A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
Nota Técnica nº 838/2016-SCG/ANEEL 
 
Em 28 de novembro de 2016. 
 
 
Processo nº: 48500.003380/2014-33. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica Açungui 2B, com Registro Ativo conferido a 
Translead Empreendimentos e Incorporações Ltda. ME e 
Construtora Strobel Ltda, por meio, do Despacho nº 2.234, 
de 2 de julho de 2014, localizada no município de 
Itaperuçu, no estado do Paraná. 
 
 
I – DO OBJETO 
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Açungui 2B, com 12.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.037202-1.01, com Registro Ativo conferido a Translead 
Empreendimentos e Incorporações Ltda e Construtora Strobel Ltda (Translead e Strobel), por meio, do Despacho nº 
2.234, de 2 de julho de 2014, localizada no rio Açungui, sub-bacia 81, na bacia hidrográfica do Atlântico Sul, no 
município de Itaperuçu, no estado do Paraná. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 13/08/2012, o Despacho n° 2.546 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio Açungui, 
onde foram identificados 9 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Açungui 2B. 
 
3. 
Em 2 de julho de 2014, por meio do Despacho nº 2.234, foi conferido o Registro Ativo a Translead e 
Strobel. 
 
4. 
Em 1 de novembro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento. 
 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada por Translead e Strobel para emissão do Despacho de Registro de 
Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH 
Açungui 2B. 
 
6. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado, 
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015: 
 
                                                          
1 Documento nº 48513.028838/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 838/2016–SCG/ANEEL, de 28/11/2016 
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o 
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não 
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA, 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas 
do empreendimento. 
 
7. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
8. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 2.546, de 13/08/2012. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Açungui 2B 
PCH Açungui 2B 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
24°56'15"S 
49°28'27"W 
24°56'17"S 
49°28'30"W 
NA Montante (m) 
370 
374 
NA Jusante (m) 
347 
348 
Queda Bruta (m) 
23 
26 
Área do Reservatório (km²) 
0,81 
1,48 
Potência (kW) 
9.100 
12.000 
Energia Média (kWméd) 
5.070 
6.430 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
27,9 
31,17 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Açungui 
ESTADO: 
PR 
SUB-
BACIA: 
81 
DESPACHO: 
2.546 
DATA: 
13/08/2012 
AUTOR: 
Enerbrás Centrais Elétricas S.A. 
POTÊNCIA: 
64.300 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
9 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Açungui 2C 
25°3'39"S 
49°33'57"W 
450 
411,6 
13.100 
PB Aceito 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Açungui 2A 
24°55'13"S 
49°28'33"W 
347 
334 
5.100 
Disponível 
(inventariado) 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo.
  PCH Açungui 2B      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do Barramento      24°56'15"S
49°28'27"W      24°56'17"S
49°28'30"W    
NA Montante (m)      370      374    
NA Jusante (m)      347      348    
Queda Bruta (m)      23      26    
Área do Reservatório (km²)      0,81      1,48    
Potência (kW)      9.100      12.000    
Energia Média (kWméd)      5.070      6.430    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT      27,9      31,17    
NOME DO RIO:    Açungui          ESTADO:        PR        SUB-
BACIA:      81
DESPACHO:    2.546          DATA:        13/08/2012              
AUTOR:    Enerbrás Centrais Elétricas S.A.                                
POTÊNCIA:    64.300 kW          EIXOS
IDENTIFICADOS:        9              
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                    
Aproveitamento a      Coordenadas da Casa de      NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  Condição  
montante      Força      (m)        (m)        (kW)        
PCH Açungui 2C    25°3'39"S
49°33'57"W      450        411,6        13.100      PB Aceito    
Aproveitamento a      Coordenadas do Limite      NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  Condição  
jusante      Máximo do Reservatório      (m)        (m)        (kW)        
PCH Açungui 2A    24°55'13"S
49°28'33"W      347        334        5.100      Disponível
(inventariado)    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 838/2016–SCG/ANEEL, de 28/11/2016 
 
9. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
GeoEnergy Engenharia e Serviços Ltda e Enebrás Projetos de Usinas Hidrelétricas 
Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Marcelo Gasparetto 
5909015-2 
057702-2 SC 
Responsável Geral do Projeto  
Márcio Polanski 
20153674468 
PR-25829/D 
Estudos cartográficos e topográficos 
Daniel Zonta 
20153761875 
097732-4-SC 
Estudos cartográficos e topográficos 
Andreza Marta da Costa 
20152071182  
PR-96884/D 
Estudos geotécnicos 
Elaine Nogoseke 
20153730040 
PR-71420/D 
Estudos geotécnicos 
Marcelo Gasparetto 
5909015-2 
057702-2 SC 
Estudos hidrológicos 
Ademar Alexandre Brehmer 
Rohregger 
5908963-6 
053746-0 SC 
Estudos energéticos 
Marcelo Gasparetto 
5909015-2 
057702-2 SC 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Documento não emitido 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Documento não emitido 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
10. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico.
Empresa Projetista:  GeoEnergy Engenharia e Serviços Ltda e Enebrás Projetos de Usinas Hidrelétricas
Ltda.      
Responsável Técnico    Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Marcelo Gasparetto  5909015-2    057702-2 SC  Responsável Geral do Projeto
Márcio Polanski  20153674468    PR-25829/D  Estudos cartográficos e topográficos
Daniel Zonta  20153761875    097732-4-SC  Estudos cartográficos e topográficos
Andreza Marta da Costa  20152071182    PR-96884/D  Estudos geotécnicos
Elaine Nogoseke  20153730040    PR-71420/D  Estudos geotécnicos
Marcelo Gasparetto  5909015-2    057702-2 SC  Estudos hidrológicos
Ademar Alexandre Brehmer
Rohregger  5908963-6    053746-0 SC  Estudos energéticos
Marcelo Gasparetto  5909015-2    057702-2 SC  Estruturas extravasoras
Tipo de licença    Documento não emitido
Número    
Órgão emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão remanescente    
Tipo de Licença    Documento não emitido
Número    
Órgão Emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão de usos consuntivos    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 838/2016–SCG/ANEEL, de 28/11/2016 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é superior, mas os níveis operacionais não interferem 
em outros aproveitamentos. 
 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Açungui 2B 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
1.686 
NOME DO RIO DA USINA: 
Açungui 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
81102000 
Balsa do Jacaré 
Açungui 
1.700 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
81080000 
Pedra Branca 
Açungui 
1.360 
81019350 
Ponte do Açungui 
Açungui 
582 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
1.755 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre perfil Creager 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Concreto 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Marcelo Gasparetto 
Nº DA 
ART3 
5909015-2 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
81102000 
Balsa do Jacaré 
Açungui 
1.700 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 12.000 kW é superior à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 2 turbinas de 6186 kW e 2 geradores de potência unitária 
nominal de 6667 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
11. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
                                                          
3 Documento nº 48513.028838/2016-00.
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é superior, mas os níveis operacionais não interferem
em outros aproveitamentos.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  1.686  NOME DO RIO DA USINA:    Açungui  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
81102000  Balsa do Jacaré    Açungui    1.700
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
81080000  Pedra Branca    Açungui    1.360
81019350  Ponte do Açungui    Açungui    582
          
          
          
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    1.755    TR (anos):    1.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira Livre perfil Creager          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Concreto          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Marcelo Gasparetto        Nº DA
ART3  5909015-2
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
81102000  Balsa do Jacaré    Açungui    1.700    
Estudos Energéticos  A potência de 12.000 kW é superior à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 2 turbinas de 6186 kW e 2 geradores de potência unitária
nominal de 6667 kVA, com 0,9 de fator de potência.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 838/2016–SCG/ANEEL, de 28/11/2016 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
12. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Açungui 2B 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
24°56'17"S 
49°28'30"W 
Coordenadas da casa de força 
24°56'17"S 
49°28'30"W 
Potência Instalada Total (kW) 
12.000 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
6667 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,9 
Potência instalada por turbina (kW) 
6186 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
7,99 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93,00% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,00% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 
1,26% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
3,73% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,53 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
26 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,08% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
36 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,18 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
 
 
13. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Açungui 2B conforme solicitado pela Translead e pela Strobel, bem como o encaminhamento 
de documento ao Instituto das Águas do Paraná, para fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que 
o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes. 
 
