91 
73,85 
72,91 
50,75 
43,24 
48,12 
55,93 
76,77 
115,76 
46,29 
39,64 
1999 
43,07 
49,82 
43,07 
35,38 
29,14 
31,57 
38,70 
24,29 
25,04 
21,94 
16,87 
17,26 
2000 
18,74 
38,60 
27,84 
14,21 
12,75 
15,78 
13,09 
19,47 
31,55 
26,52 
21,31 
29,16 
2001 
29,60 
40,31 
36,78 
23,59 
36,16 
30,89 
29,33 
24,28 
24,79 
61,42 
24,10 
34,99 
2002 
41,30 
25,50 
22,74 
18,86 
22,24 
16,96 
14,44 
16,83 
28,87 
25,84 
21,77 
36,00 
2003 
34,78 
49,98 
31,74 
17,51 
13,69 
15,22 
19,79 
13,63 
14,49 
14,37 
18,00 
20,65 
2004 
25,65 
28,45 
16,83 
15,07 
37,11 
28,69 
24,94 
9,56 
11,85 
27,33 
12,00 
36,97 
2005 
49,75 
24,84 
19,40 
19,32 
24,15 
18,23 
19,18 
17,32 
56,97 
54,84 
24,74 
17,44 
2006 
18,99 
13,50 
14,60 
12,40 
10,35 
10,28 
10,93 
8,73 
17,39 
17,46 
13,48 
16,56 
2007 
34,49 
35,53 
20,88 
19,38 
29,06 
15,62 
27,77 
15,10 
14,69 
13,42 
16,20 
26,85 
2008 
25,47 
18,98 
18,02 
18,17 
22,88 
26,52 
15,02 
34,87 
19,90 
49,92 
24,84 
17,57 
2009 
19,87 
25,43 
24,17 
14,49 
15,28 
14,42 
42,94 
26,18 
45,81 
44,45 
33,84 
33,46 
2010 
78,17 
53,04 
65,46 
67,47 
58,87 
51,14 
47,03 
37,67 
30,28 
37,64 
28,22 
76,83 
2011 
62,82 
69,45 
45,47 
40,78 
33,15 
27,24 
34,00 
80,92 
45,80 
40,34 
36,95 
32,87 
2012 
49,76 
36,68 
29,54 
34,32 
37,89 
66,54 
38,46 
28,97 
28,14 
28,71 
22,00 
28,72 
2013 
28,48 
48,10 
34,46 
29,61 
24,12 
67,56 
47,96 
27,58 
32,10 
34,08 
25,26 
21,62 
2014 
35,00 
20,65 
43,79 
24,51 
26,30 
40,83 
25,78 
23,28 
31,43 
27,12 
30,62 
54,78 
2015 
38,40 
59,64 
43,50 
34,80 
43,37 
34,43 
68,19 
32,20 
35,73 
48,99 
56,37 
72,98 
2016 
120,28 
64,87 
45,41 
36,81 
46,93 
51,77 
48,11 
68,68 
39,00 
32,96 
32,62 
39,86 
2017 
48,37 
35,22 
34,38 
31,27 
34,81 
59,76 
25,14 
26,62 
22,49 
42,09 
33,53 
45,99 
2018 
65,69 
36,11 
56,99 
34,60 
30,49 
30,77 
27,20 
23,77 
22,94 
43,29 
24,57 
26,51 
2019 
26,70 
24,96 
34,68 
29,66 
42,64 
55,44 
26,49 
25,00 
24,89 
17,74 
24,15 
15,71
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Água Branca                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1978  -  -  -  -  -  -  -  -  25,94  15,16  18,75  13,33
1979  13,07  10,81  13,68  10,24  20,58  11,95  11,58  12,06  24,83  26,37  24,92  26,36
1980  24,68  24,26  27,00  25,44  18,04  17,51  26,70  24,05  27,06  23,31  20,51  56,49
1981  50,75  30,83  22,99  20,94  20,71  17,82  15,61  14,84  13,79  21,19  19,82  24,00
1982  15,70  32,11  16,77  13,02  12,89  35,41  39,51  25,69  22,23  36,31  48,80  36,88
1983  36,56  31,90  33,40  36,11  78,01  97,49  104,55  48,77  85,11  57,37  47,07  40,20
1984  29,75  24,13  24,23  27,71  27,42  25,63  20,95  28,47  25,50  20,50  35,79  30,35
1985  21,22  27,37  22,87  22,14  18,73  15,56  13,87  11,62  12,56  11,61  11,89  9,82
1986  14,84  25,52  20,72  13,71  19,23  12,29  10,45  14,89  9,76  13,79  13,25  36,48
