A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 702/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 05 de outubro de 2016. 
 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.000786/2009-05 
 
Assunto: Adequação do Sumário Executivo 
referente à Pequena Central Hidrelétrica 
Salto Grande, com Registro Ativo e Aceite 
conferidos à Voltalia Energia do Brasil Ltda., 
por meio, respectivamente, dos Despachos 
nº 1.329, de 3 de abril de 2009, e nº 3.889, de 
16 de dezembro de 2010, localizada nos 
municípios de Paranacity e Lobato, no 
estado do Paraná. 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Salto Grande, com 10.000 kW de Potência Instalada, cadastrada 
sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.035797-9.01, com Registro 
Ativo e Aceite conferidos à Voltalia Energia do Brasil Ltda. (Voltalia), por meio, respectivamente, dos 
Despachos nº 1.329, de 3 de abril de 2009, e nº 3.889, de 16 de dezembro de 2010, localizada no rio 
Pirapó, sub-bacia 64, na bacia hidrográfica do rio Paraná, nos municípios de Paranacity e Lobato, no 
estado do Paraná. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 07 de maio de 2003, o Despacho n° 254 aprovou os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio Pirapó, afluente pela margem esquerda do rio Paranapanema, onde foram 
identificados 10 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Salto Grande. 
 
3. 
Em 3 de abril de 2009, por meio do Despacho nº 1.329, foi conferido o Registro Ativo 
à Voltalia, o qual foi aceito em 16 de dezembro de 2010, por meio do Despacho nº 3.889. 
 
4. 
Em 1° de junho de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a 
esse empreendimento.  
 
III – DA ANÁLISE 
                                                          
1 Documento SIC/ANEEL nº 48513.012749/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 702/2016–SCG/ANEEL, de 05/10/2016 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela Voltalia para emissão do Despacho de Registro 
de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e 
exploração da PCH Salto Grande. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere 
na partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 254, de 07 de maio de 2003. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Salto Grande 
PCH Salto Grande 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
22°58'4,2"S 
52°2'2,08"W 
22°58'51,99"S 
52°2'11,11"W 
NA Montante (m) 
332 
342 
NA Jusante (m) 
316,4 
317 
Queda Bruta (m) 
15,6 
25 
Área do Reservatório (km²) 
1,35 
5,06 
Potência (kW) 
5.200 
10.000 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
37,00 
39,76 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Pirapó 
ESTADO: 
PR 
SUB-
BACIA: 64 
DESPACHO: 
254 
DATA: 
07 de maio de 2003 
AUTOR: 
Tucuruí Construtora de Obras Ltda. 
POTÊNCIA: 
40,68 MW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS
: 
10 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamentos 
Coordenadas 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condi-
ção 
Foz dos 
Bandeirantes 
Barramento: 22º53’14,48”S e 52º4’42,56”W 
Casa de Força: 22º52’59,41”S e 52º4’34,49”W 
316,4 
300 
7,6 
PB 
Aceito 
 
 
 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo.
PCH Salto Grande      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do barramento    22°58'4,2"S
52°2'2,08"W      22°58'51,99"S
52°2'11,11"W    
NA Montante (m)    332      342    
NA Jusante (m)    316,4      317    
Queda Bruta (m)    15,6      25    
Área do Reservatório (km²)    1,35      5,06    
Potência (kW)    5.200      10.000    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT    37,00      39,76    
NOME DO RIO:  Pirapó  ESTADO:        PR      SUB-
BACIA:    64
DESPACHO:  254  DATA:        07 de maio de 2003          
AUTOR:  Tucuruí Construtora de Obras Ltda.                    
POTÊNCIA:  40,68 MW  EIXOS
IDENTIFICADOS
:        10          
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                      
Aproveitamentos  Coordenadas  NA      NA      Potência
(kW)    Condi-
ção  
    Montante      Jusante            
    (m)      (m)            
Foz dos
Bandeirantes  Barramento: 22º53’14,48”S e 52º4’42,56”W
Casa de Força: 22º52’59,41”S e 52º4’34,49”W  316,4    300        7,6    PB
Aceito  
Potência
(kW)