 
 
 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
PCH Açungui 2B  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  24°56'17"S
49°28'30"W
Coordenadas da casa de força  24°56'17"S
49°28'30"W
Potência Instalada Total (kW)  12.000
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  6667
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,9
Potência instalada por turbina (kW)  6186
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  7,99
Rendimento nominal por turbina (%)  93,00%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,00%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)  1,26%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  3,73%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,53
H : Queda bruta nominal (m)
b  26
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  1,08%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  36
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,18
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 838/2016–SCG/ANEEL, de 28/11/2016 
14. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
15. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Açungui 2B sob a titularidade de Translead Empreendimentos e Incorporações Ltda e 
Construtora Strobel Ltda. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
16. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento ao Instituto de Águas do Paraná, para fins da emissão 
da DRDH. 
 
 
 
YURI FERREIRA GOMES DIAS 
Especialista em Regulação 
 
De acordo: 
 
 
LUDIMILA LIMA DA SILVA 
Superintendente Adjunta de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 838/2016–SCG/ANEEL, de 28/11/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Açungui 2B 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1979 
11,02 
10,15 
11,93 
9,37 
23,61 
10,87 
10,92 
10,94 
24,66 
36,80 
30,25 
32,80 
1980 
22,43 
26,34 
27,66 
24,17 
16,24 
16,59 
33,22 
28,18 
35,94 
28,37 
22,60 
58,86 
1981 
55,75 
32,13 
22,23 
18,51 
16,73 
14,93 
13,54 
12,31 
11,59 
16,13 
16,99 
25,60 
1982 
13,67 
30,25 
18,48 
14,39 
12,77 
42,25 
44,38 
21,92 
16,56 
38,49 
63,48 
46,17 
1983 
34,53 
32,77 
49,19 
35,99 
93,08 
107,68 
120,85 
47,08 
69,13 
42,69 
33,33 
35,52 
1984 
32,70 
27,45 
25,02 
23,17 
30,07 
30,43 
23,67 
32,71 
32,74 
24,34 
39,64 
31,68 
1985 
22,27 
28,72 
21,48 
21,31 
17,36 
16,31 
14,55 
12,40 
14,47 
12,62 
11,80 
9,07 
1986 
12,12 
17,24 
15,66 
12,78 
17,65 
11,86 
10,06 
15,99 
11,39 
14,50 
21,67 
41,74 
1987 
21,01 
33,13 
15,27 
15,55 
61,58 
40,84 
25,46 
19,33 
18,91 
20,06 
17,18 
15,82 
1988 
15,47 
20,15 
23,03 
17,01 
51,25 
31,26 
21,44 
16,55 
16,24 
16,71 
13,25 
12,35 
1989 
26,17 
29,40 
21,17 
25,16 
31,85 
18,99 
26,48 
22,14 
33,12 
19,75 
17,44 
21,09 
1990 
95,38 
34,53 
25,74 
20,18 
19,00 
19,93 
49,03 
37,57 
