* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
\SCG\NT\133\NT_427YF0606 
48524.007292/2022-00 
NOTA TÉCNICA Nº 446/2022-SCG/ANEEL 
Em 6 de junho de 2022. 
 
 
 
 
 
Processo: 48500.000710/2007-57. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Revisão do 
Projeto Básico da Pequena Central Hidrelétrica Boa 
Vista, com 5.600 kW de Potência Instalada, com 
Outorga de Autorização conferida à Boa Vista 
Energética Ltda. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) Boa Vista, com 5.600 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SC.031439-0.01, com Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI – PCH) conferido à Boa Vista Energética Ltda. (Boa Vista Energética ou Interessada), por 
meio da Resolução Autorizativa (REA) nº 4.593, de 18 de março de 2014, localizada no rio Lava Tudo, sub-
bacia 70, cuja casa de força localiza-se no município de Lages, estado de Santa Catarina. 
 
II – DOS FATOS 
2. 
O Despacho nº 1.0721, de 17 de dezembro de 2004, aprova os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio Lava Tudo, no qual foram identificados 6 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os 
quais a PCH Boa Vista. 
 
3. 
Em 30 de março de 2012, a antiga Superintendência de Gestão e Estudos Hidroenergéticos 
(SGH) emitiu o Despacho nº 1.0832, decidindo aprovar o Projeto Básico da PCH Boa Vista, situada no rio 
Lava Tudo, sub-bacia 70, no estado de Santa Catarina. 
 
4. 
Em 18 de março de 2014, a Diretoria Colegiada da ANEEL emitiu a Resolução Autorizativa 
nº 4.593, de 18 de março de 2014, concedendo a Outorga de Autorização referente à PCH Boa Vista para 
a empresa Interessada. 
 
 
1 Processo nº 48500.005206/2002-20. 
2 Documento nº 48539.004747/2012-00.

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 6/6/2022. 
 
 
5. 
Em 6 de novembro de 2017, a Interessada protocolou a Carta nº 2190-BVE-2G-RDPB-003-
173, solicitando a revisão do Projeto Básico da PCH Boa Vista. 
 
6. 
Em 10 de novembro de 2017, a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração 
(SCG) emitiu o Despacho nº 3.7884, decidindo alterar, a pedido da interessada, a taxa de indisponibilidade 
forçada, de 2,5% para 2,0%, a indisponibilidade programada, de 2,5% para 1,0%, do N.A. máximo normal 
de montante, de 870 m, para 870,55 m, da queda bruta nominal, de 12,00 m para 11,45 m, o consumo 
interno, de 0,04017 MW médios para 0,014 MW médios, e a descarga média de longo termo, de 36,95 
m³/s para 40,45 m³/s, da PCH Boa Vista, cadastrada sob Código Único de Empreendimentos de Geração 
(CEG) PCH.PH.SC.031439-0.01, constantes do Despacho n° 1.083, de 30 de março de 2012. 
 
7. 
Em 28 de outubro de 2021, a Interessada protocolou a Carta s/nº5 solicitando a revisão dos 
parâmetros de garantia física e alteração de potência, de 5.000 kW para 5.600 kW. 
 
8. 
Em 8 de abril de 2022, a Boa Vista Energética protocolou a Carta s/nº6, apresentando o 
Sumário Executivo e os arquivos georreferenciados referentes ao Arranjo Geral da PCH Boa Vista. 
 
III – DA ANÁLISE 
9. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020: 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das 
informações e documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, 
penal, administrativa e técnica, inclusive perante o Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (CREA), compreendendo, também, os aspectos de 
segurança relacionados à barragem e demais estruturas do empreendimento 
hidrelétrico. [...] 
 
10. 
A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico. 
 
 
3 Documento nº 48513.038222/2017-00. 
4 Documento nº 48524.012723/2017-00. 
5 Documento nº 48513.029643/2021-00. 
6 Documento nº 48513.010439/2022-00.

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 6/6/2022. 
 
 
 
Figura 1: Arranjo geral da PCH Boa Vista 
 
11. 
O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa 
de Força e do Reservatório da PCH Boa Vista: 
 
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF7 
Barramento 
28°11'46,07" S 
50°10'24,58" W 
Lages/SC e São Joaquim/SC 
Casa de Força 
28°12'2,16" S 
50°10'14,66" W 
Lages/SC 
Limite máximo do 
Reservatório 
28°10'42,41" S 
50°10'49,71" W 
Lages/SC e São Joaquim/SC 
 
12. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
 
7 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento.
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF7
Barramento  28°11'46,07" S
50°10'24,58" W  Lages/SC e São Joaquim/SC
Casa de Força  28°12'2,16" S
50°10'14,66" W  Lages/SC
Limite máximo do
Reservatório  28°10'42,41" S
50°10'49,71" W  Lages/SC e São Joaquim/SC

