. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 642/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 13 de setembro de 2016. 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.000259/2015-31 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica COR 174, com 
Registro Ativo conferido à empresa Alupar 
Investimentos S.A. , por meio do Despacho 
nº 318, de 10 de fevereiro de 2015, localizada 
nos municípios de Orizona e Ipameri, no 
estado de Goiás. 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) COR 174, com 24.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob 
o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.GO.035595-0.01, com Registro Ativo 
conferido à empresa Alupar Investimentos S.A.  (Alupar), por meio do Despacho nº 318, de 10 de 
fevereiro de 2015, localizada no rio Corumbá, sub-bacia 60, na bacia hidrográfica do rio Paraná, nos 
municípios de Orizona e Ipameri, no estado de Goiás. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 19/12/2013, o Despacho n° 4.319 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico 
do rio Corumbá, onde foram identificados 17 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH 
COR 174. 
 
3. 
Em 10 de fevereiro de 2015, por meio do Despacho nº 318, foi conferido o Registro 
Ativo à empresa Alupar.. 
 
4. 
Em 15 de janeiro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a 
esse empreendimento.  
 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela empresa Alupar para emissão do Despacho de 
Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação 
e exploração da PCH COR 174. 
 
                                                          
1 Por meio da correspondência ALP-005-16, Documento nº 48513.001239/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 642/2016–SCG/ANEEL, de 13/09/2016 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere 
na partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 4.319, de 19/12/2013. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH COR 174 
PCH COR 174 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
17°11'41,76"S 
48°1'57,99"W 
17°11'38,3085239999994"S 
48°1'59,0167200000047"W 
NA Montante (m) 
672,5 
672,5 
NA Jusante (m) 
664 
663,9 
Queda Bruta (m) 
8,5 
8,6 
Área do Reservatório (km²) 
1,34 
1,339123 
Potência (kW) 
24,3 
24.000 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
254,4 
240,23 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Corumbá 
ESTADO: 
GO 
SUB-
BACIA: 
60 
DESPACHO: 
4.319 
DATA: 
19/12/2013 
AUTOR: 
Optigera S.A. e Lemos Construções, Transporte, Areia e Cascalho Ltda. 
POTÊNCIA: 
419.900 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
17 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH COR 181 
17°9'0,1"S 
48°0'39,73"W 
681,3 
672,5 
25.200 
Registro Ativo 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH COR 164 
17°13'49"S 
48°4'40,4"W 
664 
656,53 
20.000 
DRS 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo.
PCH COR 174      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do barramento    17°11'41,76"S
48°1'57,99"W      17°11'38,3085239999994"S
48°1'59,0167200000047"W    
NA Montante (m)    672,5      672,5    
NA Jusante (m)    664      663,9    
Queda Bruta (m)    8,5      8,6    
Área do Reservatório (km²)    1,34      1,339123    
Potência (kW)    24,3      24.000    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT    254,4      240,23    
NOME DO RIO:  Corumbá      ESTADO:        GO      SUB-
BACIA:    60
DESPACHO:  4.319      DATA:        19/12/2013          
AUTOR:  Optigera S.A. e Lemos Construções, Transporte, Areia e Cascalho Ltda.                        
POTÊNCIA:  419.900 kW      EIXOS
IDENTIFICADOS:        17          
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                          
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força    NA        NA      Potência
(kW)    Condição  
      Montante        Jusante            
      (m)        (m)            
PCH COR 181  17°9'0,1"S
48°0'39,73"W  681,3        672,5        25.200    Registro Ativo  
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório    NA        NA      Potência
(kW)    Condição  
      Montante        Jusante            
      (m)        (m)            
PCH COR 164  17°13'49"S
48°4'40,4"W  664        656,53        20.000    DRS  
Coordenadas da Casa de
Força
Potência
(kW)
Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório
Potência
(kW)

