AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 
DESPACHO Nº 1.425, DE 24 DE MAIO DE 2021 
 
 
Texto Original 
 
Texto Compilado 
 
O SUPERINTENDENTE DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DE TRANSMISSÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso das atribuições delegadas 
pela Portaria ANEEL nº 3.926, de 29 de março de 2016, alterada pela Portaria ANEEL nº 6.619, de 15 de 
dezembro de 2020, e considerando o que consta do Processo nº 48500.002410/2021-13, decide autorizar 
a implantação de reforços em instalações sob responsabilidade de ELETROSUL - Eletrosul Centrais 
Elétricas S/A relacionados no Anexo, com prazo para início da operação comercial a contar da data de 
publicação deste Despacho. 
 
 
 
 
IVO SECHI NAZARENO 
 
(Alterado o escopo indicado na Coluna "Descrição do reforço" e a data de necessidade sistêmica indicada 
na Coluna "Data de Necessidade", pelo DSP SCT/ANEEL 4.137, de 28.12.2021) 
 
(Alterado o escopo dos reforços de pequeno porte das SE Curitiba, indicado na coluna "Descrição do 
Reforço", pelo DSP SCT/ANEEL 567, de 02.03.2023) 
 
(Alterada a coluna "Descrição do reforço", pelo DSP SCE/ANEEL 547, de 28.02.2025)

Anexo 
 
Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-dade 
(*) 
Prazo 
(**) 
CGT 
ELETROSUL 
008284/2019 
SE ANASTACIO 
230 
Substituição de 1 Disjuntor do vão Dourados 
(DJ742). 
 
O novo disjuntor deve ser capaz de realizar 
aberturas com as TRT apresentadas no 
RELATÓRIO DEOP/SEACS 10/ 2019, sem 
reignição. 
Atualmente 
30 
CGT 
ELETROSUL 
005254/2019 
SE BIGUACU 
138 
Substituição 
de 
3 
Transformadores 
de 
Corrente do vão Biguaçu Quintino Bocaiúva 
(BQB). 
 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): 31,5 kA. 
dez/22 
30 
CGT 
ELETROSUL 
005562/2019 
SE BIGUACU 
138 
Substituição 
de 
3 
Transformadores 
de 
Corrente do vão Florianópolis C-1 (FLO 1). 
 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 
kA. 
dez/22 
30 
CGT 
ELETROSUL 
005577/2019 
SE BIGUACU 
138 
Substituição 
de 
3 
Transformadores 
de 
Corrente do vão Tie ou Amarre (TIE-138). 
 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 
kA. 
dez/22 
30 
CGT 
ELETROSUL 
005586/2019 
SE BIGUACU 
138 
Substituição 
de 
3 
Transformadores 
de 
Corrente 
do 
vão 
Tijucas 
(TJS). 
 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 
kA. 
dez/22 
30 
CGT 
ELETROSUL 
005903/2019 
SE BLUMENAU 
230 
Substituição 
de 
3 
Transformadores 
de 
Corrente do vão Barra Interligação P1-P2 
(BAP1-230/P2 
DJ852). 
 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 40 
kA. 
dez/24 
dez/24 
CGT 
ELETROSUL 
005912/2019 
SE BLUMENAU 
230 
Substituição 
de 
3 
Transformadores 
de 
Corrente 
do 
vão 
Itajaí 
C1 
(ITJ 
1). 
 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 40 
kA. 
dez/24 
dez/24 
CGT 
ELETROSUL 
005919/2019 
SE BLUMENAU 
230 
Substituição 
de 
3 
Transformadores 
de 
Corrente 
do 
vão 
Itajaí 
C2 
(ITJ 
2). 
 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 40 
kA. 
dez/24 
dez/24
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-dade
(*)  Prazo
(**)
CGT
ELETROSUL  008284/2019  SE ANASTACIO  230  Substituição de 1 Disjuntor do vão Dourados
(DJ742).
O novo disjuntor deve ser capaz de realizar
aberturas com as TRT apresentadas no
RELATÓRIO DEOP/SEACS 10/ 2019, sem
reignição.  Atualmente  30
CGT
ELETROSUL  005254/2019  SE BIGUACU  138  Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão Biguaçu Quintino Bocaiúva
(BQB).
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): 31,5 kA.  dez/22  30
CGT
ELETROSUL  005562/2019  SE BIGUACU  138  Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão Florianópolis C-1 (FLO 1).
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5
kA.  dez/22  30
CGT
ELETROSUL  005577/2019  SE BIGUACU  138  Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão Tie ou Amarre (TIE-138).
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5
kA.  dez/22  30
CGT
ELETROSUL  005586/2019  SE BIGUACU  138  Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão Tijucas (TJS).
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5
kA.  dez/22  30
CGT
ELETROSUL  005903/2019  SE BLUMENAU  230  Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão Barra Interligação P1-P2
(BAP1-230/P2 DJ852).
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 40
kA.  dez/24  dez/24
CGT
ELETROSUL  005912/2019  SE BLUMENAU  230  Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão Itajaí C1 (ITJ 1).
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 40
kA.  dez/24  dez/24
CGT
ELETROSUL  005919/2019  SE BLUMENAU  230  Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão Itajaí C2 (ITJ 2).
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 40
kA.  dez/24  dez/24

Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-dade 
(*) 
Prazo 
(**) 
CGT 
ELETROSUL 
000221/2019 
SE CAXIAS 6 
230 
Instalação de RDP (unidade de bay) adicional 
para monitoração de variáveis adicionais no 
TR1, através da ampliação da entrada de dados 
analógicos. Este novo equipamento deverá ser 
interligado, através de fibra ótica, na unidade 
central de registros de perturbações, já 
existente (RPV311). 
dez/22 
30 
CGT 
ELETROSUL 
000222/2019 
SE CAXIAS 6 
230 
Instalação de RDP (unidade de bay) adicional 
para monitoração de variáveis adicionais no 
TR2, através da ampliação da entrada de 
dados analógicos. Este novo equipamento 
deverá ser interligado, através de fibra ótica, 
na unidade central de registros de 
perturbações, já existente (RPV311). 
dez/22 
30 
CGT 
ELETROSUL 
006438/2019 
SE CURITIBA 
230 
Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de 
Terra do vão TF1-230/BAP1-230 (CS791 / 
CS793) 
. 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50 
kA. 
Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de 
Terra do vão TF1-230/BAP1-230 (CS791 / 
CS793). Capacidade do novo equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 
kA 
(Redação dada pelo DSP SCT/ANEEL 567, de 
02.03.2023) 
dez/21 
30 
CGT 
ELETROSUL 
006446/2019 
SE CURITIBA 
230 
Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de 
Terra do vão TF1-230/BAP2-230 (CS795 / 
CS797) 
. 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50 
kA. 
Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de 
Terra do vão TF1-230/BAP2-230 (CS795 / 
CS797). Capacidade do novo equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 
kA. 
(Redação dada pelo DSP SCT/ANEEL 567, de 
02.03.2023) 
dez/21 
30 
CGT 
ELETROSUL 
006449/2019 
SE CURITIBA 
230 
Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de 
Terra do vão TF2-230/BAP1-230 (CS801 / 
CS803) 
. 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50 
kA. 
Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de 
Terra do vão TF2-230/BAP1-230 (CS801 / 
CS803). Capacidade do novo equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 
kA. 
(Redação dada pelo DSP SCT/ANEEL 567, de 
02.03.2023) 
dez/21 
30
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-dade
(*)  Prazo
(**)
CGT
ELETROSUL  000221/2019  SE CAXIAS 6  230  Instalação de RDP (unidade de bay) adicional
para monitoração de variáveis adicionais no
TR1, através da ampliação da entrada de dados
analógicos. Este novo equipamento deverá ser
interligado, através de fibra ótica, na unidade
central de registros de perturbações, já
existente (RPV311).  dez/22  30
CGT
ELETROSUL  000222/2019  SE CAXIAS 6  230  Instalação de RDP (unidade de bay) adicional
para monitoração de variáveis adicionais no
TR2, através da ampliação da entrada de
dados analógicos. Este novo equipamento
deverá ser interligado, através de fibra ótica,
na unidade central de registros de
perturbações, já existente (RPV311).  dez/22  30
CGT
ELETROSUL  006438/2019  SE CURITIBA  230  Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de
Terra do vão TF1-230/BAP1-230 (CS791 /
CS793) .
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50
kA.
Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de
Terra do vão TF1-230/BAP1-230 (CS791 /
CS793). Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63
kA
(Redação dada pelo DSP SCT/ANEEL 567, de
02.03.2023)  dez/21  30
CGT
ELETROSUL  006446/2019  SE CURITIBA  230  Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de
Terra do vão TF1-230/BAP2-230 (CS795 /
CS797) .
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50
kA.
Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de
Terra do vão TF1-230/BAP2-230 (CS795 /
CS797). Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63
kA.
(Redação dada pelo DSP SCT/ANEEL 567, de
02.03.2023)  dez/21  30
CGT
ELETROSUL  006449/2019  SE CURITIBA  230  Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de
Terra do vão TF2-230/BAP1-230 (CS801 /
CS803) .
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50
kA.
Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de
Terra do vão TF2-230/BAP1-230 (CS801 /
CS803). Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63
kA.
(Redação dada pelo DSP SCT/ANEEL 567, de
02.03.2023)  dez/21  30

Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-dade 
(*) 
Prazo 
(**) 
CGT 
ELETROSUL 
006458/2019 
SE CURITIBA 
230 
Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de 
Terra do vão TF2-230/BAP2-230 (CS805 / 
CS807) 
. 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): 40 kA. 
Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de 
Terra do vão TF2-230/BAP2-230 (CS805 / 
CS807). Capacidade do novo equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 
kA 
(Redação dada pelo DSP SCT/ANEEL 567, de 
02.03.2023) 
dez/21 
30 
CGT 
ELETROSUL 
005699/2019 
SE CURITIBA 
230 
Substituição 
de 
3 
Transformadores 
de 
Corrente do vão TF1-230/BAP1-230 (TC 
DJ792). 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50 
kA. 
Substituição 
de 
3 
Transformadores 
de 
Corrente do vão TF1-230/BAP1-230 (TC 
DJ792). Capacidade do novo equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 
kA. 
(Redação dada pelo DSP SCT/ANEEL 567, de 
02.03.2023) 
dez/21 
30 
CGT 
ELETROSUL 
005736/2019 
SE CURITIBA 
230 
Substituição 
de 
3 
Transformadores 
de 
Corrente do vão TF1-230/BAP2-230 (TC 
DJ794). 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50 
kA. 
Substituição 
de 
3 
Transformadores 
de 
Corrente do vão TF1-230/BAP2-230 (TC 
DJ794). Capacidade do novo equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 
kA 
(Redação dada pelo DSP SCT/ANEEL 567, de 
02.03.2023) 
dez/21 
30 
CGT 
ELETROSUL 
005744/2019 
SE CURITIBA 
230 
Substituição 
de 
3 
Transformadores 
de 
Corrente do vão TF2-230/BAP1-230 (TC 
DJ802). 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50 
kA. 
Substituição 
de 
3 
Transformadores 
de 
Corrente do vão TF2-230/BAP1-230 (TC 
DJ802). Capacidade do novo equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 
kA. 
(Redação dada pelo DSP SCT/ANEEL 567, de 
02.03.2023) 
dez/21 
30
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-dade
(*)  Prazo
(**)
CGT
ELETROSUL  006458/2019  SE CURITIBA  230  Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de
Terra do vão TF2-230/BAP2-230 (CS805 /
CS807) .
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): 40 kA.
Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de
Terra do vão TF2-230/BAP2-230 (CS805 /
CS807). Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63
kA
(Redação dada pelo DSP SCT/ANEEL 567, de
02.03.2023)  dez/21  30
CGT
ELETROSUL  005699/2019  SE CURITIBA  230  Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão TF1-230/BAP1-230 (TC
DJ792).
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50
kA.
Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão TF1-230/BAP1-230 (TC
DJ792). Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63
kA.
(Redação dada pelo DSP SCT/ANEEL 567, de
02.03.2023)  dez/21  30
CGT
ELETROSUL  005736/2019  SE CURITIBA  230  Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão TF1-230/BAP2-230 (TC
DJ794).
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50
kA.
Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão TF1-230/BAP2-230 (TC
DJ794). Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63
kA
(Redação dada pelo DSP SCT/ANEEL 567, de
02.03.2023)  dez/21  30
CGT
ELETROSUL  005744/2019  SE CURITIBA  230  Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão TF2-230/BAP1-230 (TC
DJ802).
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50
kA.
Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão TF2-230/BAP1-230 (TC
DJ802). Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63
kA.
(Redação dada pelo DSP SCT/ANEEL 567, de
02.03.2023)  dez/21  30

Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-dade 
(*) 
Prazo 
(**) 
CGT 
ELETROSUL 
005753/2019 
SE CURITIBA 
230 
Substituição 
de 
3 
Transformadores 
de 
Corrente do vão TF2-230/BAP2-230 (TC 
DJ804). 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50 
kA. 
Substituição 
de 
3 
Transformadores 
de 
Corrente do vão TF2-230/BAP2-230 (TC 
DJ804). Capacidade do novo equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63 
kA. 
(Redação dada pelo DSP SCT/ANEEL 567, de 
02.03.2023) 
dez/21 
30 
CGT 
ELETROSUL 
008558/2019 
SE DOURADOS 
230 
Substituição de 1 Disjuntor do vão Anastácio 
(DJ792). 
 