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 702/2016–SCG/ANEEL, de 05/10/2016 
 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Projetista: 
DAM PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Orlando Virgnoli 
1-40417609 
MG-8775/D 
Responsável Geral do Projeto 
Ivan Valeije Idoeta 
1-51158357 
SP-83111/D 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Flavio Lima de Novais 
1-40772313 
MG-15852/D 
Estudos geotécnicos 
Orlando Virgnoli 
1-40772311 
MG-8775/D 
Estudos hidrológicos 
Orlando Virgnoli 
1-40417599 
MG-8775/D 
Estudos energéticos 
Orlando Virgnoli 
1-51548601 
MG-8775/D 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Licença Prévia 
Número 
40859 
Órgão emissor 
Instituto das Águas do Paraná 
Data de emissão 
10/11/2015 
Validade 
10/11/2017 
Vazão remanescente 
4,78  
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Outorga Prévia 
Número 
1.275/2010 
Órgão Emissor 
Instituto das Águas do Paraná 
Data de emissão 
08/11/2010 
Validade 
08/11/2015 
Vazão de usos consuntivos 
Será avaliada quando for emitida/renovada a DRDH 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados 
indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem 
ao uso ótimo do potencial hidráulico.
  Projetista:    DAM PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA      
  Responsável Técnico    Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Orlando Virgnoli      1-40417609  MG-8775/D    Responsável Geral do Projeto
Ivan Valeije Idoeta      1-51158357  SP-83111/D    Estudos cartográficos e
topográficos
Flavio Lima de Novais      1-40772313  MG-15852/D    Estudos geotécnicos
Orlando Virgnoli      1-40772311  MG-8775/D    Estudos hidrológicos
Orlando Virgnoli      1-40417599  MG-8775/D    Estudos energéticos
Orlando Virgnoli      1-51548601  MG-8775/D    Estruturas extravasoras
  Tipo de licença    Licença Prévia
  Número    40859
  Órgão emissor    Instituto das Águas do Paraná
  Data de emissão    10/11/2015
  Validade    10/11/2017
  Vazão remanescente    4,78
  Tipo de Licença    Outorga Prévia
  Número    1.275/2010
  Órgão Emissor    Instituto das Águas do Paraná
  Data de emissão    08/11/2010
  Validade    08/11/2015
  Vazão de usos consuntivos    Será avaliada quando for emitida/renovada a DRDH

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 702/2016–SCG/ANEEL, de 05/10/2016 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é bem superior à estimada nos Estudos de Inventário. 
Conforme Projeto Básico apresentado, os referidos Estudos possibilitaram a alteração do 
nível de montante da usina, de forma a otimizar o projeto do ponto de vista 
custo/potência/impacto ambiental, mantendo-se inalteradas as características dos outros 
aproveitamentos. 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Salto Grande 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
2.638 
NOME DO RIO DA USINA: 
Pirapó 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
64550000 
Vila Silva Jardim 
Pirapó 
4.627 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
1427,4 
TR (anos): 
10.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Labirinto 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Terra 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Orlando Virgnoli 
MG-8775/D 
Nº DA ART 
1-51548601 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
64550000 
Vila Silva Jardim 
Pirapó 
4.627 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 10.000 kW é bem maior que a estimada no inventário, 
principalmente pela alteração do nível de montante do aproveitamento, 
conforme detalhado na Tabela 6. O projeto apresentado prevê o total de 3 
turbinas, sendo 2x4.700 kW e 1x600 kW e 3 geradores de potência unitária 
nominal de 2x5223 kVA+1x667 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
10. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  2.638  NOME DO RIO DA USINA:    Pirapó  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
64550000  Vila Silva Jardim    Pirapó    4.627
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
          
          
          
          
          
          
  1427,4  TR (anos):  10.000  
  Labirinto      
  Terra      
  Orlando Virgnoli
MG-8775/D    Nº DA ART  1-51548601
        
NOME  RIO  A.D. (em km²):
Vila Silva Jardim  Pirapó  4.627

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 702/2016–SCG/ANEEL, de 05/10/2016 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são 
de responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para 
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a 
apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), 
desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Salto Grande 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
10.000 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
2x5.223+1x667 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
2x4.700+1x600 / 8,90 
Rendimento da turbina 
90,70% 
Rendimento do gerador 
97,00% 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
3,00% 
Indisponibilidade programada (%) 
3,00% 
Perdas hidraúlicas nominais (m) 
0,107 
Queda bruta nominal (m) 
25 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
2,00% 
Consumo Interno (kW médio) 
7 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
4,78 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
03  
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
12. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 395, de 4 de dezembro de 1998, o 
processo seria sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade 
de emissão de algum ato referente à aprovação do projeto apresentado pela Voltalia. 
 
13. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse 
sentido. O Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI-PCH), etapa já cumprida pelo empreendedor. 
 
14. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, 
do Sumário Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Salto Grande, nos 
termos da REN 395/1998, quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
15. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e 
que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, 
conforme excerto a seguir transcrito:  
 
 
 
                                                          
3 Este valor poderá ser revisto quando da emissão da DRDH
PCH Salto Grande  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  10.000
Número de Unidades Geradoras  3
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  2x5.223+1x667 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  2x4.700+1x600 / 8,90
Rendimento da turbina  90,70%
Rendimento do gerador  97,00%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  3,00%
Indisponibilidade programada (%)  3,00%
Perdas hidraúlicas nominais (m)  0,107
Queda bruta nominal (m)  25
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  2,00%
Consumo Interno (kW médio)  7
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  4,78
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  03
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 702/2016–SCG/ANEEL, de 05/10/2016 
 [...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores 
do potencial hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso 
do potencial hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro 
da Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração 
de Reserva de Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento 
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação 
dessas ações, quando couber, imediatamente após a publicação do DRI-PCH 
previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da 
ANEEL, caso o interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis 
por até 3 (três) anos, a critério da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]  
 
16. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser 
emitido o DRS-PCH referente à PCH Salto Grande à Voltalia, bem como o encaminhamento de 
documento ao Instituto das Águas do Paraná, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 395, de 4 de dezembro de 1998;  
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015; e 
c) Na Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por 
meio da emissão do DRS-PCH referente à PCH Salto Grande sob a titularidade da Voltalia.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 702/2016–SCG/ANEEL, de 05/10/2016 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
19. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento ao Instituto de Águas do Paraná, para 
fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
 
LUIZ FERNANDO TRONCOSO COSTA MARQUES 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
 
 
De acordo: 
 
