* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
\SCG\NT\144\ndsp20222362 
48524.009780x/2022-00 
NOTA TÉCNICA Nº 659/2022-SCG/ANEEL 
Em 30 de agosto de 2022. 
 
 
 
 
Processo: 48500.005711/2018-01. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena 
Central Hidrelétrica Salto Cristo Rei, com 6.000,00 kW 
de Potência Instalada, com Registro de Intenção à 
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à FBF 
Construtora Eireli. 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) Salto Cristo Rei, com 6.000,00 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) CGH.PH.SC.002593-3.01, com Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI – PCH) conferido à FBF Construtora Eireli. (FBF ou Interessada), por meio do Despacho 
nº 1.920, de 5 de julho de 2019. A usina está localizada no rio Irani, sub-bacia 73, na bacia hidrográfica do 
Rio Uruguai, e sua casa de força se localiza no município de Ponte Serrada, estado de Santa Catarina. 
 
II – DOS FATOS 
2. 
O Despacho nº 1.684, de 30 de maio de 2014, aprova os Estudos de Inventário Hidrelétrico 
do rio Irani, no qual foram identificados 13 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Salto 
Cristo Rei. 
 
3. 
Em 21 de agosto de 2018, por intermédio da Resolução Autorizativa nº 7.245, foi extinta a 
concessão da PCH Salto Cristo Rei, objeto da Portaria nº 1.274, de 19 de outubro de 19881. 
 
2. 
Em 30 de agosto de 2018, a Getop e o Sr. Paulo Victor Azevedo Viana protocolaram na 
ANEEL solicitação de registro de intenção à outorga (DRI-PCH) para a PCH Salto Cristo Rei2. 
 
 
1 A concessão da PCH Salto Cristo Rei foi outorgada à Celulose Irani S.A., sob regime de Autoprodução de Energia Elétrica (APE), 
pelo prazo de 30 (trinta) anos. 
2 Documento nº 48513.030022/2018-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 30/08/2022. 
 
 
3. 
Em 11 de setembro de 2018, por meio do Despacho nº 2.0643, foi conferido o DRI-PCH para 
os recorrentes e admitidas outras solicitações de DRI pelo prazo de 90 dias a contar da publicação da 
Resolução Autorizativa nº 7.245, de 21 de agosto de 2018. 
 
4. 
Em 19 de setembro de 2018, as recorrentes protocolaram Recurso Administrativo4 em face 
da decisão de admitir outras solicitações de DRI pelo prazo de 90 dias, proferida no Despacho nº 
2.064/2018. 
 
5. 
Em 12 de dezembro de 2018, a SCG publicou o Comunicado nº 75, que informa a suspensão 
dos efeitos do Despacho nº 2.064, a contar de 19 de setembro de 2018, até que seja julgado o mérito do 
recurso interposto pela Getop. 
 
6. 
Em 25 de junho de 2019, a Diretoria decidiu6 conhecer e, no mérito, negar provimento ao 
Recurso Administrativo interposto pela Getop e por Paulo Victor Azevedo Viana, em face do Despacho nº 
2.064/2018, mantendo o eixo disponível para outros interessados. 
 
7. 
A SCG conferiu o DRI-PCH para a Celulose Irani S.A. (Irani) e para a FBF Construtora Eireli 
(FBF) desenvolverem o Projeto Básico da PCH Salto Cristo Rei, por meio dos Despachos nº 1.9997, de 18 
de julho de 2019, e nº 1.9208, de 5 de julho de 2019, respectivamente. 
 
4. 
Com fundamento na Nota Técnica nº 780/2019, a SCG emitiu o Despacho nº 2.8329, de 16 
de outubro de 2019, que selecionou os estudos de projeto básico apresentados pela FBF para que fosse 
analisado com vistas à emissão do DRS-PCH. 
 
8. 
Em 31 de outubro de 2019, a Getop protocolou a Carta s/nº contendo o Recurso 
Administrativo10 em face da decisão proferida pelo Despacho nº 2.832/2019. 
 