46,64 
44,88 
44,80 
25,76 
1991 
23,66 
25,52 
24,50 
19,89 
18,26 
25,54 
18,02 
17,41 
14,56 
24,60 
17,72 
21,72 
1992 
14,92 
19,54 
33,80 
19,64 
47,35 
37,23 
29,39 
32,63 
25,15 
22,79 
17,90 
16,15 
1993 
22,23 
40,64 
24,66 
18,94 
26,43 
33,80 
30,97 
21,04 
56,33 
71,08 
31,66 
35,01 
1994 
28,21 
31,05 
27,90 
23,14 
21,07 
27,27 
30,18 
20,05 
16,83 
18,66 
23,42 
26,13 
1995 
107,50 
48,96 
39,76 
26,68 
22,72 
23,06 
30,54 
21,80 
30,39 
37,99 
23,74 
21,45 
1996 
46,99 
56,96 
50,48 
36,92 
24,69 
24,79 
25,95 
26,20 
33,35 
43,34 
38,24 
39,13 
1997 
73,51 
71,72 
41,48 
26,87 
23,10 
28,89 
28,20 
23,44 
30,47 
46,37 
54,98 
48,38 
1998 
70,29 
54,61 
92,10 
86,41 
50,86 
44,16 
58,76 
61,19 
103,33 
111,57 
47,06 
38,44 
1999 
43,84 
59,61 
38,33 
32,15 
27,54 
27,57 
39,28 
21,58 
21,70 
19,95 
17,69 
15,64 
2000 
17,15 
26,71 
26,22 
16,40 
13,98 
16,51 
17,90 
18,70 
47,99 
36,20 
26,05 
34,66 
2001 
35,04 
45,91 
39,56 
27,71 
37,69 
34,81 
39,96 
30,18 
28,49 
61,47 
29,98 
38,74 
2002 
46,71 
37,26 
34,33 
24,99 
27,22 
21,10 
20,77 
25,24 
33,10 
26,14 
25,90 
37,45 
2003 
45,93 
54,76 
36,83 
29,45 
23,13 
24,86 
31,45 
20,43 
22,21 
23,44 
22,04 
30,01 
2004 
31,22 
34,44 
35,37 
26,25 
33,06 
39,69 
40,76 
30,22 
29,31 
42,33 
38,00 
35,79 
2005 
42,59 
25,08 
21,35 
20,41 
23,23 
21,93 
20,25 
19,43 
63,97 
60,44 
34,04 
27,34 
2006 
24,30 
25,12 
21,13 
15,62 
13,92 
12,56 
13,15 
12,79 
20,58 
20,86 
22,61 
22,96 
2007 
42,31 
30,46 
23,45 
19,93 
27,39 
18,79 
22,42 
17,29 
14,26 
13,01 
20,56 
31,97 
2008 
30,77 
22,12 
22,24 
26,16 
30,34 
30,07 
19,19 
41,13 
18,73 
31,13 
26,72 
18,54 
2009 
26,90 
35,47 
19,65 
15,92 
13,09 
12,68 
53,19 
31,55 
59,28 
53,64 
39,00 
32,82 
2010 
86,22 
69,77 
60,75 
55,16 
55,77 
42,78 
39,08 
32,45 
25,53 
30,05 
24,76 
61,61 
2011 
61,83 
89,40 
46,51 
33,29 
26,97 
27,65 
41,61 
110,35 
39,93 
41,80 
30,04 
25,18 
2012 
29,47 
23,84 
22,11 
26,85 
22,33 
62,74 
32,82 
22,29 
20,48 
22,33 
18,36 
21,75 
2013 
23,36 
41,26 
30,70 
21,72 
18,49 
63,21 
54,97 
28,29 
36,70 
33,59 
26,67 
23,63 
2014 
29,49 
19,71 
33,92 
22,62 
24,21 
51,14 
21,95 
17,85 
27,39 
26,59 
25,16 
38,35 
2015 
32,42 
47,75 
32,47 
25,49 
34,36 
25,97
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Açungui 2B                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1979  11,02  10,15  11,93  9,37  23,61  10,87  10,92  10,94  24,66  36,80  30,25  32,80
1980  22,43  26,34  27,66  24,17  16,24  16,59  33,22  28,18  35,94  28,37  22,60  58,86
1981  55,75  32,13  22,23  18,51  16,73  14,93  13,54  12,31  11,59  16,13  16,99  25,60
1982  13,67  30,25  18,48  14,39  12,77  42,25  44,38  21,92  16,56  38,49  63,48  46,17
1983  34,53  32,77  49,19  35,99  93,08  107,68  120,85  47,08  69,13  42,69  33,33  35,52