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 642/2016–SCG/ANEEL, de 13/09/2016 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
VLB ENGENHARIA 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Jose Henrique Rodrigues 
Lopes 
20155374232 
MG-12545/D 
Responsável Geral do 
Projeto  
Jadir de Souza Moreira / 
Joubert Bairral Vasconcelos 
92221220151422874 / 
14201500000002770675 
5062343692-SP / 
0400000037305-MG 
Estudos cartográficos 
e topográficos 
Claudio Marcio da Silva 
20155546785 
MG-65918/D 
Estudos geotécnicos 
Nathanael Villela de Ávila 
20160049549 
MG-4453/D 
Estudos hidrológicos 
Jose Henrique Rodrigues 
Lopes 
20155374232 
MG-12545/D 
Estudos energéticos 
Nathanael Villela de Ávila 
20160049549 
MG-4453/D 
Estruturas 
extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não possui 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não possui 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados 
indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem 
ao uso ótimo do potencial hidráulico. 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda bruta descrita no Sumário Executivo, 8,60 m, é superior à estimada no estudo de 
inventário, 8,50 m. Enquanto o nível de montante foi mantido e o nível de jusante alterado, 
de 672,5 para 663,9, sem ocasionar interferência no aproveitamento de jusante.
Empresa Projetista:  VLB ENGENHARIA    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Jose Henrique Rodrigues
Lopes  20155374232  MG-12545/D  Responsável Geral do
Projeto
Jadir de Souza Moreira /
Joubert Bairral Vasconcelos  92221220151422874 /
14201500000002770675  5062343692-SP /
0400000037305-MG  Estudos cartográficos
e topográficos
Claudio Marcio da Silva  20155546785  MG-65918/D  Estudos geotécnicos
Nathanael Villela de Ávila  20160049549  MG-4453/D  Estudos hidrológicos
Jose Henrique Rodrigues
Lopes  20155374232  MG-12545/D  Estudos energéticos
Nathanael Villela de Ávila  20160049549  MG-4453/D  Estruturas
extravasoras
  Tipo de licença    Não possui
  Número    
  Órgão emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão remanescente    
  Tipo de Licença    Não possui
  Número    
  Órgão Emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão de usos consuntivos    
Queda e níveis operacionais  A queda bruta descrita no Sumário Executivo, 8,60 m, é superior à estimada no estudo de
inventário, 8,50 m. Enquanto o nível de montante foi mantido e o nível de jusante alterado,
de 672,5 para 663,9, sem ocasionar interferência no aproveitamento de jusante.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 642/2016–SCG/ANEEL, de 13/09/2016 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH COR 174 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
15951 
NOME DO RIO DA USINA: 
Corumbá 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
60510010 
ENGENHEIRO AMORIM 
RIO CORUMBÁ 
15200 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
60544990 
Pires do Rio 
rio Corumbá 
20700 
60540000 
Montes Claros 
rio Piracanjuba 
3680 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
3.468 
TR (anos): 
10.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Terra/Concreto 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Nathanael Villela de Ávila 
MG-4453/D 
Nº DA ART 
20160049549 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
60510010 
engenheiro Amorim 
rio Corumbá 
15200 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 24.000 kW descrita no Sumário Executivo é inferior à estimada 
no inventário, 24.300 kW. O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 8.247 
kW e 3 geradores de potência unitária nominal de 8888 kVA, com 0,9 de fator 
de potência. 
 
10. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são 
de responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para 
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  15951  NOME DO RIO DA USINA:    Corumbá  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
60510010  ENGENHEIRO AMORIM    RIO CORUMBÁ    15200
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
60544990  Pires do Rio    rio Corumbá    20700
60540000  Montes Claros    rio Piracanjuba    3680
          
          
          
          
  3.468  TR (anos):  10.000  
  livre      
  Terra/Concreto      
  Nathanael Villela de Ávila
MG-4453/D    Nº DA ART  20160049549
        
NOME  RIO  A.D. (em km²):
engenheiro Amorim  rio Corumbá  15200

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 642/2016–SCG/ANEEL, de 13/09/2016 
apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), 
desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH COR 174 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
24.000 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
8.888 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
8.247 / 32,36 
Rendimento da turbina 
93,00% 
Rendimento do gerador 
97,00% 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
2,00% 
Indisponibilidade programada (%) 
3,00% 
Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,204 
Queda bruta nominal (m) 
8,6 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,28% 
Consumo Interno (kW médio) 
72 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
0 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
12. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o 
processo seria sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade 
de emissão de algum ato referente à aprovação do projeto apresentado pela empresa Alupar. 
 
13. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse 
sentido. O Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI-PCH), etapa já cumprida pelo empreendedor. 
 
14. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, 
do Sumário Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH COR 174, nos 
termos da REN 343/2008, quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
 
15. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e 
que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, 
conforme excerto a seguir transcrito:  
 
 
 
 [...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores 
do potencial hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade.
PCH COR 174  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  24.000
Número de Unidades Geradoras  3
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  8.888 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  8.247 / 32,36
Rendimento da turbina  93,00%
Rendimento do gerador  97,00%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  2,00%
Indisponibilidade programada (%)  3,00%
Perdas hidráulicas nominais (m)  0,204
Queda bruta nominal (m)  8,6
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  1,28%
Consumo Interno (kW médio)  72
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  0
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 642/2016–SCG/ANEEL, de 13/09/2016 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso 
do potencial hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro 
da Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração 
de Reserva de Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento 
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação 
dessas ações, quando couber, imediatamente após a publicação do DRI-PCH 
previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da 
ANEEL, caso o interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis 
por até 3 (três) anos, a critério da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]  
 
16. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser 
emitido o DRS-PCH referente à PCH COR 174 à empresa Alupar. , bem como o encaminhamento de 
documento à Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos 
Metropolitanos (SECIMA), para fins da emissão da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por 
meio da emissão do DRS-PCH referente à PCH COR 174 sob a titularidade da empresa Alupar.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 642/2016–SCG/ANEEL, de 13/09/2016 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
19. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à SECIMA, para fins da emissão da 
DRDH. 
 
 
 
CYNTIHA MENDONÇA MOREIRA 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
 
De acordo: 
 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 642/2016–SCG/ANEEL, de 13/09/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH COR 174 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1972  
 
 
 