O novo disjuntor deve ser capaz de realizar 
aberturas com as TRT apresentadas no 
RELATÓRIO DEOP/SEACS 10/ 2019, sem 
reignição. 
Atualmente 
30 
CGT 
ELETROSUL 
005812/2019 
SE FARROUPILHA 
230 
Substituição 
de 
3 
Transformadores 
de 
Corrente do vão Caxias C-2 (CAX 2). 
 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): 40 kA. 
dez/23 
dez/23 
CGT 
ELETROSUL 
006909/2019 
SE GRAVATAI2 
230 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de 
Terra 
do 
vão 
BAA2-230 
(CS89-238) 
. 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curtocircuito (kA): no mínimo 50 
kA. 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de 
Terra 
do 
vão 
BAA2-230 
(CS89-238) 
. 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curtocircuito (kA): 63 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
CGT 
ELETROSUL 
006921/2019 
SE GRAVATAI2 
230 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de 
Terra 
do 
vão 
BAA2-230 
(CS89-248) 
. 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curtocircuito (kA): no mínimo 50 
kA. 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de 
Terra 
do 
vão 
BAA2-230 
(CS89-248) 
. 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curtocircuito (kA): 63 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
CGT 
ELETROSUL 
006935/2019 
SE GRAVATAI2 
230 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de 
Terra 
do 
vão 
BAB2-230 
(CS89-240) 
. 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curtocircuito (kA): no mínimo 50 
kA. 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de 
Terra 
do 
vão 
BAB2-230 
(CS89-240) 
. 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curtocircuito (kA): 63 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-dade
(*)  Prazo
(**)
CGT
ELETROSUL  005753/2019  SE CURITIBA  230  Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão TF2-230/BAP2-230 (TC
DJ804).
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 50
kA.
Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão TF2-230/BAP2-230 (TC
DJ804). Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 63
kA.
(Redação dada pelo DSP SCT/ANEEL 567, de
02.03.2023)  dez/21  30
CGT
ELETROSUL  008558/2019  SE DOURADOS  230  Substituição de 1 Disjuntor do vão Anastácio
(DJ792).
O novo disjuntor deve ser capaz de realizar
aberturas com as TRT apresentadas no
RELATÓRIO DEOP/SEACS 10/ 2019, sem
reignição.  Atualmente  30
CGT
ELETROSUL  005812/2019  SE FARROUPILHA  230  Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão Caxias C-2 (CAX 2).
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): 40 kA.  dez/23  dez/23
CGT
ELETROSUL  006909/2019  SE GRAVATAI2  230  Substituição de 1 Secionadora sem Chave de
Terra do vão BAA2-230 (CS89-238) .
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curtocircuito (kA): no mínimo 50
kA.
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de
Terra do vão BAA2-230 (CS89-238) .
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curtocircuito (kA): 63 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
CGT
ELETROSUL  006921/2019  SE GRAVATAI2  230  Substituição de 1 Secionadora sem Chave de
Terra do vão BAA2-230 (CS89-248) .
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curtocircuito (kA): no mínimo 50
kA.
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de
Terra do vão BAA2-230 (CS89-248) .
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curtocircuito (kA): 63 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
CGT
ELETROSUL  006935/2019  SE GRAVATAI2  230  Substituição de 1 Secionadora sem Chave de
Terra do vão BAB2-230 (CS89-240) .
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curtocircuito (kA): no mínimo 50
kA.
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de
Terra do vão BAB2-230 (CS89-240) .
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curtocircuito (kA): 63 kA.  dez/23
Imediata  dez/23

Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-dade 
(*) 
Prazo 
(**) 
CGT 
ELETROSUL 
006946/2019 
SE GRAVATAI2 
230 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de 
Terra 
do 
vão 
BAB2-230 
(CS89-250) 
. 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curtocircuito (kA): no mínimo 50 
kA. 
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de 
Terra 
do 
vão 
BAB2-230 
(CS89-250) 
. 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curtocircuito (kA): 63 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
CGT 
ELETROSUL 
006542/2019 
SE GRAVATAI2 
230 
Substituição de 1 Secionadora com Chave de 
Terra do vão BC4 (CS29-29 / CS29-260) . 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curtocircuito (kA): no mínimo 50 
kA. 
Substituição de 1 Secionadora com Chave de 
Terra do vão BC4 (CS29- 29 / CS29-260) . 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curtocircuito (kA): 63 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
CGT 
ELETROSUL 
006596/2019 
SE GRAVATAI2 
230 
Substituição de 1 Secionadora com Chave de 
Terra do vão BC5 (CS29-31 / CS29-262) . 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curtocircuito (kA): no mínimo 50 
kA. 
Substituição de 1 Secionadora com Chave de 
Terra do vão BC5 (CS29- 31 / CS29-262) . 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curtocircuito (kA): 63 kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
CGT 
ELETROSUL 
006563/2019 
SE GRAVATAI2 
230 
Substituição de 3 Secionadoras sem Chave de 
Terra do vão BC4-230 (CS89-242 / CS89- 244 / 
CS89-246) . Capacidade do novo equipamento: 
Capacidade nominal de curtocircuito (kA): no 
mínimo 50 kA. 
Substituição de 3 Secionadoras sem Chave de 
Terra do vão BC4-230 (CS89-242 / CS89- 244 / 
CS89-246) . Capacidade do novo equipamento: 
Capacidade nominal de curtocircuito (kA): 63 
kA 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
CGT 
ELETROSUL 
006602/2019 
SE GRAVATAI2 
230 
Substituição de 3 Secionadoras sem Chave de 
Terra do vão BC5-230 (CS89-252 / CS89-254 / 
CS89-256) . Capacidade do novo equipamento: 
Capacidade nominal de curtocircuito (kA): no 
mínimo 50 kA. 
Substituição de 3 Secionadoras sem Chave de 
Terra do vão BC5-230 (CS89-252 / CS89- 254 / 
CS89-256) . Capacidade do novo equipamento: 
Capacidade nominal de curtocircuito (kA): 63 
kA. 
dez/23 
Imediata 
dez/23 
CGT 
ELETROSUL 
000223/2019 
SE IJUI 2 
230 
Instalação de RDP (unidade de bay) adicional 
para monitoração de variáveis adicionais no 
TR1 da SE Ijui 2, através da ampliação da 
entrada de dados analógicos. Este novo 
equipamento deverá ser interligado, através 
de fibra ótica, na unidade central de registros 
de perturbações, já existente (RPV311). 
dez/22 
30
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-dade
(*)  Prazo
(**)
CGT
ELETROSUL  006946/2019  SE GRAVATAI2  230  Substituição de 1 Secionadora sem Chave de
Terra do vão BAB2-230 (CS89-250) .
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curtocircuito (kA): no mínimo 50
kA.
Substituição de 1 Secionadora sem Chave de
Terra do vão BAB2-230 (CS89-250) .
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curtocircuito (kA): 63 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
CGT
ELETROSUL  006542/2019  SE GRAVATAI2  230  Substituição de 1 Secionadora com Chave de
Terra do vão BC4 (CS29-29 / CS29-260) .
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curtocircuito (kA): no mínimo 50
kA.
Substituição de 1 Secionadora com Chave de
Terra do vão BC4 (CS29- 29 / CS29-260) .
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curtocircuito (kA): 63 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
CGT
ELETROSUL  006596/2019  SE GRAVATAI2  230  Substituição de 1 Secionadora com Chave de
Terra do vão BC5 (CS29-31 / CS29-262) .
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curtocircuito (kA): no mínimo 50
kA.
Substituição de 1 Secionadora com Chave de
Terra do vão BC5 (CS29- 31 / CS29-262) .
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curtocircuito (kA): 63 kA.  dez/23
Imediata  dez/23
CGT
ELETROSUL  006563/2019  SE GRAVATAI2  230  Substituição de 3 Secionadoras sem Chave de
Terra do vão BC4-230 (CS89-242 / CS89- 244 /
CS89-246) . Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curtocircuito (kA): no
mínimo 50 kA.
Substituição de 3 Secionadoras sem Chave de
Terra do vão BC4-230 (CS89-242 / CS89- 244 /
CS89-246) . Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curtocircuito (kA): 63
kA  dez/23
Imediata  dez/23
CGT
ELETROSUL  006602/2019  SE GRAVATAI2  230  Substituição de 3 Secionadoras sem Chave de
Terra do vão BC5-230 (CS89-252 / CS89-254 /
CS89-256) . Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curtocircuito (kA): no
mínimo 50 kA.
Substituição de 3 Secionadoras sem Chave de
Terra do vão BC5-230 (CS89-252 / CS89- 254 /
CS89-256) . Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curtocircuito (kA): 63
kA.  dez/23
Imediata  dez/23
CGT
ELETROSUL  000223/2019  SE IJUI 2  230  Instalação de RDP (unidade de bay) adicional
para monitoração de variáveis adicionais no
TR1 da SE Ijui 2, através da ampliação da
entrada de dados analógicos. Este novo
equipamento deverá ser interligado, através
de fibra ótica, na unidade central de registros
de perturbações, já existente (RPV311).  dez/22  30

Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-dade 
(*) 
Prazo 
(**) 
CGT 
ELETROSUL 
000224/2019 
SE IJUI 2 
230 
Instalação de RDP (unidade de bay) adicional 
para monitoração de variáveis adicionais no 
TR2 da SE Ijui 2, através da ampliação da 
entrada de dados analógicos. Este novo 
equipamento deverá ser interligado, através 
de fibra ótica, na unidade central de registros 
de perturbações, já existente (RPV311). 
dez/22 
30 
CGT 
ELETROSUL 
007327/2019 
SE ITAJAI 
138 
Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de 
Terra do vão Tie ou Amarre 138 kV (CS611 / 
CS613) 
. 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 
kA. 
dez/24 
dez/24 
CGT 
ELETROSUL 
005950/2019 
SE ITAJAI 
138 
Substituição 
de 
3 
Transformadores 
de 
Corrente do vão Camboriú Morro do Boi 
(CMB). 
 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 
kA. 
dez/24 
dez/24 
CGT 
ELETROSUL 
006017/2019 
SE ITAJAI 
138 
Substituição 
de 
3 
Transformadores 
de 
Corrente 
do 
vão 
Ilhota 
C1 
(ITA 
1). 
 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 
kA. 
dez/24 
dez/24 
CGT 
ELETROSUL 
006022/2019 
SE ITAJAI 
138 
Substituição 
de 
3 
Transformadores 
de 
Corrente 
do 
vão 
Ilhota 
C-2 
(ITA 
2). 
 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 
kA. 
dez/24 
dez/24 
CGT 
ELETROSUL 
006005/2019 
SE ITAJAI 
138 
Substituição 
de 
3 
Transformadores 
de 
Corrente 
do 
vão 
Itajaí 
Fazenda 
(IFA). 
 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 
kA. 
dez/24 
dez/24 
CGT 
ELETROSUL 
006030/2019 
SE ITAJAI 
138 
Substituição 
de 
3 
Transformadores 
de 
Corrente 
do 
vão 
TF1-138 
(TF1-138). 
 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 
kA. 
dez/24 
dez/24 
CGT 
ELETROSUL 
006036/2019 
SE ITAJAI 
138 
Substituição 
de 
3 
Transformadores 
de 
Corrente 
do 
vão 
TF2-138 
(TF2-138). 
 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 
kA. 
dez/24 
dez/24 
CGT 
ELETROSUL 
006046/2019 
SE ITAJAI 
138 
Substituição 
de 
3 
Transformadores 
de 
Corrente do vão Tie ou Amarre 138 kV (TIE-138 
DJ612). 
 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 
kA. 
dez/24 
dez/24
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-dade
(*)  Prazo
(**)
CGT
ELETROSUL  000224/2019  SE IJUI 2  230  Instalação de RDP (unidade de bay) adicional
para monitoração de variáveis adicionais no
TR2 da SE Ijui 2, através da ampliação da
entrada de dados analógicos. Este novo
equipamento deverá ser interligado, através
de fibra ótica, na unidade central de registros
de perturbações, já existente (RPV311).  dez/22  30
CGT
ELETROSUL  007327/2019  SE ITAJAI  138  Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de
Terra do vão Tie ou Amarre 138 kV (CS611 /
CS613) .
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5
kA.  dez/24  dez/24
CGT
ELETROSUL  005950/2019  SE ITAJAI  138  Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão Camboriú Morro do Boi
(CMB).
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5
kA.  dez/24  dez/24
CGT
ELETROSUL  006017/2019  SE ITAJAI  138  Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão Ilhota C1 (ITA 1).
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5
kA.  dez/24  dez/24
CGT
ELETROSUL  006022/2019  SE ITAJAI  138  Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão Ilhota C-2 (ITA 2).
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5
kA.  dez/24  dez/24
CGT
ELETROSUL  006005/2019  SE ITAJAI  138  Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão Itajaí Fazenda (IFA).
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5
kA.  dez/24  dez/24
CGT
ELETROSUL  006030/2019  SE ITAJAI  138  Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão TF1-138 (TF1-138).
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5
kA.  dez/24  dez/24
CGT
ELETROSUL  006036/2019  SE ITAJAI  138  Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão TF2-138 (TF2-138).
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5
kA.  dez/24  dez/24
CGT
ELETROSUL  006046/2019  SE ITAJAI  138  Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão Tie ou Amarre 138 kV (TIE-138
DJ612).
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5
kA.  dez/24  dez/24

Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-dade 
(*) 
Prazo 
(**) 
CGT 
ELETROSUL 
007094/2019 
SE ITAJAI 
138 
Substituição de 4 Secionadoras sem Chave de 
Terra do vão Camboriú Morro do Boi (CS631 / 
CS633 
/ 
CS635 
/ 
CS637) 
. 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 
kA. 
dez/24 
dez/24 
CGT 
ELETROSUL 
007140/2019 
SE ITAJAI 
138 
Substituição de 4 Secionadoras sem Chave de 
Terra do vão Ilhota C1 (CS601 / CS603 / CS605 
/ 
CS607) 
. 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 
kA. 
dez/24 
dez/24 
CGT 
ELETROSUL 
007175/2019 
SE ITAJAI 
138 
Substituição de 4 Secionadoras sem Chave de 
Terra do vão Ilhota C-2 (CS581 / CS583 / CS585 
/ 
CS587) 
. 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 
kA. 
 
Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de 
Terra do vão Ilhota C-2 (CS581 / CS585) 
Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de 
Terra do vão Ilhota C-2 (CS581 / CS585). 
(Redação dada pelo DSP SCE/ANEEL 547, de 
28.02.2025) 
dez/24 
dez/24 
CGT 
ELETROSUL 
007115/2019 
SE ITAJAI 
138 
Substituição de 4 Secionadoras sem Chave de 
Terra do vão Itajaí Fazenda (CS621 / CS623 / 
CS625 
/ 
CS627) 
. 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 
kA. 
dez/24 
dez/24 
CGT 
ELETROSUL 
007200/2019 
SE ITAJAI 
138 
Substituição de 4 Secionadoras sem Chave de 
Terra do vão TF1-138 (CS571 / CS573 / CS575 / 
CS577) 
. 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 
kA. 
dez/24 
dez/24 
CGT 
ELETROSUL 
007309/2019 
SE ITAJAI 
138 
Substituição de 4 Secionadoras sem Chave de 
Terra do vão TF2-138 (CS591 / CS593 / CS595 / 
CS597) 
. 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 
kA. 
dez/24 
dez/24 
CGT 
ELETROSUL 
005113/2019 
SE JOINVILLE 
69 
Substituição de 1 Disjuntor do vão Joinville I C-
2 
(DJ352). 
 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 
kA. 
dez/22 
30 
CGT 
ELETROSUL 
006109/2019 
SE JOINVILLE 
230 
Substituição 
de 
3 
Transformadores 
de 
Corrente do vão Vega do Sul C-1 (VSL 1). 
 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): 40 kA. 
dez/24 
dez/24
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-dade
(*)  Prazo
(**)
CGT
ELETROSUL  007094/2019  SE ITAJAI  138  Substituição de 4 Secionadoras sem Chave de
Terra do vão Camboriú Morro do Boi (CS631 /
CS633 / CS635 / CS637) .
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5
kA.  dez/24  dez/24
CGT
ELETROSUL  007140/2019  SE ITAJAI  138  Substituição de 4 Secionadoras sem Chave de
Terra do vão Ilhota C1 (CS601 / CS603 / CS605
/ CS607) .
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5
kA.  dez/24  dez/24
CGT
ELETROSUL  007175/2019  SE ITAJAI  138  Substituição de 4 Secionadoras sem Chave de
Terra do vão Ilhota C-2 (CS581 / CS583 / CS585
/ CS587) .
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5
kA.
Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de
Terra do vão Ilhota C-2 (CS581 / CS585)
Substituição de 2 Secionadoras sem Chave de
Terra do vão Ilhota C-2 (CS581 / CS585).
(Redação dada pelo DSP SCE/ANEEL 547, de
28.02.2025)  dez/24  dez/24
CGT
ELETROSUL  007115/2019  SE ITAJAI  138  Substituição de 4 Secionadoras sem Chave de
Terra do vão Itajaí Fazenda (CS621 / CS623 /
CS625 / CS627) .
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5
kA.  dez/24  dez/24
CGT
ELETROSUL  007200/2019  SE ITAJAI  138  Substituição de 4 Secionadoras sem Chave de
Terra do vão TF1-138 (CS571 / CS573 / CS575 /
CS577) .
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5
kA.  dez/24  dez/24
CGT
ELETROSUL  007309/2019  SE ITAJAI  138  Substituição de 4 Secionadoras sem Chave de
Terra do vão TF2-138 (CS591 / CS593 / CS595 /
CS597) .
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5
kA.  dez/24  dez/24
CGT
ELETROSUL  005113/2019  SE JOINVILLE  69  Substituição de 1 Disjuntor do vão Joinville I C-
2 (DJ352).
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 31,5
kA.  dez/22  30
CGT
ELETROSUL  006109/2019  SE JOINVILLE  230  Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão Vega do Sul C-1 (VSL 1).
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): 40 kA.  dez/24  dez/24

Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-dade 
(*) 
Prazo 
(**) 
CGT 
ELETROSUL 
006111/2019 
SE JOINVILLE 
230 
Substituição 
de 
3 
Transformadores 
de 
Corrente do vão Vega do Sul C-2 (VSL 2). 
 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): 40 kA. 
dez/24 
dez/24 
CGT 
ELETROSUL 
005843/2019 
SE LONDRINA ESU 
230 
Substituição 
de 
3 
Transformadores 
de 
Corrente 
do 
vão 
TF3-230 
(TF3-230). 
 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 40 
kA. 
dez/22 
30 
CGT 
ELETROSUL 
005862/2019 
SE LONDRINA ESU 
230 
Substituição 
de 
3 
Transformadores 
de 
Corrente 
do 
vão 
TF4-230 
(TF4-230). 
 