1984  32,70  27,45  25,02  23,17  30,07  30,43  23,67  32,71  32,74  24,34  39,64  31,68
1985  22,27  28,72  21,48  21,31  17,36  16,31  14,55  12,40  14,47  12,62  11,80  9,07
1986  12,12  17,24  15,66  12,78  17,65  11,86  10,06  15,99  11,39  14,50  21,67  41,74
1987  21,01  33,13  15,27  15,55  61,58  40,84  25,46  19,33  18,91  20,06  17,18  15,82
1988  15,47  20,15  23,03  17,01  51,25  31,26  21,44  16,55  16,24  16,71  13,25  12,35
1989  26,17  29,40  21,17  25,16  31,85  18,99  26,48  22,14  33,12  19,75  17,44  21,09
1990  95,38  34,53  25,74  20,18  19,00  19,93  49,03  37,57  46,64  44,88  44,80  25,76
1991  23,66  25,52  24,50  19,89  18,26  25,54  18,02  17,41  14,56  24,60  17,72  21,72
1992  14,92  19,54  33,80  19,64  47,35  37,23  29,39  32,63  25,15  22,79  17,90  16,15
1993  22,23  40,64  24,66  18,94  26,43  33,80  30,97  21,04  56,33  71,08  31,66  35,01
1994  28,21  31,05  27,90  23,14  21,07  27,27  30,18  20,05  16,83  18,66  23,42  26,13
1995  107,50  48,96  39,76  26,68  22,72  23,06  30,54  21,80  30,39  37,99  23,74  21,45
1996  46,99  56,96  50,48  36,92  24,69  24,79  25,95  26,20  33,35  43,34  38,24  39,13
1997  73,51  71,72  41,48  26,87  23,10  28,89  28,20  23,44  30,47  46,37  54,98  48,38
1998  70,29  54,61  92,10  86,41  50,86  44,16  58,76  61,19  103,33  111,57  47,06  38,44
1999  43,84  59,61  38,33  32,15  27,54  27,57  39,28  21,58  21,70  19,95  17,69  15,64
2000  17,15  26,71  26,22  16,40  13,98  16,51  17,90  18,70  47,99  36,20  26,05  34,66
2001  35,04  45,91  39,56  27,71  37,69  34,81  39,96  30,18  28,49  61,47  29,98  38,74
2002  46,71  37,26  34,33  24,99  27,22  21,10  20,77  25,24  33,10  26,14  25,90  37,45
2003  45,93  54,76  36,83  29,45  23,13  24,86  31,45  20,43  22,21  23,44  22,04  30,01
2004  31,22  34,44  35,37  26,25  33,06  39,69  40,76  30,22  29,31  42,33  38,00  35,79
2005  42,59  25,08  21,35  20,41  23,23  21,93  20,25  19,43  63,97  60,44  34,04  27,34
2006  24,30  25,12  21,13  15,62  13,92  12,56  13,15  12,79  20,58  20,86  22,61  22,96
2007  42,31  30,46  23,45  19,93  27,39  18,79  22,42  17,29  14,26  13,01  20,56  31,97
2008  30,77  22,12  22,24  26,16  30,34  30,07  19,19  41,13  18,73  31,13  26,72  18,54
2009  26,90  35,47  19,65  15,92  13,09  12,68  53,19  31,55  59,28  53,64  39,00  32,82
2010  86,22  69,77  60,75  55,16  55,77  42,78  39,08  32,45  25,53  30,05  24,76  61,61
2011  61,83  89,40  46,51  33,29  26,97  27,65  41,61  110,35  39,93  41,80  30,04  25,18
2012  29,47  23,84  22,11  26,85  22,33  62,74  32,82  22,29  20,48  22,33  18,36  21,75
2013  23,36  41,26  30,70  21,72  18,49  63,21  54,97  28,29  36,70  33,59  26,67  23,63
2014  29,49  19,71  33,92  22,62  24,21  51,14  21,95  17,85  27,39  26,59  25,16  38,35
2015  32,42  47,75  32,47  25,49  34,36  25,97