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 6/6/2022. 
 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
13. 
Como os aspectos definidores do potencial hidráulico já foram avaliados pela Nota Técnica 
nº 156, de 29 de março de 2012, verifica-se que o Sumário Executivo está adequado ao aproveitamento 
ótimo, podendo ser observado na Tabela 1 e no Quadro 2. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Boa Vista 
PCH Boa Vista 
Estudos de Inventário 
(Despacho nº 
1072/2004) 
Despacho nº 1.083/2012 
c/c o Despacho nº 
3.788/2017 
Sumário Executivo 
Localização do 
Barramento 
28°11'43" S 
50°10'23" W 
28°11'43" S 
50°10'23" W 
28°11'46,07" S 
50°10'24,58" W 
NA Montante (m) 
882,00 
882,00 
882,00 
NA Jusante (m) 
870,00 
870,55 
870,00 
Queda Bruta (m) 
12,00 
11,45 
12,00 
Área do Reservatório 
(km²) 
0,51 
0,413 
0,41 
Potência (kW) 
4.400 
5.000 
5.600 
Energia Média 
(kWméd) 
2.870,00 
2.500,008 
3.099,86 
Vazão QMLT9 (m³/s) 
47,3 
40,45 
43,48 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Lava Tudo 
ESTADO: 
SC 
SUB-BACIA: 
70 
DESPACHO: 
1.072 
DATA: 
17/12/2004 
AUTOR: 
ETS - Energia, Transporte e Saneamento S/C Ltda. 
POTÊNCIA: 
62.000 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
6 (seis) 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Gamba10 
28°10'15" S 
50°10'59" W 
910,00 
882,00 
13.500 
DRS 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Antoninha11 
28°12'5" S12 
870,00 
838,50 
19.000 
DRS 
 
8 Garantia Física publicada pela Portaria nº 106, de 14 de setembro de 2012. 
9 Vazão Média de Longo Termo. 
10 Documento nº 48524.000190/2017-00. CEG PCH.PH.SC.037247-1.01. 
11 Documento nº 48524.000193/2017-00. CEG PCH.PH.SC.037246-3.01. 
12 Localização da Casa de Força da PCH Boa Vista.
Estudos de Inventário
(Despacho nº
1072/2004)  Despacho nº 1.083/2012
c/c o Despacho nº
3.788/2017
28°11'43" S
50°10'23" W  28°11'43" S
50°10'23" W
882,00  882,00
870,00  870,55
12,00  11,45
0,51  0,413
4.400  5.000
2.870,00  2.500,008
47,3  40,45
NOME DO RIO:  Lava Tudo  ESTADO:    SC      SUB-BACIA:    70
DESPACHO:  1.072  DATA:    17/12/2004          
AUTOR:  ETS - Energia, Transporte e Saneamento S/C Ltda.                
POTÊNCIA:  62.000 kW  EIXOS
IDENTIFICADOS:      6 (seis)        
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                  
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)      Potência
(kW)    Condição  
Gamba10  28°10'15" S
50°10'59" W  910,00  882,00      13.500    DRS  
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)      Potência
(kW)    Condição  
Antoninha11  28°12'5" S12  870,00  838,50      19.000    DRS  

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 6/6/2022. 
 
 
50°10'25" W 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
14. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Elluz Energias Renováveis / B&S Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Anderson Borges 
8011322-7 
140.549-0 - SC 
Responsável Geral do Projeto 
Alana Cristina Both / Fábio 
Rigatti 
8011329-4 / 
8015338-6 
171.256-3 – SC / 
068.673-8 - SC 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Alana Cristina Both 
8011329-4 
171.256-3 - SC 
Estudos geotécnicos 
Anderson Borges 
8011322-7 
140.549-0 - SC 
Estudos hidrológicos 
Anderson Borges 
8011322-7 
140.549-0 - SC 
Estudos energéticos 
Alana Cristina Both 
8011329-4 
171.256-3 - SC 
Estruturas extravasoras 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
LAI13 
Número 
8026 
Órgão emissor 
Instituto de Meio Ambiente - IMA 
Data de emissão 
29 de novembro de 2019 
Validade 
29 de novembro de 2025 
Vazão remanescente 
1,50 
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Outorga de Uso da Água14 
Número 
Portaria nº 22 
Órgão Emissor 
SDE-SC 
Data de emissão 
15 de janeiro de 2021 
Validade 
31 de março de 2044 
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
15. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico. 
 
13 Licença Ambiental em desacordo com a potência instalada do projeto de revisão dos parâmetros. 
14 Outorga de Uso da Água em desacordo com a vazão média de longo termo e potência instalada do projeto de revisão dos 
parâmetros.
  50°10'25" W        
Empresa Projetista:  Elluz Energias Renováveis / B&S Ltda.    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Anderson Borges  8011322-7  140.549-0 - SC  Responsável Geral do Projeto
Alana Cristina Both / Fábio
Rigatti  8011329-4 /
8015338-6  171.256-3 – SC /
068.673-8 - SC  Estudos cartográficos e
topográficos
Alana Cristina Both  8011329-4  171.256-3 - SC  Estudos geotécnicos
Anderson Borges  8011322-7  140.549-0 - SC  Estudos hidrológicos
Anderson Borges  8011322-7  140.549-0 - SC  Estudos energéticos
Alana Cristina Both  8011329-4  171.256-3 - SC  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  LAI13
Número  8026
Órgão emissor  Instituto de Meio Ambiente - IMA
Data de emissão  29 de novembro de 2019
Validade  29 de novembro de 2025
Vazão remanescente  1,50
Tipo de Licença  Outorga de Uso da Água14
Número  Portaria nº 22
Órgão Emissor  SDE-SC
Data de emissão  15 de janeiro de 2021
Validade  31 de março de 2044
Vazão de usos consuntivos  -

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 6/6/2022. 
 