1987  19,71  25,76  13,09  14,49  42,02  36,20  24,56  20,01  21,41  22,47  17,62  15,17
1988  18,56  21,92  21,70  16,23  47,12  30,55  21,66  17,24  17,05  18,30  12,81  13,79
1989  29,85  33,97  18,84  19,88  25,54  19,85  21,73  23,67  26,76  19,92  20,82  23,61
1990  86,66  34,52  33,56  28,83  25,53  27,43  41,98  41,83  53,51  35,08  43,85  30,52
1991  27,79  28,83  42,77  25,64  22,95  32,36  20,98  20,36  17,10  28,74  21,31  21,84
1992  16,83  23,68  48,02  26,32  48,24  28,16  24,78  23,78  21,11  18,31  17,20  14,65
1993  24,76  42,18  31,82  25,64  28,45  31,03  28,23  20,16  35,71  53,99  23,84  27,77
1994  27,85  33,65  25,52  20,22  21,72  19,89  22,06  16,34  13,94  18,50  29,93  32,96
1995  138,52  47,22  40,02  30,18  26,39  22,47  30,83  22,60  35,73  36,36  21,99  22,46
1996  37,07  49,46  59,12  39,73  27,97  29,24  23,98  26,02  37,67  37,66  40,50  43,67
1997  126,72  74,10  34,68  29,39  26,10  28,02  28,08  22,67  24,92  36,54  49,37  43,32
1998  48,55  61,91  73,85  72,91  50,75  43,24  48,12  55,93  76,77  115,76  46,29  39,64
1999  43,07  49,82  43,07  35,38  29,14  31,57  38,70  24,29  25,04  21,94  16,87  17,26
2000  18,74  38,60  27,84  14,21  12,75  15,78  13,09  19,47  31,55  26,52  21,31  29,16
2001  29,60  40,31  36,78  23,59  36,16  30,89  29,33  24,28  24,79  61,42  24,10  34,99
2002  41,30  25,50  22,74  18,86  22,24  16,96  14,44  16,83  28,87  25,84  21,77  36,00
2003  34,78  49,98  31,74  17,51  13,69  15,22  19,79  13,63  14,49  14,37  18,00  20,65
2004  25,65  28,45  16,83  15,07  37,11  28,69  24,94  9,56  11,85  27,33  12,00  36,97
2005  49,75  24,84  19,40  19,32  24,15  18,23  19,18  17,32  56,97  54,84  24,74  17,44
2006  18,99  13,50  14,60  12,40  10,35  10,28  10,93  8,73  17,39  17,46  13,48  16,56
2007  34,49  35,53  20,88  19,38  29,06  15,62  27,77  15,10  14,69  13,42  16,20  26,85
2008  25,47  18,98  18,02  18,17  22,88  26,52  15,02  34,87  19,90  49,92  24,84  17,57
2009  19,87  25,43  24,17  14,49  15,28  14,42  42,94  26,18  45,81  44,45  33,84  33,46
2010  78,17  53,04  65,46  67,47  58,87  51,14  47,03  37,67  30,28  37,64  28,22  76,83
2011  62,82  69,45  45,47  40,78  33,15  27,24  34,00  80,92  45,80  40,34  36,95  32,87
2012  49,76  36,68  29,54  34,32  37,89  66,54  38,46  28,97  28,14  28,71  22,00  28,72
2013  28,48  48,10  34,46  29,61  24,12  67,56  47,96  27,58  32,10  34,08  25,26  21,62
2014  35,00  20,65  43,79  24,51  26,30  40,83  25,78  23,28  31,43  27,12  30,62  54,78
2015  38,40  59,64  43,50  34,80  43,37  34,43  68,19  32,20  35,73  48,99  56,37  72,98
2016  120,28  64,87  45,41  36,81  46,93  51,77  48,11  68,68  39,00  32,96  32,62  39,86
2017  48,37  35,22  34,38  31,27  34,81  59,76  25,14  26,62  22,49  42,09  33,53  45,99
2018  65,69  36,11  56,99  34,60  30,49  30,77  27,20  23,77  22,94  43,29  24,57  26,51
2019  26,70  24,96  34,68  29,66  42,64  55,44  26,49  25,00  24,89  17,74  24,15  15,71