A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
Nota Técnica nº 852/2016-SCG/ANEEL 
 
 
Em 30 de novembro de 2016. 
 
 
Processo nº: 48500.000452/2003-30. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica Água Branca, com Registro Ativo e Aceite 
conferidos a Usina Elétrica do Prata S.A., por meio do 
Ofício nº 92, de 31 de janeiro de 2003, localizada nos 
municípios de Jaciara e Juscimeira, no estado de Mato 
Grosso. 
 
 
I – DO OBJETO 
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Água Branca, com 10.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.MT.029043-2.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos a Usina 
Elétrica do Prata S.A. (Usina Elétrica do Prata), por meio do Ofício nº 92, de 31 de janeiro de 2003, localizada no rio 
Prata, sub-bacia 66, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, no municípios de Jaciara e Juscimeira, no estado de Mato 
Grosso. 
 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 29/01/2003, o Despacho n° 22 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio da Prata, 
onde foram identificados 4 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Água Branca. 
 
3. 
Em 31 de janeiro de 2003, por meio do Ofício nº 92, foram conferidos Registro Ativo e Aceite a Usina 
Elétrica do Prata S.A. 
 
4. 
Em 31 de outubro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento. 
 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada por Usina Elétrica do Prata para emissão do Despacho de Registro 
de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH 
Água Branca. 
 
6. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado, 
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015: 
                                                          
1 Documento nº 48513.026376/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 852/2016–SCG/ANEEL, de 30/11/2016 
 
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o 
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não 
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA, 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas 
do empreendimento. 
 
7. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
8. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 22, de 29/01/2003. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Água Branca 
PCH Água Branca 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
16°6'7,48"S 
54°58'35,67"W 
16°6'13,74"S 
54°59'27,37"W 
NA Montante (m) 
295 
295 
NA Jusante (m) 
235 
235 
Queda Bruta (m) 
60 
60 
Área do Reservatório (km²) 
0,2848 
0,01 
Potência (kW) 
8,2 
10.000 
Energia Média (kWméd) 
5.040 
5.144,41 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
13 
12,79 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Rio da Prata 
ESTADO: 
MT 
SUB-
BACIA: 
66 
DESPACHO: 
22 
DATA: 
29/01/2003 
AUTOR: 
Geraoeste Usina Elétrica do Oeste Ltda. 
POTÊNCIA: 
34.300 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
4 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Água Brava 
16°5'38,48"S 
55°1'13,67"W 
400 
295 
12.500 
PB Aprovado 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Não Existe 
- 
- 
- 
- 
Não existe 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo.
  PCH Água Branca      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do Barramento      16°6'7,48"S
54°58'35,67"W      16°6'13,74"S
54°59'27,37"W    
NA Montante (m)      295      295    
NA Jusante (m)      235      235    
Queda Bruta (m)      60      60    
Área do Reservatório (km²)      0,2848      0,01    
Potência (kW)      8,2      10.000    
Energia Média (kWméd)      5.040      5.144,41    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT      13      12,79    
NOME DO RIO:    Rio da Prata          ESTADO:        MT        SUB-
BACIA:      66
DESPACHO:    22          DATA:        29/01/2003              
AUTOR:    Geraoeste Usina Elétrica do Oeste Ltda.                                
POTÊNCIA:    34.300 kW          EIXOS
IDENTIFICADOS:        4              
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                    
Aproveitamento a      Coordenadas da Casa de      NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  Condição  
montante      Força      (m)        (m)        (kW)        
PCH Água Brava    16°5'38,48"S
55°1'13,67"W      400        295        12.500      PB Aprovado    
Aproveitamento a      Coordenadas do Limite      NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  Condição  
jusante      Máximo do Reservatório      (m)        (m)        (kW)        
Não Existe    -      -        -        -      Não existe    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 852/2016–SCG/ANEEL, de 30/11/2016 
 
9. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Design Head Engenharia e Construtora Ltda 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Alberto de Andrade Pinto 
20101888629 
PR - 25341/D 
Responsável Geral do Projeto  
Álvaro Zimmer Neto 
20101920140 
PR - 89434/D 
Estudos cartográficos e topográficos 
Elaine Nogoseke 
20101866110 - 20101867214 
PR - 71420/D 
Estudos geotécnicos 
Álvaro Zimmer Neto 
20101920140 
PR - 89434/D 
Estudos hidrológicos 
Alberto de Andrade Pinto 
20101888629 
PR - 25341/D 
Estudos energéticos 
Alberto de Andrade Pinto 
20164546717 
PR - 25341/D 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Documento não emitido 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Documento não emitido 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
10. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico. 
 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis operacionais 
As informações estão similares às dos Estudos de Inventário 
 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Água Branca 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
Empresa Projetista:  Design Head Engenharia e Construtora Ltda        
Responsável Técnico    Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Alberto de Andrade Pinto  20101888629    PR - 25341/D    Responsável Geral do Projeto
Álvaro Zimmer Neto
Elaine Nogoseke  20101920140    PR - 89434/D    Estudos cartográficos e topográficos
  20101866110 - 20101867214    PR - 71420/D    Estudos geotécnicos
Álvaro Zimmer Neto  20101920140    PR - 89434/D    Estudos hidrológicos
Alberto de Andrade Pinto  20101888629    PR - 25341/D    Estudos energéticos
Alberto de Andrade Pinto  20164546717    PR - 25341/D    Estruturas extravasoras
Tipo de licença    Documento não emitido
Número    
Órgão emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão remanescente    
Tipo de Licença    Documento não emitido
Número    
Órgão Emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão de usos consuntivos    
Queda e níveis operacionais  As informações estão similares às dos Estudos de Inventário
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 852/2016–SCG/ANEEL, de 30/11/2016 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
421 
NOME DO RIO DA USINA: 
Rio da Prata 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
66390000 
Jaciara 
Rio Tenente Amaral 
816 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
66400000 
São Lourenço de Fátima 
São Lourenço 
7.036 
66223000 
Cuiabá 
Cuiabá 
23.226 
66380000 
São Pedro da Cipa 
São Lourenço 
3.674 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
264 
TR (anos): 
10.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Contra Forte 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Alberto de Andrade Pinto 
Nº DA 
ART3 
20164546717 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
66400000 
São Lourenço de Fátima 
São Lourenço 
7.036 
 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 10.000 kW é superior à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 3 turbinas de 3.454,23 kW e 3 geradores de potência 
unitária nominal de 3.703,70 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
11. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
 
 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
12. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
                                                          
3 Documento nº 48513.026376/2016-00
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  421  NOME DO RIO DA USINA:    Rio da Prata  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
66390000  Jaciara    Rio Tenente Amaral    816
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
66400000  São Lourenço de Fátima    São Lourenço    7.036
66223000  Cuiabá    Cuiabá    23.226
66380000  São Pedro da Cipa    São Lourenço    3.674
          
          
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    264    TR (anos):    10.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira Livre          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Contra Forte          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Alberto de Andrade Pinto        Nº DA
ART3  20164546717
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
66400000  São Lourenço de Fátima    São Lourenço    7.036    
Estudos Energéticos  A potência de 10.000 kW é superior à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 3 turbinas de 3.454,23 kW e 3 geradores de potência
unitária nominal de 3.703,70 kVA, com 0,9 de fator de potência.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 852/2016–SCG/ANEEL, de 30/11/2016 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Água Branca 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
16°6'13,74"S 
54°59'27,37"W 
Coordenadas da casa de força 
16°6'39,59"S 
54°57'48,8"W 
Potência Instalada Total (kW) 
10.000 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência instalada por gerador (kVA) 
3.703,70 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,9 
Potência instalada por turbina (kW) 
3.454,23 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
1,97 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93,20% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
96,50% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 
1,00% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
1,00% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
2,36 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
60 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
2,72% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
75 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
1,28 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
 
13. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Água Branca conforme solicitado por Usina Elétrica do Prata S.A., bem como o encaminhamento 
de documento à Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, para fins da emissão da DRDH. 
O DRS-PCH também permite que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos 
competentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
14. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal:
PCH Água Branca  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  16°6'13,74"S
54°59'27,37"W
Coordenadas da casa de força  16°6'39,59"S
54°57'48,8"W
Potência Instalada Total (kW)  10.000
Número de Unidades Geradoras  3
Potência instalada por gerador (kVA)  3.703,70
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,9
Potência instalada por turbina (kW)  3.454,23
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  1,97
Rendimento nominal por turbina (%)  93,20%
Rendimento nominal por gerador (%)  96,50%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)  1,00%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  1,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  2,36
H : Queda bruta nominal (m)
b  60
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  2,72%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  75
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  1,28
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 852/2016–SCG/ANEEL, de 30/11/2016 
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
15. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Água Branca sob a titularidade da Usina Elétrica do Prata S.A. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
16. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato 
Grosso, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
YURI FERREIRA GOMES DIAS 
Especialista em Regulação 
 