 
 
 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda 
e 
níveis 
operacionais  
A queda do Sumário Executivo é ligeiramente superior ao apresentado no 
Projeto Básico de Revisão, cerca de 0,55m, porém é igual àquela indicada 
no inventário. Não há interferência com os aproveitamentos adjacentes 
identificados nos estudos de inventário. As diferenças apresentadas são 
inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores 
informações locacionais identificadas na etapa de projeto básico. 
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Boa Vista 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
 
Área de 
Drenagem da 
PCH (km²): 
1.460,00 
NOME DO RIO DA USINA: 
Lava Tudo 
 
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
70300000 
Fazenda Mineira  
Lava Tudo 
1.170,00 
 
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
70500000 
Coxilha Rica 
Pelotinhas  
550,00 
70100000 
Despraiado 
Pelotas 
533,00 
 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
6.731,8415 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira livre com Perfil Creager 
TIPO DE ESTRUTURA DA 
BARRAGEM: 
Concreto 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Alana Cristina Both 171.256-3 
Nº DA 
ART16 
8011329-4 
 
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
70300000 
Fazenda Mineira 
Lava Tudo 
1.170,00 
 
16. 
Ressalta-se que o empreendedor desconsiderou os dados relativos aos anos de 1942 a 1944 
 
15 Documento nº 48513.014501/2022-00. Estudos de Vazões máximas. 
16 Documento nº 48513.029643/2021-00.
Queda e níveis
operacionais  A queda do Sumário Executivo é ligeiramente superior ao apresentado no
Projeto Básico de Revisão, cerca de 0,55m, porém é igual àquela indicada
no inventário. Não há interferência com os aproveitamentos adjacentes
identificados nos estudos de inventário. As diferenças apresentadas são
inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores
informações locacionais identificadas na etapa de projeto básico.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de
Drenagem da
PCH (km²):  1.460,00  NOME DO RIO DA USINA:    Lava Tudo  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
70300000  Fazenda Mineira    Lava Tudo    1.170,00
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
70500000  Coxilha Rica    Pelotinhas    550,00
70100000  Despraiado    Pelotas    533,00
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    6.731,8415    TR (anos):    1.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira livre com Perfil Creager          
TIPO DE ESTRUTURA DA
BARRAGEM:    Concreto          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Alana Cristina Both 171.256-3        Nº DA
ART16  8011329-4
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
70300000  Fazenda Mineira    Lava Tudo    1.170,00    

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 6/6/2022. 
 
 
da série do posto fazenda mineira. Apesar de não ser o adequado, não foram observadas diferenças na 
potência instalada do aproveitamento. 
 
17. 
No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos 
Energéticos 
A potência de 5.600 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,55 são compatíveis ao 
aproveitamento ótimo já avaliado. Para o dimensionamento da potência foi 
utilizada a metodologia Custo-Benefício Incremental, com incrementos de 
potência da ordem de 300 kW. 
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 2.931,94 kW e 2 geradores de 
potência unitária nominal de 3.111,11 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
18. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo 
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação 
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que 
compatíveis com estes. As licenças apresentadas não estão compatíveis com esta revisão de projeto. 
 
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH Boa Vista 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
28°11'46,07" S 
50°10'24,58" W 
Coordenadas da casa de força 
28°12'2,16" S 
50°10'14,66" W 
NA Montante (m) 
882,00 
NA Jusante (m) 
870,00 
Potência Instalada Total (kW) 
5.600 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
3.111,11; 3.111,11 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
2.931,94; 2.931,9417 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
8,28; 8,28 
Rendimento nominal por turbina (%) 
92,5%; 92,5% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
95,5%; 95,5% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada 
da usina (%) 
2,00% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
1,00% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,30 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
12,00 
 
17 Dados retirados do Projeto Básico.
Estudos
Energéticos  A potência de 5.600 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,55 são compatíveis ao
aproveitamento ótimo já avaliado. Para o dimensionamento da potência foi
utilizada a metodologia Custo-Benefício Incremental, com incrementos de
potência da ordem de 300 kW.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 2.931,94 kW e 2 geradores de
potência unitária nominal de 3.111,11 kVA, com 0,9 de fator de potência.
PCH Boa Vista  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  28°11'46,07" S
50°10'24,58" W
Coordenadas da casa de força  28°12'2,16" S
50°10'14,66" W
NA Montante (m)  882,00
NA Jusante (m)  870,00
Potência Instalada Total (kW)  5.600
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  3.111,11; 3.111,11
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW)  2.931,94; 2.931,9417
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  8,28; 8,28
Rendimento nominal por turbina (%)  92,5%; 92,5%
Rendimento nominal por gerador (%)  95,5%; 95,5%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada
da usina (%)  2,00%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  1,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,30
H : Queda bruta nominal (m)
b  12,00

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 6/6/2022. 
 