 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 702/2016–SCG/ANEEL, de 05/10/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Salto Grande 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1968 
39,85  
29,16  
29,96  
24,68  21,83  21,07  16,94  17,24  13,65  19,61  16,63  
22,78  
1969 
19,45  
21,03  
15,72  
16,98  23,73  53,03  11,94  
8,92  12,14  32,55  28,41  
22,17  
1970 
26,58  
26,34  
31,27  
23,73  24,55  33,23  29,62  23,05  34,38  44,29  26,89  
29,45  
1971 
95,64  
46,65  
40,86  
35,14  48,10  56,35  61,01  43,85  41,88  35,48  26,33  
48,30  
1972 
77,47  113,74  
74,71  
60,67  46,69  37,05  56,71  52,93  57,22  109,56  86,09  
70,26  
1973 
77,32  
90,16  
49,66  
40,14  41,87  42,19  43,05  34,09  33,64  48,85  35,81  
48,80  
1974 103,77  
72,46  
66,09  
55,21  48,38  55,15  40,60  34,38  29,81  50,73  42,01  
54,42  
1975 
49,54  
47,27  
43,77  
35,95  33,04  29,44  31,01  26,82  23,97  51,89  55,25  
38,90  
1976 
75,47  
64,91  
49,91  
46,36  46,27  61,99  42,55  79,24  62,09  71,83  64,02  
60,42  
1977 
88,43  
66,65  
50,58  
55,79  38,62  44,66  36,27  30,33  31,41  27,43  35,17  
45,94  
1978 
41,48  
30,47  
32,50  
24,40  24,66  21,97  39,92  24,58  33,95  24,49  25,61  
29,46  
1979 
22,29  
33,82  
23,35  
22,40  26,89  20,90  21,94  18,86  31,02  40,34  34,07  
26,90  
1980 
45,87  
53,90  
86,79  
69,86  61,49  77,04  43,63  39,66  52,73  49,94  41,49  
56,58  
1981 
66,43  
53,99  
51,09  
47,54  39,21  38,14  30,97  25,92  22,22  37,85  43,48  
41,53  
1982 
54,27  
50,54  
51,96  
34,89  28,65  53,49  68,03  42,00  33,05  46,43  66,93  
48,20  
1983 119,62  
62,92  
78,76  
58,40  72,56  152,83  63,67  57,89  60,28  66,49  64,31  
77,98  
1984 
45,79  
37,89  
37,30  
42,81  37,83  29,31  24,82  23,78  29,60  24,92  20,70  
32,25  
1985 
34,40  
31,08  
34,32  
38,85  48,16  36,48  29,78  23,64  20,91  17,54  16,01  
30,11  
1986 
12,96  
32,53  
27,80  
22,36  32,62  22,28  18,26  26,01  20,42  17,21  15,17  
22,51  
1987 
25,06  
38,63  
21,85  
22,18  57,81  60,57  44,80  32,99  28,70  27,00  60,20  
38,16  
1988 
32,69  
28,57  
33,26  
22,84  38,80  37,71  23,92  18,78  16,29  21,53  14,25  
26,24  
1989 
47,79  
43,58  
34,00  
27,32  24,58  25,06  19,67  29,55  48,48  26,68  24,42  
31,92  
1990 
95,21  
50,64  
40,43  
34,49  34,99  28,50  37,71  38,40  51,70  53,34  42,87  
46,21  
1991 
37,45  
40,80  
31,64  
27,32  22,32  25,25  20,88  16,60  14,28  15,34  22,34  
24,93  
1992 
16,53  
22,48  
33,08  
41,67  105,83  65,08  43,63  33,63  43,72  36,00  30,75  
42,95  
1993 
28,44  
61,62  
41,30  
43,13  34,51  37,29  25,97  20,66  30,65  53,60  29,31  
36,95  
1994 
44,67  
47,80  
33,32  
29,53  28,26  45,69  33,82  25,29  21,18  19,91  19,46  
31,72  
1995 
55,07  
50,26  
31,78  
36,51  27,57  23,20  27,32  19,81  24,55  62,18  32,62  
35,53  
1996 
49,48  
58,37  
69,87  
41,80  35,02  30,60  24,04  20,96  18,60  25,55  34,65  
37,17  
1997 
81,45  
90,16  
78,76  
70,88  41,08  97,30  58,00  41,91  35,82  33,75  63,78  
62,99  
1998 
45,63  
49,40  
69,46  105,95  74,47  52,31  42,09  43,48  78,43  103,50  54,89  
65,42  
1999 
67,41  
53,50  
39,89  
44,43  49,74  35,83  52,30  32,36  29,54  25,48  21,25  
41,07  
2000 
95,64  
90,16  
32,10  
24,92  20,76  21,14  19,38  25,77  51,71  29,24  34,87  
40,52  
2001 
41,86  
62,67  
49,81  
36,85  53,96  34,97  32,57  26,37  27,11  25,59  19,77  
37,41  
2002 
44,20  
33,52  
27,44  
20,09  63,97  34,24  28,05  25,61  30,29  20,88  34,85  
33,01  
2003 
54,49  
74,11  
56,21  
38,20  32,34  26,99  28,29  22,93  19,52  19,45  17,59  
35,47  
2004 
18,83  
18,29  
15,00  
16,88  40,62  43,96  39,37  28,79  24,29  43,54  25,31  
28,62  
2005 100,48  
72,00  
45,84  
35,28  28,32  22,38  19,81  16,77  23,99  37,26  31,02  
39,38  
2006 
20,16  
30,45  
32,32  
28,06  20,12  17,48  15,65  12,94  20,48  23,81  16,69  
21,65  
2007 
73,34  
62,65  
50,46  
31,73  29,55  21,80  37,49  25,02  16,78  14,99  55,43  
38,11
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Salto Grande                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1968  39,85  29,16  29,96  24,68  21,83  21,07  16,94  17,24  13,65  19,61  16,63  22,78