Capacidade do novo equipamento: Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 40 
kA. 
dez/22 
30 
CGT 
ELETROSUL 
000225/2019 
SE 
N.PETROPOLIS2 
230 
Instalação de RDP (unidade de bay) adicional 
para monitoração de variáveis adicionais no 
TR1 da SE N.Petrópolis 2, através da ampliação 
da entrada de dados analógicos. Este novo 
equipamento deverá ser interligado, através 
de fibra ótica, na unidade central de registros 
de perturbações, já existente (RPV311). 
dez/22 
30 
CGT 
ELETROSUL 
000144/2019 
SE 
SIDEROPOL.ESU 
230 
Implantação 
de 
SEP 
para 
controle 
de 
carregamento dos TRs 230/69 kV da SE 
Siderópolis. A obra consiste na implantação de 
um painel e um relé de proteção, o qual 
monitora 
as 
correntes 
dos 
quatro 
transformadores da SE e promove disparo 
sobre os circuitos de 69 kV FLA, CFL, SRS C1 e 
SRS C2. 
Atualmente 
Concluíd
a 
CGT 
ELETROSUL 
000145/2019 
SE 
SIDEROPOL.ESU 
230 
Implantação 
de 
SEP 
para 
controle 
de 
carregamento dos TRs 230/69 kV da SE 
Siderópolis. A obra consiste na implantação de 
um painel e um relé de proteção, o qual 
monitora 
as 
correntes 
dos 
quatro 
transformadores da SE e promove disparo 
sobre os circuitos de 69 kV FLA, CFL, SRS C1 e 
SRS C2. 
Atualmente 
Concluíd
a 
CGT 
ELETROSUL 
000146/2019 
SE 
SIDEROPOL.ESU 
230 
Implantação 
de 
SEP 
para 
controle 
de 
carregamento dos TRs 230/69 kV da SE 
Siderópolis. A obra consiste na implantação de 
um painel e um relé de proteção, o qual 
monitora 
as 
correntes 
dos 
quatro 
transformadores da SE e promove disparo 
sobre os circuitos de 69 kV FLA, CFL, SRS C1 e 
SRS C2. 
Atualmente 
Concluíd
a 
CGT 
ELETROSUL 
000147/2019 
SE 
SIDEROPOL.ESU 
230 
Implantação 
de 
SEP 
para 
controle 
de 
carregamento dos TRs 230/69 kV da SE 
Siderópolis. A obra consiste na implantação de 
um painel e um relé de proteção, o qual 
monitora 
as 
correntes 
dos 
quatro 
transformadores da SE e promove disparo 
sobre os circuitos de 69 kV FLA, CFL, SRS C1 e 
SRS C2. 
Atualmente 
Concluíd
a 
* A obra não pode receber Termo de Liberação ou constar nos relatórios de integração de reforços sem receita prévia do ONS com data de entrada em 
operação comercial anterior a sua Data de Necessidade. 
** O Prazo pode ser apresentado em meses ou apresentado como data para entrada em operação comercial.
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-dade
(*)  Prazo
(**)
CGT
ELETROSUL  006111/2019  SE JOINVILLE  230  Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão Vega do Sul C-2 (VSL 2).
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): 40 kA.  dez/24  dez/24
CGT
ELETROSUL  005843/2019  SE LONDRINA ESU  230  Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão TF3-230 (TF3-230).
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 40
kA.  dez/22  30
CGT
ELETROSUL  005862/2019  SE LONDRINA ESU  230  Substituição de 3 Transformadores de
Corrente do vão TF4-230 (TF4-230).
Capacidade do novo equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no mínimo 40
kA.  dez/22  30
CGT
ELETROSUL  000225/2019  SE
N.PETROPOLIS2  230  Instalação de RDP (unidade de bay) adicional
para monitoração de variáveis adicionais no
TR1 da SE N.Petrópolis 2, através da ampliação
da entrada de dados analógicos. Este novo
equipamento deverá ser interligado, através
de fibra ótica, na unidade central de registros
de perturbações, já existente (RPV311).  dez/22  30
CGT
ELETROSUL  000144/2019  SE
SIDEROPOL.ESU  230  Implantação de SEP para controle de
carregamento dos TRs 230/69 kV da SE
Siderópolis. A obra consiste na implantação de
um painel e um relé de proteção, o qual
monitora as correntes dos quatro
transformadores da SE e promove disparo
sobre os circuitos de 69 kV FLA, CFL, SRS C1 e
SRS C2.  Atualmente  Concluíd
a
CGT
ELETROSUL  000145/2019  SE
SIDEROPOL.ESU  230  Implantação de SEP para controle de
carregamento dos TRs 230/69 kV da SE
Siderópolis. A obra consiste na implantação de
um painel e um relé de proteção, o qual
monitora as correntes dos quatro
transformadores da SE e promove disparo
sobre os circuitos de 69 kV FLA, CFL, SRS C1 e
SRS C2.  Atualmente  Concluíd
a
CGT
ELETROSUL  000146/2019  SE
SIDEROPOL.ESU  230  Implantação de SEP para controle de
carregamento dos TRs 230/69 kV da SE
Siderópolis. A obra consiste na implantação de
um painel e um relé de proteção, o qual
monitora as correntes dos quatro
transformadores da SE e promove disparo
sobre os circuitos de 69 kV FLA, CFL, SRS C1 e
SRS C2.  Atualmente  Concluíd
a
CGT
ELETROSUL  000147/2019  SE
SIDEROPOL.ESU  230  Implantação de SEP para controle de
carregamento dos TRs 230/69 kV da SE
Siderópolis. A obra consiste na implantação de
um painel e um relé de proteção, o qual
monitora as correntes dos quatro
transformadores da SE e promove disparo
sobre os circuitos de 69 kV FLA, CFL, SRS C1 e
SRS C2.  Atualmente  Concluíd
a