 
PCH Boa Vista 
Sumário Executivo 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão 
(%) 
4,25% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW 
médio) 
16,80 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
1,5018 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,00 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
19. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido 
o DRS-PCH referente à revisão do projeto básico da PCH Boa Vista conforme solicitado por Boa Vista 
Energética Ltda, bem como à solicitação de atualização da Outorga de Águas junto à Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Econômico Sustentável - SDS/SC, de modo a compatibilizá-la com o projeto revisado. 
O DRS-PCH também permite que o Interessado requeira a atualização do Licenciamento Ambiental e a 
sua compatibilização com o novo projeto da PCH Boa Vista. 
 
20. 
Após a apresentação do licenciamento ambiental e outorga de recursos hídricos, 
compatíveis com a esta revisão de projeto básico, poderá ser emitido Despacho com o objetivo de 
homologar os novos parâmetros necessários ao cálculo da nova garantia física do empreendimento, assim 
como alterar a outorga do empreendimento, conferida pela REA nº 4.593/2014.  
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
21. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
22. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à Revisão do Projeto Básico da PCH Boa Vista sob a titularidade de Boa 
Vista Energética Ltda. 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
23. 
Emitir o Despacho. 
 
 
(Assinado digitalmente) 
YURI FERREIRA GOMES DIAS 
Especialista em Regulação 
 
JOÃO VÍTOR PAULO ABRANTES 
Estagiário 
 
 
(Assinado digitalmente) 
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO 
Analista Administrativo 
 
18 De acordo com Licença Ambiental de Instalação nº 8.026/2019.
PCH Boa Vista  Sumário Executivo
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão
con
(%)  4,25%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW
int
médio)  16,80
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  1,5018
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,00
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

P. 9 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 6/6/2022. 
 
 
 
De acordo: 
 