De acordo: 
 
 
LUDIMILA LIMA DA SILVA 
Superintendente Adjunta de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 852/2016–SCG/ANEEL, de 30/11/2016 
ANEXO 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Água Branca 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1965 
 
 
 
 
5,97 
4,06 
3,30 
2,87 
2,72 
4,97 
4,34 
7,05 
1966 
7,80 
13,33 
14,30 
10,38 
7,26 
6,44 
6,29 
5,88 
5,73 
6,71 
7,07 
5,88 
1967 
6,76 
8,93 
9,08 
9,34 
7,12 
6,40 
5,68 
5,21 
5,11 
6,24 
7,27 
6,81 
1968 
8,93 
12,33 
13,36 
10,37 
9,91 
7,58 
7,02 
7,12 
7,38 
8,41 
8,25 
10,27 
1969 
11,40 
12,90 
12,28 
9,91 
8,51 
7,43 
6,97 
6,35 
6,24 
6,60 
9,13 
9,29 
1970 
10,01 
11,35 
10,11 
8,82 
8,05 
7,17 
6,86 
6,40 
7,53 
8,36 
6,24 
6,04 
1971 
7,58 
8,31 
9,60 
7,38 
6,91 
5,83 
5,26 
4,72 
4,70 
5,42 
6,50 
8,39 
1972 
11,10 
14,83 
10,76 
9,44 
6,56 
5,66 
5,52 
5,11 
5,04 
5,58 
9,77 
12,30 
1973 
13,32 
17,42 
13,92 
11,78 
8,97 
6,57 
5,79 
5,34 
5,38 
6,35 
15,05 
18,50 
1974 
23,49 
23,69 
26,52 
23,65 
15,42 
10,52 
8,64 
7,84 
7,42 
8,53 
8,41 
12,81 
1975 
19,72 
20,70 
27,24 
28,41 
17,72 
9,07 
7,46 
6,22 
5,95 
7,02 
11,81 
22,84 
1976 
18,43 
28,29 
25,89 
17,31 
14,25 
10,49 
8,22 
7,10 
7,47 
8,69 
13,17 
18,95 
1977 
26,55 
28,02 
20,80 
16,78 
13,93 
11,88 
8,69 
7,29 
8,06 
9,15 
16,56 
22,26 
1978 
33,16 
19,42 
26,15 
15,28 
11,93 
10,03 
8,46 
7,45 
8,01 
8,62 
13,33 
25,16 
1979 
45,47 
26,55 
25,41 
22,54 
14,03 
10,54 
9,55 
8,31 
10,43 
8,70 
9,60 
17,31 
1980 
26,20 
30,07 
29,33 
18,30 
14,07 
10,93 
9,40 
8,35 
8,68 
8,34 
11,83 
16,40 
1981 
20,40 
19,38 
34,84 
16,54 
11,61 
9,76 
8,57 
7,49 
7,41 
9,06 
14,59 
17,71 
1982 
27,11 
27,65 
26,88 
20,20 
12,48 
9,81 
9,29 
8,57 
9,91 
10,73 
12,09 
14,93 
1983 
18,54 
18,32 
18,09 
15,56 
11,41 
11,04 
8,96 
8,01 
8,02 
10,33 
18,77 
25,58 
1984 
21,61 
20,46 
22,98 
20,25 
13,57 
9,87 
8,50 
7,17 
7,06 
7,28 
10,39 
13,76 
1985 
20,65 
18,96 
23,03 
22,99 
12,64 
9,60 
9,11 
7,36 
7,12 
8,00 
8,79 
7,80 
1986 
11,77 
18,03 
20,92 
15,86 
13,32 
12,88 
10,04 
7,50 
7,14 
7,78 
8,68 
14,85 
1987 
18,17 
20,32 
18,82 
25,75 
17,18 
10,55 
9,11 
8,18 
7,86 
8,82 
12,70 
28,29 
1988 
26,46 
27,46 
30,13 
27,45 
17,65 
12,93 
10,72 
9,34 
8,52 
9,72 
11,70 
15,40 
1989 
28,41 
30,91 
33,63 
23,69 
16,38 
12,56 
10,75 
10,04 
9,82 
9,36 
12,69 
14,42 
1990 
15,98 
22,08 
19,90 
16,42 
12,85 
11,47 
10,80 
9,73 
11,03 
14,78 
17,48 
18,54 
1991 
14,62 
20,07 
24,66 
19,22 
11,89 
9,67 
8,40 
7,72 
7,70 
9,10 