1969  19,45  21,03  15,72  16,98  23,73  53,03  11,94  8,92  12,14  32,55  28,41  22,17
1970  26,58  26,34  31,27  23,73  24,55  33,23  29,62  23,05  34,38  44,29  26,89  29,45
1971  95,64  46,65  40,86  35,14  48,10  56,35  61,01  43,85  41,88  35,48  26,33  48,30
1972  77,47  113,74  74,71  60,67  46,69  37,05  56,71  52,93  57,22  109,56  86,09  70,26
1973  77,32  90,16  49,66  40,14  41,87  42,19  43,05  34,09  33,64  48,85  35,81  48,80
1974  103,77  72,46  66,09  55,21  48,38  55,15  40,60  34,38  29,81  50,73  42,01  54,42
1975  49,54  47,27  43,77  35,95  33,04  29,44  31,01  26,82  23,97  51,89  55,25  38,90
1976  75,47  64,91  49,91  46,36  46,27  61,99  42,55  79,24  62,09  71,83  64,02  60,42
1977  88,43  66,65  50,58  55,79  38,62  44,66  36,27  30,33  31,41  27,43  35,17  45,94
1978  41,48  30,47  32,50  24,40  24,66  21,97  39,92  24,58  33,95  24,49  25,61  29,46
1979  22,29  33,82  23,35  22,40  26,89  20,90  21,94  18,86  31,02  40,34  34,07  26,90
1980  45,87  53,90  86,79  69,86  61,49  77,04  43,63  39,66  52,73  49,94  41,49  56,58
1981  66,43  53,99  51,09  47,54  39,21  38,14  30,97  25,92  22,22  37,85  43,48  41,53
1982  54,27  50,54  51,96  34,89  28,65  53,49  68,03  42,00  33,05  46,43  66,93  48,20
1983  119,62  62,92  78,76  58,40  72,56  152,83  63,67  57,89  60,28  66,49  64,31  77,98
1984  45,79  37,89  37,30  42,81  37,83  29,31  24,82  23,78  29,60  24,92  20,70  32,25
1985  34,40  31,08  34,32  38,85  48,16  36,48  29,78  23,64  20,91  17,54  16,01  30,11
1986  12,96  32,53  27,80  22,36  32,62  22,28  18,26  26,01  20,42  17,21  15,17  22,51
1987  25,06  38,63  21,85  22,18  57,81  60,57  44,80  32,99  28,70  27,00  60,20  38,16
1988  32,69  28,57  33,26  22,84  38,80  37,71  23,92  18,78  16,29  21,53  14,25  26,24
1989  47,79  43,58  34,00  27,32  24,58  25,06  19,67  29,55  48,48  26,68  24,42  31,92
1990  95,21  50,64  40,43  34,49  34,99  28,50  37,71  38,40  51,70  53,34  42,87  46,21
1991  37,45  40,80  31,64  27,32  22,32  25,25  20,88  16,60  14,28  15,34  22,34  24,93
1992  16,53  22,48  33,08  41,67  105,83  65,08  43,63  33,63  43,72  36,00  30,75  42,95
1993  28,44  61,62  41,30  43,13  34,51  37,29  25,97  20,66  30,65  53,60  29,31  36,95
1994  44,67  47,80  33,32  29,53  28,26  45,69  33,82  25,29  21,18  19,91  19,46  31,72
1995  55,07  50,26  31,78  36,51  27,57  23,20  27,32  19,81  24,55  62,18  32,62  35,53
1996  49,48  58,37  69,87  41,80  35,02  30,60  24,04  20,96  18,60  25,55  34,65  37,17
1997  81,45  90,16  78,76  70,88  41,08  97,30  58,00  41,91  35,82  33,75  63,78  62,99
1998  45,63  49,40  69,46  105,95  74,47  52,31  42,09  43,48  78,43  103,50  54,89  65,42
1999  67,41  53,50  39,89  44,43  49,74  35,83  52,30  32,36  29,54  25,48  21,25  41,07
2000  95,64  90,16  32,10  24,92  20,76  21,14  19,38  25,77  51,71  29,24  34,87  40,52
2001  41,86  62,67  49,81  36,85  53,96  34,97  32,57  26,37  27,11  25,59  19,77  37,41
2002  44,20  33,52  27,44  20,09  63,97  34,24  28,05  25,61  30,29  20,88  34,85  33,01
2003  54,49  74,11  56,21  38,20  32,34  26,99  28,29  22,93  19,52  19,45  17,59  35,47
2004  18,83  18,29  15,00  16,88  40,62  43,96  39,37  28,79  24,29  43,54  25,31  28,62
2005  100,48  72,00  45,84  35,28  28,32  22,38  19,81  16,77  23,99  37,26  31,02  39,38
2006  20,16  30,45  32,32  28,06  20,12  17,48  15,65  12,94  20,48  23,81  16,69  21,65
2007  73,34  62,65  50,46  31,73  29,55  21,80  37,49  25,02  16,78  14,99  55,43  38,11

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 09 da Nota Técnica nº 702/2016–SCG/ANEEL, de 05/10/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Salto Grande 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2008 
29,18  
25,69  
27,45  
24,64  27,32  22,49  16,69  39,58  26,98  33,59  29,83  
27,59
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Salto Grande                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2008  29,18  25,69  27,45  24,64  27,32  22,49  16,69  39,58  26,98  33,59  29,83  27,59