 
(Assinado digitalmente) 
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Boa Vista 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
194
5 
8,01 
13,37 
10,70 
8,94 
8,79 
9,29 
13,42 
23,58 
53,52 
38,03 
11,71 
8,44 
194
6 
40,83 
41,91 
29,74 
15,10 
15,54 
68,85 
70,04 
37,97 
18,24 
15,53 
9,56 
16,82 
194
7 
14,76 
24,05 
12,63 
8,22 
17,00 
26,66 
25,03 
16,82 
39,26 
25,81 
14,94 
35,67 
194
8 
14,57 
23,35 
19,35 
34,88 
52,55 
12,31 
54,04 
52,69 
11,29 
23,14 
12,17 
9,16 
194
9 
9,24 
8,68 
13,09 
13,77 
14,18 
26,25 
15,37 
20,31 
25,38 
31,69 
12,29 
9,66 
195
0 
11,85 
18,41 
13,97 
12,22 
21,97 
16,04 
11,47 
83,90 
60,84 
97,32 
22,85 
15,72 
195
1 
32,97 
27,53 
19,71 
13,25 
10,02 
10,74 
14,28 
9,17 
13,14 
77,61 
33,84 
17,92 
195
2 
20,14 
15,41 
10,85 
10,87 
9,54 
50,89 
34,29 
24,50 
50,29 
58,73 
22,48 
19,86 
195
3 
11,44 
18,61 
14,63 
12,68 
13,13 
13,94 
23,51 
23,70 
92,17 
71,93 
36,88 
14,92 
195
4 
42,25 
16,43 
10,86 
12,11 
35,49 
65,44 
91,24 
14,33 
242,4
4 
130,5
7 
5,15 
12,16 
195
5 
6,99 
29,00 
6,15 
54,62 
45,10 
23,25 
95,92 
17,10 
13,71 
46,05 
8,70 
8,97 
195
6 
84,14 
49,07 
9,75 
102,6
5 
32,71 
15,23 
8,63 
34,32 
43,99 
4,71 
3,52 
6,04 
195
7 
8,51 
35,26 
37,08 
33,18 
13,41 
19,81 
65,34 
246,8
4 
140,2
8 
59,61 
23,04 
17,58 
195
8 
9,24 
26,56 
45,52 
12,52 
7,06 
62,17 
22,09 
39,61 
56,42 
81,70 
124,6
5 
32,26 
195
9 
8,81 
21,68 
10,45 
67,21 
17,99 
27,29 
14,22 
51,78 
49,59 
36,03 
17,53 
13,10 
196
0 
17,45 
60,61 
27,03 
59,36 
11,23 
25,90 
33,17 
83,91 
35,61 
32,86 
19,44 
20,56 
196
1 
14,84 
17,34 
51,49 
39,43 
23,03 
21,82 
55,29 
14,71 
87,78 
65,60 
48,31 
9,50 
196
2 
9,17 
3,41 
3,07 
11,80 
29,17 
22,18 
161,6
2 
68,23 
35,52 
77,99 
24,96 
40,57 
196
3 
26,82 
38,52 
37,11 
15,64 
13,15 
7,86 
8,37 
138,9
6 
108,9
3 
193,3
9 
55,13 
16,19 
196
4 
8,15 
11,06 
28,16 
21,42 
23,24 
18,46 
17,34 
33,29 
82,52 
34,45 
16,77 
16,46 
196
5 
17,16 
11,92 
11,58 
18,82 
46,23 
19,89 
44,63 
171,9
5 
182,9
1 
72,18 
51,84 
47,23
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Boa Vista                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
194
5  8,01  13,37  10,70  8,94  8,79  9,29  13,42  23,58  53,52  38,03  11,71  8,44
194
6  40,83  41,91  29,74  15,10  15,54  68,85  70,04  37,97  18,24  15,53  9,56  16,82
194
7  14,76  24,05  12,63  8,22  17,00  26,66  25,03  16,82  39,26  25,81  14,94  35,67
194
8  14,57  23,35  19,35  34,88  52,55  12,31  54,04  52,69  11,29  23,14  12,17  9,16
194
9  9,24  8,68  13,09  13,77  14,18  26,25  15,37  20,31  25,38  31,69  12,29  9,66
195
0  11,85  18,41  13,97  12,22  21,97  16,04  11,47  83,90  60,84  97,32  22,85  15,72
195
1  32,97  27,53  19,71  13,25  10,02  10,74  14,28  9,17  13,14  77,61  33,84  17,92
195
2  20,14  15,41  10,85  10,87  9,54  50,89  34,29  24,50  50,29  58,73  22,48  19,86
195
3  11,44  18,61  14,63  12,68  13,13  13,94  23,51  23,70  92,17  71,93  36,88  14,92
195
4  42,25  16,43  10,86  12,11  35,49  65,44  91,24  14,33  242,4
4  130,5
7  5,15  12,16
195
5  6,99  29,00  6,15  54,62  45,10  23,25  95,92  17,10  13,71  46,05  8,70  8,97
195
6  84,14  49,07  9,75  102,6
5  32,71  15,23  8,63  34,32  43,99  4,71  3,52  6,04
195
7  8,51  35,26  37,08  33,18  13,41  19,81  65,34  246,8
4  140,2
8  59,61  23,04  17,58
195
8  9,24  26,56  45,52  12,52  7,06  62,17  22,09  39,61  56,42  81,70  124,6
5  32,26
195
9  8,81  21,68  10,45  67,21  17,99  27,29  14,22  51,78  49,59  36,03  17,53  13,10
196
0  17,45  60,61  27,03  59,36  11,23  25,90  33,17  83,91  35,61  32,86  19,44  20,56
196
1  14,84  17,34  51,49  39,43  23,03  21,82  55,29  14,71  87,78  65,60  48,31  9,50
196
2  9,17  3,41  3,07  11,80  29,17  22,18  161,6
2  68,23  35,52  77,99  24,96  40,57
196
3  26,82  38,52  37,11  15,64  13,15  7,86  8,37  138,9
6  108,9
3  193,3
9  55,13  16,19
196
4  8,15  11,06  28,16  21,42  23,24  18,46  17,34  33,29  82,52  34,45  16,77  16,46
196
5  17,16  11,92  11,58  18,82  46,23  19,89  44,63  171,9
5  182,9
1  72,18  51,84  47,23