14,80 
15,88 
1992 
23,20 
21,09 
44,82 
20,73 
11,78 
9,00 
8,97 
7,44 
9,83 
11,63 
17,57 
22,45 
1993 
20,66 
25,79 
20,11 
20,62 
12,15 
9,81 
8,29 
7,01 
7,11 
8,45 
15,21 
14,85 
1994 
19,68 
24,73 
24,77 
16,97 
11,43 
9,33 
8,11 
6,79 
6,72 
7,93 
14,17 
20,22 
1995 
19,34 
21,75 
19,95 
24,88 
15,55 
10,89 
8,87 
7,48 
7,71 
9,76 
10,07 
19,17 
1996 
19,75 
17,89 
22,65 
16,98 
11,77 
9,10 
7,54 
6,69 
6,60 
7,50 
10,63 
10,51 
1997 
21,94 
25,57 
18,55 
16,31 
12,00 
10,38 
8,02 
6,75 
6,58 
7,14 
10,02 
12,57 
1998 
15,66 
21,42 
21,83 
17,58 
11,20 
9,15 
7,86 
7,63 
7,62 
7,85 
8,47 
19,16 
1999 
22,27 
16,46 
22,19 
13,92 
9,66 
8,14 
7,35 
6,49 
6,72 
7,49 
8,42 
8,95 
2000 
10,63 
17,23 
20,17 
12,37 
8,92 
7,22 
6,44 
6,18 
6,57 
7,87 
9,69 
10,76 
2001 
11,55 
11,06 
16,03 
10,80 
8,90 
7,45 
6,45 
5,95 
6,61 
8,36 
9,72 
31,64 
2002 
24,46 
27,61 
20,99 
13,24 
10,39 
7,72 
6,66 
5,90 
6,04 
5,86 
7,57 
14,11 
2003 
18,24 
24,26 
38,30 
29,07 
14,47 
8,72 
7,23 
5,84 
5,91 
7,27 
7,98 
13,98 
2004 
28,34 
25,39 
13,54 
12,92 
9,24 
7,53 
5,05 
4,03 
7,65 
9,85 
12,01 
5,70 
2005 
5,37 
12,75 
15,25 
10,88 
8,00 
11,02 
8,52 
5,61 
3,58 
4,61 
9,31 
12,07 
2006 
12,87 
14,27 
27,28 
9,38 
8,74 
11,07 
7,41 
6,03 
5,87 
5,23 
9,27 
15,51 
2007 
13,98 
20,40 
16,94 
12,30 
9,43 
8,54 
8,26 
8,14 
7,87 
8,44 
11,73 
14,78
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Água Branca                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1965          5,97  4,06  3,30  2,87  2,72  4,97  4,34  7,05
1966  7,80  13,33  14,30  10,38  7,26  6,44  6,29  5,88  5,73  6,71  7,07  5,88
1967  6,76  8,93  9,08  9,34  7,12  6,40  5,68  5,21  5,11  6,24  7,27  6,81
1968  8,93  12,33  13,36  10,37  9,91  7,58  7,02  7,12  7,38  8,41  8,25  10,27
1969  11,40  12,90  12,28  9,91  8,51  7,43  6,97  6,35  6,24  6,60  9,13  9,29
1970  10,01  11,35  10,11  8,82  8,05  7,17  6,86  6,40  7,53  8,36  6,24  6,04
1971  7,58  8,31  9,60  7,38  6,91  5,83  5,26  4,72  4,70  5,42  6,50  8,39
1972  11,10  14,83  10,76  9,44  6,56  5,66  5,52  5,11  5,04  5,58  9,77  12,30
1973  13,32  17,42  13,92  11,78  8,97  6,57  5,79  5,34  5,38  6,35  15,05  18,50
1974  23,49  23,69  26,52  23,65  15,42  10,52  8,64  7,84  7,42  8,53  8,41  12,81
1975  19,72  20,70  27,24  28,41  17,72  9,07  7,46  6,22  5,95  7,02  11,81  22,84
1976  18,43  28,29  25,89  17,31  14,25  10,49  8,22  7,10  7,47  8,69  13,17  18,95
1977  26,55  28,02  20,80  16,78  13,93  11,88  8,69  7,29  8,06  9,15  16,56  22,26