162,8 
131,7 
111,6 
89,9 
74,1 
156,7 
251,7 
340,4 
1973 
334 
428,7 
424 
440,4 
247,9 
195,8 
162,9 
131 
114,9 
224,1 
333,9 
294,1 
1974 
271,1 
241,8 
423,5 
444,8 
277 
210,9 
174,1 
149,2 
115,8 
183,4 
134,9 
178,6 
1975 
228,2 
226,5 
167,5 
305 
168,1 
127,6 
115,7 
92,1 
72,7 
102,3 
139,3 
157,1 
1976 
173,7 
191,2 
300,4 
215,9 
161,4 
123,5 
99,3 
81,7 
90,9 
129,6 
263,1 
585,2 
1977 
458,9 
415,7 
265,3 
259,8 
197,6 
169,9 
134,6 
111,5 
108,9 
117,5 
147,1 
272,4 
1978 
501,9 
339,3 
438,7 
329,2 
221 
185,6 
160,3 
128,5 
109,4 
140,5 
227,9 
332,8 
1979 
637,5 
709,2 
438,7 
325,5 
244,4 
213,1 
177,7 
149 
146,3 
137 
243 
235,9 
1980 
503,6 
586,3 
390,3 
381,7 
268,7 
222,5 
188 
150,4 
133 
133,1 
200,9 
287,5 
1981 
300 
213,7 
308,8 
296,7 
206,6 
168,4 
143,7 
116,2 
94,6 
194,6 
367,7 
339,3 
1982 
632,4 
456 
649,9 
467,4 
341,3 
269,3 
223,2 
196,2 
179,2 
225,4 
201,9 
278,9 
1983 
557,6 
679,8 
775,5 
549,8 
363,7 
291 
246,5 
203,2 
185,6 
207,2 
341,5 
496,6 
1984 
429,4 
323 
320,9 
302,4 
233 
176,3 
146,7 
137 
134,2 
123,8 
121,9 
204,9 
1985 
386,6 
290,3 
291,5 
264,7 
191,9 
155,9 
137,3 
118,4 
111,5 
137,6 
190,8 
242,8 
1986 
370,9 
338,4 
254,2 
181,4 
153,9 
124,3 
109,4 
120,2 
94,3 
100,8 
112,3 
240,5 
1987 
310,9 
288,1 
307,8 
282,3 
192,2 
150,7 
122,7 
100,7 
88,8 
115,4 
232,7 
474,6 
1988 
382,2 
448,8 
460,7 
343,6 
239,1 
203,3 
162,6 
135,1 
108,4 
134,3 
229,6 
285,4 
1989 
252,6 
343,4 
318,1 
230,6 
173,5 
147,6 
124,4 
113 
115,5 
102,9 
196 
503,6 
1990 
525,4 
333,4 
273,1 
239,5 
201,5 
157 
136,7 
112,5 
118,8 
129,9 
130,9 
134,6 
1991 
167,6 
213 
394 
398,3 
216,7 
173,5 
160,3 
148,4 
137,1 
116,9 
153,3 
285,3 
1992 
353,5 
426,9 
358,8 
428,6 
299,9 
203,1 
167 
142,2 
141,9 
212,7 
439,3 
584,3 
1993 
418,1 
579,1 
428,1 
384,8 
240,1 
191,8 
153,3 
137,4 
121,3 
141,4 
141,9 
383,9 
1994 
628,7 
413,3 
824,7 
488,4 
287,3 
223,9 
180,8 
141,1 
107,7 
107,4 
189,2 
358,4 
1995 
382,3 
464,2 
391 
417,8 
301,5 
203,6 
156,6 
123,2 
100,5 
109 
176,9 
251,4 
1996 
184,1 
158,7 
265 
195,1 
141,4 
109,5 
87 
74,7 
65,7 
81,2 
162,5 
210,9 
1997 
413,6 
297,8 
387,1 
494 
280,4 
213,8 
157,7 
117,7 
108,7 
102 
123,7 
194,6 
1998 
235,7 
306,7 
291,3 
202,5 
138,3 
112,1 
82 
64,9 
52,7 
86,4 
231,2 
281,3 
1999 
216,6 
187,3 
353,3 
174,8 
120,3 
88,7 
74,5 
59,1 
65,8 
89,2 
148,4 
226,8 
2000 
378 
400,2 
499,8 
296,1 
188 
136,9 
108,5 
86,7 
123,6 
94,6 
261,1 
368,3 
2001 
285,8 
219,8 
365,7 
268,9 
167,3 
131 
97,7 
76,7 
82,1 
126,3 
200,1 
268,9 
2002 
445,7 
514,8 
344,2 
263,3 
171,3 
128 
101,2 
82,8 
89,1 
72,1 
158,7 
190,5 
2003 
316,9 
300,9 
345,2 
295,6 
175,7 
129,7 
99,5 
82,5 
74,4 
79,3 
123,2 
156,8 
2004 
387,3 
789,1 
686,7 
591,1 
412 
224,6 
167,2 
130,1 
98,2 
116,8 
170 
207,3 
2005 
347,9 
315,5 
408,3 
220,1 
146,7 
109,1 
87,8 
76 
71,3 
67,7 
156,9 
510 
2006 
241,7 
203,8 
512,5 
552,7 
303,2 
229,3 
182 
170,4 
159,9 
288,4 
370,4 
478,3 
2007 
599 
692,3 
464,9 
322,3 
250,8 
226,5 
211,7 
151,3 
114,5 
74,4 
109,4 
181,2 
2008 
216,9 
313,2 
484,5 
247,8 
257,8 
223,5 
142,9 
53,7 
56,7 
108,2 
108,8 
226,4 
2009 
254,9 
264,7 
185 
342,6 
287,7 
216,1 
181,5 
131,7 
135,9 
240,1 
276,3 
327,9 
2010 
398,1 
263,3 
179,8 
219 
186,3 
149,3 
150,9 
140,7 
131,4 
127,5 
226,3 
369,6
Série de vazões médias mensais informada para a PCH COR 174                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1972          162,8  131,7  111,6  89,9  74,1  156,7  251,7  340,4
1973  334  428,7  424  440,4  247,9  195,8  162,9  131  114,9  224,1  333,9  294,1
1974  271,1  241,8  423,5  444,8  277  210,9  174,1  149,2  115,8  183,4  134,9  178,6
1975  228,2  226,5  167,5  305  168,1  127,6  115,7  92,1  72,7  102,3  139,3  157,1
1976  173,7  191,2  300,4  215,9  161,4  123,5  99,3  81,7  90,9  129,6  263,1  585,2