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Boa Vista 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
196
6 
48,49 
330,9
1 
63,65 
80,67 
10,87 
171,9
1 
36,74 
54,07 
45,38 
89,47 
68,53 
116,4
0 
196
7 
46,58 
78,08 
54,37 
17,32 
25,53 
52,69 
36,17 
136,7
1 
299,7
3 
32,24 
24,24 
14,00 
196
8 
8,01 
3,65 
13,34 
6,63 
3,62 
4,73 
47,55 
3,23 
68,65 
30,83 
102,6
2 
86,16 
196
9 
73,53 
139,6
4 
47,27 
50,38 
10,83 
38,72 
26,10 
13,06 
53,96 
25,18 
86,25 
10,76 
197
0 
31,15 
22,35 
14,01 
4,66 
36,32 
56,97 
68,69 
50,07 
36,03 
28,63 
4,93 
41,93 
197
1 
85,71 
67,98 
128,2
6 
66,21 
69,94 
68,92 
64,61 
95,66 
20,05 
24,90 
6,69 
5,46 
197
2 
8,74 
33,27 
17,12 
16,23 
5,79 
32,10 
52,89 
114,6
6 
108,8
1 
29,79 
24,03 
23,71 
197
3 
59,60 
25,33 
7,67 
16,09 
86,47 
68,62 
50,49 
98,12 
62,72 
18,95 
22,22 
7,66 
197
4 
18,34 
61,95 
42,98 
9,76 
10,93 
49,33 
30,59 
21,39 
19,80 
19,96 
37,87 
30,52 
197
5 
13,11 
8,85 
5,45 
3,27 
6,13 
22,16 
12,83 
58,16 
131,1
0 
102,6
2 
22,09 
83,40 
197
6 
61,12 
12,59 
55,77 
8,24 
57,12 
44,00 
75,04 
151,9
6 
28,08 
16,12 
58,56 
120,4
4 
197
7 
46,09 
58,23 
33,90 
29,78 
21,53 
16,65 
97,42 
192,4
9 
20,99 
41,23 
26,75 
16,26 
197
8 
73,99 
38,94 
23,98 
3,65 
4,18 
5,42 
25,67 
9,51 
53,87 
25,36 
28,53 
18,91 
197
9 
10,73 
6,73 
11,30 
16,38 
40,14 
27,27 
64,72 
31,65 
16,20 
129,0
8 
64,01 
26,03 
198
0 
20,20 
22,27 
42,00 
17,69 
29,60 
13,49 
65,14 
191,0
8 
44,03 
66,09 
25,91 
155,8
9 
198
1 
53,64 
101,0
9 
14,95 
22,45 
12,17 
16,68 
12,39 
17,79 
42,17 
30,90 
9,91 
19,13 
198
2 
11,18 
25,10 
14,68 
5,62 
5,67 
84,87 
45,66 
28,95 
12,76 
105,8
6 
113,7
7 
42,35 
198
3 
56,88 
73,04 
48,73 
39,13 
87,90 
85,52 
346,4
1 
151,5
5 
63,89 
27,40 
54,26 
21,57 
198
4 
70,14 
42,93 
27,18 
19,46 
27,20 
78,48 
98,06 
149,0
3 
79,47 
42,81 
40,35 
17,69 
198
5 
6,67 
27,03 
35,52 
37,07 
23,73 
34,62 
21,38 
32,83 
30,80 
35,06 
31,97 
5,41 
198
6 
16,98 
11,01 
3,80 
22,51 
32,91 
23,01 
21,79 
22,73 
35,78 
41,72 
88,83 
37,76 
198
47,38 
52,50 
9,73 
74,18 
168,6
50,75 
55,55 
70,95 
46,25 
99,47 
25,77 
16,95
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Boa Vista                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
196
6  48,49  330,9
1  63,65  80,67  10,87  171,9
1  36,74  54,07  45,38  89,47  68,53  116,4
0
196
7  46,58  78,08  54,37  17,32  25,53  52,69  36,17  136,7
1  299,7
3  32,24  24,24  14,00
196
8  8,01  3,65  13,34  6,63  3,62  4,73  47,55  3,23  68,65  30,83  102,6
2  86,16
196
9  73,53  139,6
4  47,27  50,38  10,83  38,72  26,10  13,06  53,96  25,18  86,25  10,76
197
0  31,15  22,35  14,01  4,66  36,32  56,97  68,69  50,07  36,03  28,63  4,93  41,93
197
1  85,71  67,98  128,2
6  66,21  69,94  68,92  64,61  95,66  20,05  24,90  6,69  5,46
197
2  8,74  33,27  17,12  16,23  5,79  32,10  52,89  114,6
6  108,8
1  29,79  24,03  23,71
197
3  59,60  25,33  7,67  16,09  86,47  68,62  50,49  98,12  62,72  18,95  22,22  7,66
197
4  18,34  61,95  42,98  9,76  10,93  49,33  30,59  21,39  19,80  19,96  37,87  30,52
197
5  13,11  8,85  5,45  3,27  6,13  22,16  12,83  58,16  131,1
0  102,6
2  22,09  83,40
197
6  61,12  12,59  55,77  8,24  57,12  44,00  75,04  151,9
6  28,08  16,12  58,56  120,4
4
197
7  46,09  58,23  33,90  29,78  21,53  16,65  97,42  192,4
9  20,99  41,23  26,75  16,26
197
8  73,99  38,94  23,98  3,65  4,18  5,42  25,67  9,51  53,87  25,36  28,53  18,91
197
9  10,73  6,73  11,30  16,38  40,14  27,27  64,72  31,65  16,20  129,0
8  64,01  26,03
198
0  20,20  22,27  42,00  17,69  29,60  13,49  65,14  191,0
8  44,03  66,09  25,91  155,8
9
198
1  53,64  101,0
9  14,95  22,45  12,17  16,68  12,39  17,79  42,17  30,90  9,91  19,13
198
2  11,18  25,10  14,68  5,62  5,67  84,87  45,66  28,95  12,76  105,8
6  113,7
7  42,35
198
3  56,88  73,04  48,73  39,13  87,90  85,52  346,4
1  151,5
5  63,89  27,40  54,26  21,57
198
4  70,14  42,93  27,18  19,46  27,20  78,48  98,06  149,0
3  79,47  42,81  40,35  17,69
198
5  6,67  27,03  35,52  37,07  23,73  34,62  21,38  32,83  30,80  35,06  31,97  5,41
198
6  16,98  11,01  3,80  22,51  32,91  23,01  21,79  22,73  35,78  41,72  88,83  37,76
198  47,38  52,50  9,73  74,18  168,6  50,75  55,55  70,95  46,25  99,47  25,77  16,95