1978  33,16  19,42  26,15  15,28  11,93  10,03  8,46  7,45  8,01  8,62  13,33  25,16
1979  45,47  26,55  25,41  22,54  14,03  10,54  9,55  8,31  10,43  8,70  9,60  17,31
1980  26,20  30,07  29,33  18,30  14,07  10,93  9,40  8,35  8,68  8,34  11,83  16,40
1981  20,40  19,38  34,84  16,54  11,61  9,76  8,57  7,49  7,41  9,06  14,59  17,71
1982  27,11  27,65  26,88  20,20  12,48  9,81  9,29  8,57  9,91  10,73  12,09  14,93
1983  18,54  18,32  18,09  15,56  11,41  11,04  8,96  8,01  8,02  10,33  18,77  25,58
1984  21,61  20,46  22,98  20,25  13,57  9,87  8,50  7,17  7,06  7,28  10,39  13,76
1985  20,65  18,96  23,03  22,99  12,64  9,60  9,11  7,36  7,12  8,00  8,79  7,80
1986  11,77  18,03  20,92  15,86  13,32  12,88  10,04  7,50  7,14  7,78  8,68  14,85
1987  18,17  20,32  18,82  25,75  17,18  10,55  9,11  8,18  7,86  8,82  12,70  28,29
1988  26,46  27,46  30,13  27,45  17,65  12,93  10,72  9,34  8,52  9,72  11,70  15,40
1989  28,41  30,91  33,63  23,69  16,38  12,56  10,75  10,04  9,82  9,36  12,69  14,42
1990  15,98  22,08  19,90  16,42  12,85  11,47  10,80  9,73  11,03  14,78  17,48  18,54
1991  14,62  20,07  24,66  19,22  11,89  9,67  8,40  7,72  7,70  9,10  14,80  15,88
1992  23,20  21,09  44,82  20,73  11,78  9,00  8,97  7,44  9,83  11,63  17,57  22,45
1993  20,66  25,79  20,11  20,62  12,15  9,81  8,29  7,01  7,11  8,45  15,21  14,85
1994  19,68  24,73  24,77  16,97  11,43  9,33  8,11  6,79  6,72  7,93  14,17  20,22
1995  19,34  21,75  19,95  24,88  15,55  10,89  8,87  7,48  7,71  9,76  10,07  19,17
1996  19,75  17,89  22,65  16,98  11,77  9,10  7,54  6,69  6,60  7,50  10,63  10,51
1997  21,94  25,57  18,55  16,31  12,00  10,38  8,02  6,75  6,58  7,14  10,02  12,57
1998  15,66  21,42  21,83  17,58  11,20  9,15  7,86  7,63  7,62  7,85  8,47  19,16
1999  22,27  16,46  22,19  13,92  9,66  8,14  7,35  6,49  6,72  7,49  8,42  8,95
2000  10,63  17,23  20,17  12,37  8,92  7,22  6,44  6,18  6,57  7,87  9,69  10,76
2001  11,55  11,06  16,03  10,80  8,90  7,45  6,45  5,95  6,61  8,36  9,72  31,64
2002  24,46  27,61  20,99  13,24  10,39  7,72  6,66  5,90  6,04  5,86  7,57  14,11
2003  18,24  24,26  38,30  29,07  14,47  8,72  7,23  5,84  5,91  7,27  7,98  13,98
2004  28,34  25,39  13,54  12,92  9,24  7,53  5,05  4,03  7,65  9,85  12,01  5,70
2005  5,37  12,75  15,25  10,88  8,00  11,02  8,52  5,61  3,58  4,61  9,31  12,07
2006  12,87  14,27  27,28  9,38  8,74  11,07  7,41  6,03  5,87  5,23  9,27  15,51
2007  13,98  20,40  16,94  12,30  9,43  8,54  8,26  8,14  7,87  8,44  11,73  14,78