AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 
DESPACHO Nº 682, DE 11 DE MARÇO DE 2022 
 
 
Texto Original 
 
Texto Compilado 
 
O SUPERINTENDENTE DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DE TRANSMISSÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso das atribuições delegadas 
pela Portaria ANEEL nº 3.926, de 29 de março de 2016, alterada pela Portaria ANEEL nº 6.619, de 15 de 
dezembro de 2020, e considerando o que consta do Processo nº 48500.005433/2021-80, decide autorizar 
a implantação de reforços em instalações sob responsabilidade da ELETROSUL - CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, 
conforme Anexo, com prazo para início da operação comercial a contar da data de publicação deste 
Despacho. 
 
 
 
 
IVO SECHI NAZARENO

Anexo 
 
Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessidade 
(*) 
Prazo 
(**) 
ELETROSUL 
0002899/2020 
CAMPOS 
NOVOS 
230 
Substituição de 4 Secionadoras sem 
Chave de Terra do vão TF-1 525/230 
kV (761, 763, 765, 767) 
Capacidade do novo equipamento: 
Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): no mínimo 50 kA. 
Substituição de 4 Secionadoras sem 
Chave de Terra do vão TF-1 525/230 
kV (761, 763, 765, 767). Capacidade 
do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): 63 
kA. 
(Redação dada pelo DSP SCT/ANEEL 
567, de 02.03.2023) 
01/01/2023 
36 
ELETROSUL 
0002895/2020 
CAMPOS 
NOVOS 
230 
Substituição de 4 Secionadoras sem 
Chave de Terra do vão TF-2 525/230 
kV (741, 743, 745, 747) 
Capacidade do novo equipamento: 
Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): no mínimo 50 kA. 
Substituição de 4 Secionadoras sem 
Chave de Terra do vão TF-2 525/230 
kV (741, 743, 745, 747). Capacidade 
do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): 63 
kA. 
(Redação dada pelo DSP SCT/ANEEL 
567, de 02.03.2023) 
01/01/2023 
36 
ELETROSUL 
0003002/2020 
S. OSORIO 
230 
Substituição de 2 Secionadoras sem 
Chave de Terra do vão U.S.OSORIO 
C-1 (721 e 723) 
Capacidade do novo equipamento: 
Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA. 
Imediata 
36 
ELETROSUL 
0003104/2020 
S. OSORIO 
230 
Substituição de 2 Secionadoras sem 
Chave de Terra do vão U.S.OSORIO 
C-2 (731 e 733) 
Capacidade do novo equipamento: 
Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA. 
Imediata 
36 
ELETROSUL 
0003112/2020 
S. OSORIO 
230 
Substituição de 2 Secionadoras sem 
Chave de Terra do vão U.S.OSORIO 
C-3 (741 e 743) 
Capacidade do novo equipamento: 
Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA. 
Imediata 
36
Concessionária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessidade
(*)  Prazo
(**)
ELETROSUL  0002899/2020  CAMPOS
NOVOS  230  Substituição de 4 Secionadoras sem
Chave de Terra do vão TF-1 525/230
kV (761, 763, 765, 767)
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): no mínimo 50 kA.
Substituição de 4 Secionadoras sem
Chave de Terra do vão TF-1 525/230
kV (761, 763, 765, 767). Capacidade
do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): 63
kA.
(Redação dada pelo DSP SCT/ANEEL
567, de 02.03.2023)  01/01/2023  36
ELETROSUL  0002895/2020  CAMPOS
NOVOS  230  Substituição de 4 Secionadoras sem
Chave de Terra do vão TF-2 525/230
kV (741, 743, 745, 747)
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): no mínimo 50 kA.
Substituição de 4 Secionadoras sem
Chave de Terra do vão TF-2 525/230
kV (741, 743, 745, 747). Capacidade
do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): 63
kA.
(Redação dada pelo DSP SCT/ANEEL
567, de 02.03.2023)  01/01/2023  36
ELETROSUL  0003002/2020  S. OSORIO  230  Substituição de 2 Secionadoras sem
Chave de Terra do vão U.S.OSORIO
C-1 (721 e 723)
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA.  Imediata  36
ELETROSUL  0003104/2020  S. OSORIO  230  Substituição de 2 Secionadoras sem
Chave de Terra do vão U.S.OSORIO
C-2 (731 e 733)
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA.  Imediata  36
ELETROSUL  0003112/2020  S. OSORIO  230  Substituição de 2 Secionadoras sem
Chave de Terra do vão U.S.OSORIO
C-3 (741 e 743)
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA.  Imediata  36

Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessidade 
(*) 
Prazo 
(**) 
ELETROSUL 
0003123/2020 
S. OSORIO 
230 
Substituição de 2 Secionadoras sem 
Chave de Terra do vão U.S.OSORIO 
C-4 (751 e 753) 
Capacidade do novo equipamento: 
Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA. 
Imediata 
36 
ELETROSUL 
0003083/2020 
S. OSORIO 
230 
Substituição de 2 Secionadoras sem 
Chave de Terra do vão Interligador 
de Barras - IB 230 kV (711 e 713) 
Capacidade do novo equipamento: 
Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA. 
Imediata 
36 
ELETROSUL 
0000248/2020 
DOURADOS 
230 
Substituição de 1 Disjuntor do vão 
TIE - Interligador de Barras (DJ782). 
O novo disjuntor deverá ter fator de 
1° polo de 1,5; Capacidade nominal 
de curto-circuito superior a 40 kA e 
Corrente nominal superior a 2000 
Arms. 
Imediata 
36 
ELETROSUL 
0003129/2020 
S. OSORIO 
230 
Substituição de 2 Secionadoras sem 
Chave de Terra do vão U.S.OSORIO 
C-5 (761 e 763) 
Capacidade do novo equipamento: 
Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA. 
01/01/2024 
36 
ELETROSUL 
0003169/2020 
S. OSORIO 
230 
Substituição de 2 Secionadoras sem 
Chave de Terra do vão U.S.OSORIO 
C-6 (771 e 773) 
Capacidade do novo equipamento: 
Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA. 
01/01/2024 
36 
ELETROSUL 
0003077/2020 
S. OSORIO 
230 
Substituição de 4 Secionadoras sem 
Chave de Terra e 1 Secionadora com 
Chave de Terra LT 230 kV F. Chopim 
C-1 (821, 823, 825, 827, 829) . 
Capacidade do novo equipamento: 
Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA. 
01/01/2024 
36 
CGT ELETROSUL 
0000332/2021 
CAMPOS 
NOVOS 
230 
Substituição de 1 Disjuntor do vão 
TF 1 525/230/13,8 kV (DJ762). 
Capacidade nominal de curto-
circuito do novo equipamento (kA): 
no mínimo 50 kA. 
Substituição de 1 Disjuntor do vão 
TF 1 525/230/13,8 kV (DJ762). 
Capacidade nominal de curto-
circuito do novo equipamento (kA): 
63 kA. 
(Redação dada pelo DSP SCT/ANEEL 
567, de 02.03.2023) 
Imediata 
36
Concessionária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessidade
(*)  Prazo
(**)
ELETROSUL  0003123/2020  S. OSORIO  230  Substituição de 2 Secionadoras sem
Chave de Terra do vão U.S.OSORIO
C-4 (751 e 753)
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA.  Imediata  36
ELETROSUL  0003083/2020  S. OSORIO  230  Substituição de 2 Secionadoras sem
Chave de Terra do vão Interligador
de Barras - IB 230 kV (711 e 713)
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA.  Imediata  36
ELETROSUL  0000248/2020  DOURADOS  230  Substituição de 1 Disjuntor do vão
TIE - Interligador de Barras (DJ782).
O novo disjuntor deverá ter fator de
1° polo de 1,5; Capacidade nominal
de curto-circuito superior a 40 kA e
Corrente nominal superior a 2000
Arms.  Imediata  36
ELETROSUL  0003129/2020  S. OSORIO  230  Substituição de 2 Secionadoras sem
Chave de Terra do vão U.S.OSORIO
C-5 (761 e 763)
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA.  01/01/2024  36
ELETROSUL  0003169/2020  S. OSORIO  230  Substituição de 2 Secionadoras sem
Chave de Terra do vão U.S.OSORIO
C-6 (771 e 773)
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA.  01/01/2024  36
ELETROSUL  0003077/2020  S. OSORIO  230  Substituição de 4 Secionadoras sem
Chave de Terra e 1 Secionadora com
Chave de Terra LT 230 kV F. Chopim
C-1 (821, 823, 825, 827, 829) .
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA.  01/01/2024  36
CGT ELETROSUL  0000332/2021  CAMPOS
NOVOS  230  Substituição de 1 Disjuntor do vão
TF 1 525/230/13,8 kV (DJ762).
Capacidade nominal de curto-
circuito do novo equipamento (kA):
no mínimo 50 kA.
Substituição de 1 Disjuntor do vão
TF 1 525/230/13,8 kV (DJ762).
Capacidade nominal de curto-
circuito do novo equipamento (kA):
63 kA.
(Redação dada pelo DSP SCT/ANEEL
567, de 02.03.2023)  Imediata  36

Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessidade 
(*) 
Prazo 
(**) 
CGT ELETROSUL 
0000331/2021 
CAMPOS 
NOVOS 
230 
Substituição de 1 Disjuntor do vão 
TF 2 525/230/13,8 kV (DJ742). 
Capacidade nominal de curto-
circuito do novo equipamento (kA): 
no mínimo 50 kA. 
Substituição de 1 Disjuntor do vão 
TF 2 525/230/13,8 kV (DJ742). 
Capacidade nominal de curto-
circuito do novo equipamento (kA): 
63 kA. 
(Redação dada pelo DSP SCT/ANEEL 
567, de 02.03.2023) 
Imediata 
36 
CGT ELETROSUL 
0000337/2021 
JOINVILLE 
69 
Substituição de 1 Disjuntor do vão 
Joinville 1 - C1 (DJ312). 
Capacidade nominal de 
curto-
circuito do novo equipamento (kA): 
no mínimo 31,5 kA. 
Imediata 
36 
* A obra não pode receber Termo de Liberação ou constar nos relatórios de integração de reforços sem receita prévia do ONS com data de 
entrada em operação comercial anterior a sua Data de Necessidade. 
** O Prazo pode ser apresentado em meses ou apresentado como data para entrada em operação comercial. 
 
(Alterado o escopo dos reforços de pequeno porte da SE Campos Novos, indicado na coluna "Descrição 
do Reforço", pelo DSP SCT/ANEEL 567, de 02.03.2023)
Concessionária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessidade
(*)  Prazo
(**)
CGT ELETROSUL  0000331/2021  CAMPOS
NOVOS  230  Substituição de 1 Disjuntor do vão
TF 2 525/230/13,8 kV (DJ742).
Capacidade nominal de curto-
circuito do novo equipamento (kA):
no mínimo 50 kA.
Substituição de 1 Disjuntor do vão
TF 2 525/230/13,8 kV (DJ742).
Capacidade nominal de curto-
circuito do novo equipamento (kA):
63 kA.
(Redação dada pelo DSP SCT/ANEEL
567, de 02.03.2023)  Imediata  36
CGT ELETROSUL  0000337/2021  JOINVILLE  69  Substituição de 1 Disjuntor do vão
Joinville 1 - C1 (DJ312).
Capacidade nominal de curto-
circuito do novo equipamento (kA):
no mínimo 31,5 kA.  Imediata  36
* A obra não pode receber Termo de Liberação ou constar nos relatórios de integração de reforços sem receita prévia do ONS com data de            
entrada em operação comercial anterior a sua Data de Necessidade.            
** O Prazo pode ser apresentado em meses ou apresentado como data para entrada em operação comercial.