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Boa Vista 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
7 
9 
198
8 
19,47 
19,78 
18,87 
64,79 
67,34 
48,55 
22,34 
8,92 
59,56 
22,27 
8,11 
11,49 
198
9 
64,31 
42,98 
12,64 
27,93 
45,93 
8,07 
30,70 
82,20 
130,8
7 
37,48 
10,77 
11,30 
199
0 
66,38 
64,68 
41,15 
66,46 
97,52 
116,2
3 
48,67 
27,11 
87,59 
97,66 
58,85 
20,82 
199
1 
14,90 
21,12 
13,17 
19,59 
11,82 
29,32 
22,88 
49,07 
10,00 
126,4
1 
79,47 
68,58 
199
2 
27,51 
47,99 
30,01 
19,57 
164,6
8 
43,27 
64,02 
100,7
9 
100,5
4 
15,35 
32,55 
9,21 
199
3 
44,92 
49,18 
26,19 
34,39 
43,82 
43,60 
236,5
9 
25,85 
44,58 
79,26 
12,45 
103,6
6 
199
4 
33,63 
99,71 
48,27 
40,25 
101,5
0 
152,0
3 
100,5
7 
17,41 
12,03 
108,3
2 
41,90 
36,66 
199
5 
104,7
4 
30,41 
39,11 
29,42 
11,79 
47,31 
50,20 
46,29 
29,44 
46,00 
27,96 
10,06 
199
6 
57,55 
38,49 
46,54 
30,56 
10,28 
35,42 
75,71 
60,58 
66,78 
32,60 
20,64 
11,37 
199
7 
58,75 
113,7
8 
36,37 
13,12 
17,57 
22,76 
71,84 
69,29 
44,19 
155,6
6 
122,0
5 
57,53 
199
8 
31,47 
169,6
6 
69,86 
86,24 
76,03 
51,63 
72,62 
100,5
8 
99,55 
31,82 
13,89 
24,33 
199
9 
30,53 
30,94 
16,46 
29,26 
17,38 
30,29 
67,69 
14,14 
15,04 
65,14 
39,98 
22,43 
200
0 
12,67 
19,10 
28,14 
31,24 
25,93 
24,51 
58,38 
24,34 
123,0
1 
106,9
3 
22,24 
24,67 
200
1 
82,62 
53,35 
40,26 
50,84 
83,71 
30,23 
87,22 
23,36 
65,41 
119,6
0 
26,27 
38,15 
200
2 
20,87 
11,78 
13,83 
23,11 
34,85 
85,51 
49,09 
58,86 
65,75 
80,50 
66,40 
44,48 
200
3 
18,26 
42,79 
33,44 
19,38 
38,33 
28,51 
19,63 
5,93 
7,34 
23,93 
25,13 
80,28 
200
4 
48,11 
18,94 
14,98 
29,27 
58,94 
22,38 
89,42 
17,00 
106,2
9 
53,05 
37,23 
15,21 
200
5 
20,84 
12,24 
20,85 
30,88 
86,42 
48,91 
52,44 
55,45 
118,6
7 
115,2
9 
28,83 
23,75 
200
6 
43,55 
14,75 
13,87 
11,22 
5,05 
4,64 
33,13 
66,24 
20,77 
27,04 
60,34 
28,95 
200
7 
13,31 
23,53 
73,78 
17,83 
50,99 
20,93 
110,1
7 
58,64 
49,65 
50,76 
40,78 
9,37 
200
8 
19,50 
14,35 
13,88 
32,59 
48,46 
81,51 
18,82 
28,30 
70,54 
152,8
9 
73,75 
13,57
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Boa Vista                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
7          9              
198
8  19,47  19,78  18,87  64,79  67,34  48,55  22,34  8,92  59,56  22,27  8,11  11,49
198
9  64,31  42,98  12,64  27,93  45,93  8,07  30,70  82,20  130,8
7  37,48  10,77  11,30
199
0  66,38  64,68  41,15  66,46  97,52  116,2
3  48,67  27,11  87,59  97,66  58,85  20,82
199
1  14,90  21,12  13,17  19,59  11,82  29,32  22,88  49,07  10,00  126,4
1  79,47  68,58
199
2  27,51  47,99  30,01  19,57  164,6
8  43,27  64,02  100,7
9  100,5
4  15,35  32,55  9,21
199
3  44,92  49,18  26,19  34,39  43,82  43,60  236,5
9  25,85  44,58  79,26  12,45  103,6
6
199
4  33,63  99,71  48,27  40,25  101,5
0  152,0
3  100,5
7  17,41  12,03  108,3
2  41,90  36,66
199
5  104,7
4  30,41  39,11  29,42  11,79  47,31  50,20  46,29  29,44  46,00  27,96  10,06
199
6  57,55  38,49  46,54  30,56  10,28  35,42  75,71  60,58  66,78  32,60  20,64  11,37
199
7  58,75  113,7
8  36,37  13,12  17,57  22,76  71,84  69,29  44,19  155,6
6  122,0
5  57,53
199
8  31,47  169,6
6  69,86  86,24  76,03  51,63  72,62  100,5
8  99,55  31,82  13,89  24,33
199
9  30,53  30,94  16,46  29,26  17,38  30,29  67,69  14,14  15,04  65,14  39,98  22,43
200
0  12,67  19,10  28,14  31,24  25,93  24,51  58,38  24,34  123,0
1  106,9
3  22,24  24,67
200
1  82,62  53,35  40,26  50,84  83,71  30,23  87,22  23,36  65,41  119,6
0  26,27  38,15
200
2  20,87  11,78  13,83  23,11  34,85  85,51  49,09  58,86  65,75  80,50  66,40  44,48
200
3  18,26  42,79  33,44  19,38  38,33  28,51  19,63  5,93  7,34  23,93  25,13  80,28
200
4  48,11  18,94  14,98  29,27  58,94  22,38  89,42  17,00  106,2
9  53,05  37,23  15,21
200
5  20,84  12,24  20,85  30,88  86,42  48,91  52,44  55,45  118,6
7  115,2
9  28,83  23,75
200
6  43,55  14,75  13,87  11,22  5,05  4,64  33,13  66,24  20,77  27,04  60,34  28,95
200
7  13,31  23,53  73,78  17,83  50,99  20,93  110,1
7  58,64  49,65  50,76  40,78  9,37
200
8  19,50  14,35  13,88  32,59  48,46  81,51  18,82  28,30  70,54  152,8
9  73,75  13,57