1977  458,9  415,7  265,3  259,8  197,6  169,9  134,6  111,5  108,9  117,5  147,1  272,4
1978  501,9  339,3  438,7  329,2  221  185,6  160,3  128,5  109,4  140,5  227,9  332,8
1979  637,5  709,2  438,7  325,5  244,4  213,1  177,7  149  146,3  137  243  235,9
1980  503,6  586,3  390,3  381,7  268,7  222,5  188  150,4  133  133,1  200,9  287,5
1981  300  213,7  308,8  296,7  206,6  168,4  143,7  116,2  94,6  194,6  367,7  339,3
1982  632,4  456  649,9  467,4  341,3  269,3  223,2  196,2  179,2  225,4  201,9  278,9
1983  557,6  679,8  775,5  549,8  363,7  291  246,5  203,2  185,6  207,2  341,5  496,6
1984  429,4  323  320,9  302,4  233  176,3  146,7  137  134,2  123,8  121,9  204,9
1985  386,6  290,3  291,5  264,7  191,9  155,9  137,3  118,4  111,5  137,6  190,8  242,8
1986  370,9  338,4  254,2  181,4  153,9  124,3  109,4  120,2  94,3  100,8  112,3  240,5
1987  310,9  288,1  307,8  282,3  192,2  150,7  122,7  100,7  88,8  115,4  232,7  474,6
1988  382,2  448,8  460,7  343,6  239,1  203,3  162,6  135,1  108,4  134,3  229,6  285,4
1989  252,6  343,4  318,1  230,6  173,5  147,6  124,4  113  115,5  102,9  196  503,6
1990  525,4  333,4  273,1  239,5  201,5  157  136,7  112,5  118,8  129,9  130,9  134,6
1991  167,6  213  394  398,3  216,7  173,5  160,3  148,4  137,1  116,9  153,3  285,3
1992  353,5  426,9  358,8  428,6  299,9  203,1  167  142,2  141,9  212,7  439,3  584,3
1993  418,1  579,1  428,1  384,8  240,1  191,8  153,3  137,4  121,3  141,4  141,9  383,9
1994  628,7  413,3  824,7  488,4  287,3  223,9  180,8  141,1  107,7  107,4  189,2  358,4
1995  382,3  464,2  391  417,8  301,5  203,6  156,6  123,2  100,5  109  176,9  251,4
1996  184,1  158,7  265  195,1  141,4  109,5  87  74,7  65,7  81,2  162,5  210,9
1997  413,6  297,8  387,1  494  280,4  213,8  157,7  117,7  108,7  102  123,7  194,6
1998  235,7  306,7  291,3  202,5  138,3  112,1  82  64,9  52,7  86,4  231,2  281,3
1999  216,6  187,3  353,3  174,8  120,3  88,7  74,5  59,1  65,8  89,2  148,4  226,8
2000  378  400,2  499,8  296,1  188  136,9  108,5  86,7  123,6  94,6  261,1  368,3
2001  285,8  219,8  365,7  268,9  167,3  131  97,7  76,7  82,1  126,3  200,1  268,9
2002  445,7  514,8  344,2  263,3  171,3  128  101,2  82,8  89,1  72,1  158,7  190,5
2003  316,9  300,9  345,2  295,6  175,7  129,7  99,5  82,5  74,4  79,3  123,2  156,8
2004  387,3  789,1  686,7  591,1  412  224,6  167,2  130,1  98,2  116,8  170  207,3
2005  347,9  315,5  408,3  220,1  146,7  109,1  87,8  76  71,3  67,7  156,9  510
2006  241,7  203,8  512,5  552,7  303,2  229,3  182  170,4  159,9  288,4  370,4  478,3
2007  599  692,3  464,9  322,3  250,8  226,5  211,7  151,3  114,5  74,4  109,4  181,2
2008  216,9  313,2  484,5  247,8  257,8  223,5  142,9  53,7  56,7  108,2  108,8  226,4
2009  254,9  264,7  185  342,6  287,7  216,1  181,5  131,7  135,9  240,1  276,3  327,9
2010  398,1  263,3  179,8  219  186,3  149,3  150,9  140,7  131,4  127,5  226,3  369,6

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
 
FL. 09 da Nota Técnica nº 642/2016–SCG/ANEEL, de 13/09/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH COR 174 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2011 
450,1 
283,5 
421,4 
377,2 
207,3 
187,3 
181 
197,5 
143,1 
174,9 
205 
357 
2012 
383,3 
430,1 
346,6 
231,7 
146,8 
166,5 
174,8 
146 
185,1 
136,9 
170,5 
211,1 
2013 
210,2 
300,6 
240,7 
476,8 
233,3 
223,2 
169,5 
147,7 
149,8 
169,4 
173 
305,2 
2014 
221,6 
201,8 
268,2 
385,5
Série de vazões médias mensais informada para a PCH COR 174                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2011  450,1  283,5  421,4  377,2  207,3  187,3  181  197,5  143,1  174,9  205  357
2012  383,3  430,1  346,6  231,7  146,8  166,5  174,8  146  185,1  136,9  170,5  211,1
2013  210,2  300,6  240,7  476,8  233,3  223,2  169,5  147,7  149,8  169,4  173  305,2
2014  221,6  201,8  268,2  385,5