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Boa Vista 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
200
9 
16,91 
19,87 
46,78 
4,64 
6,25 
7,56 
67,61 
153,1
3 
222,7
6 
103,7
5 
63,71 
29,25 
201
0 
76,45 
127,3
7 
19,75 
96,11 
128,5
5 
43,64 
55,31 
44,94 
35,84 
23,33 
29,26 
33,99 
201
1 
51,43 
91,96 
33,28 
16,56 
20,15 
27,36 
104,8
6 
208,6
4 
95,41 
17,71 
10,30 
20,17 
201
2 
64,60 
47,31 
9,91 
8,27 
8,90 
39,00 
41,55 
16,35 
17,74 
32,56 
7,11 
13,31 
201
3 
14,64 
37,67 
67,28 
16,26 
7,05 
40,45 
30,31 
147,8
8 
108,8
0 
35,95 
21,09 
11,43 
201
4 
18,54 
16,96 
33,65 
41,10 
75,55 
167,1
2 
43,63 
20,24 
73,20 
102,8
9 
25,21 
78,27 
201
5 
83,79 
37,35 
19,97 
21,72 
21,25 
38,78 
130,4
4 
16,20 
113,6
8 
166,2
6 
35,95 
25,04 
201
6 
28,89 
70,63 
35,78 
40,97 
31,12 
13,76 
41,84 
31,58 
25,20 
79,31 
13,61 
48,68 
201
7 
40,32 
19,64 
10,82 
15,39 
73,34 
93,64 
7,14 
22,33 
4,66 
17,08 
12,30 
23,84 
201
8 
79,94 
9,84 
15,08 
9,74 
6,56 
22,59 
40,26 
23,99 
78,49 
35,08 
35,46 
36,07 
201
9 
28,58 
15,08 
14,76 
25,90 
86,10 
24,91 
53,80 
7,66 
8,15 
25,36 
40,10 
9,70
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Boa Vista                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
200
9  16,91  19,87  46,78  4,64  6,25  7,56  67,61  153,1
3  222,7
6  103,7
5  63,71  29,25
201
0  76,45  127,3
7  19,75  96,11  128,5
5  43,64  55,31  44,94  35,84  23,33  29,26  33,99
201
1  51,43  91,96  33,28  16,56  20,15  27,36  104,8
6  208,6
4  95,41  17,71  10,30  20,17
201
2  64,60  47,31  9,91  8,27  8,90  39,00  41,55  16,35  17,74  32,56  7,11  13,31
201
3  14,64  37,67  67,28  16,26  7,05  40,45  30,31  147,8
8  108,8
0  35,95  21,09  11,43
201
4  18,54  16,96  33,65  41,10  75,55  167,1
2  43,63  20,24  73,20  102,8
9  25,21  78,27
201
5  83,79  37,35  19,97  21,72  21,25  38,78  130,4
4  16,20  113,6
8  166,2
6  35,95  25,04
201
6  28,89  70,63  35,78  40,97  31,12  13,76  41,84  31,58  25,20  79,31  13,61  48,68
201
7  40,32  19,64  10,82  15,39  73,34  93,64  7,14  22,33  4,66  17,08  12,30  23,84
201
8  79,94  9,84  15,08  9,74  6,56  22,59  40,26  23,99  78,49  35,08  35,46  36,07
201
9  28,58  15,08  14,76  25,90  86,10  24,91  53,80  7,66  8,15  25,36  40,10  9,70