9. 
Em 7 de novembro de 2019, a SCG publicou o Comunicado nº 1211, que informa a suspensão 
dos efeitos do Despacho nº 2.832, até que seja julgado o mérito do recurso interposto pela Recorrente. 
 
5. 
Em 29 de janeiro de 2020, a SCG emitiu a Nota Técnica nº 40/2020-SCG/ANEEL12, 
encaminhando sua análise técnica acerca do Recurso Administrativo para deliberação por parte da 
diretoria colegiada da ANEEL. 
 
 
3 Documento SicNet nº 48524.006820/2018-00 
4 Documento SicNet nº 48513.032525/2018-00 
5 Documento SicNet nº 48524.009593/2018-00 
6 Documento SicNet nº 48575.003305/2019-00 
7 Documento SicNet nº 48524.006483/2019-00 
8 Documento SicNet nº 48524.006092/2019-00 
9 Documento SicNet nº 48524.009332/2019-00 
10 Documento SicNet nº 48513.030947/2019-00 
11 Documento SicNet nº 48524.009905/2019-00 
12 Documento SicNet nº 48524.001026/2020-00

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 30/08/2022. 
 
 
6. 
Em 29 de abril de 2022, foi protocolado a Correspondência s/nº13 no qual a Getop e o Sr. 
Paulo Vitor Azevedo Viana solicitam a desistência do recurso administrativo interposto. 
 
7. 
Em 2 de maio de 2022, a Diretoria Colegiada da ANEEL emitiu o Despacho nº 1.157, 
decidindo não conhecer do Recurso Administrativo interposto pela Getop Empreendimentos e Gestão 
Ltda. e por Paulo Victor Azevedo Viana, em face do Despacho nº 2.832, de 2019, que decidiu selecionar, 
para fins de avaliação da adequabilidade do Sumário Executivo aos Estudos de Inventário do rio Irani, o 
Projeto Básico da Pequena Central Hidrelétrica - PCH Salto Cristo Rei apresentado pela empresa FBF 
Construtora Eireli, por ausência do interesse de agir e perda de objeto do pedido, haja vista a desistência. 
 
8. 
Saliente-se que a empresa Irani, apesar de encaminhar a sua manifestação com relação ao 
recurso interposto em sede de contraditório, não apresentou qualquer recurso com relação ao Despacho 
nº 2.832/2019.  
 
III – DA ANÁLISE 
9. 
Este eixo foi objeto de concorrência conforme disposto no art. 20º da REN 875/2020, e o 
interessado foi selecionado nos termos do §2º. 
 
10. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020: 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das 
informações e documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, 
penal, administrativa e técnica, inclusive perante o Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (CREA), compreendendo, também, os aspectos de 
segurança relacionados à barragem e demais estruturas do empreendimento 
hidrelétrico. [...] 
 
11. 
A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico. 
 
 
13 Documento SicNet nº 48513.012178/2022-00

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 30/08/2022. 
 
 
 
Figura 1: Arranjo geral da PCH Salto Cristo Rei 
 
12. 
O Quadro 1, apresenta dados relativos à localização do barramento, da casa de força e do 
reservatório da PCH Salto Cristo Rei: 
 
Quadro 1 – Localização da barragem, casa de força e reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF14 
Barramento 
26°56'11" S 
51°53'46" W 
Ponte Serrada/SC e Irani/SC 
Casa de Força 
26°56'2" S 
51°54'17" W 
Ponte Serrada/SC 
Limite máximo do 
Reservatório 
26°56'44" S 
51°53'5" W 
Ponte Serrada/SC e Irani/SC 
 
13. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
14. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 1.684, de 30 de maio de 2014. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Salto Cristo Rei 
 
14 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento.
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF14
Barramento  26°56'11" S
51°53'46" W  Ponte Serrada/SC e Irani/SC
Casa de Força  26°56'2" S
51°54'17" W  Ponte Serrada/SC
Limite máximo do
Reservatório  26°56'44" S
51°53'5" W  Ponte Serrada/SC e Irani/SC

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 30/08/2022. 
 
 
PCH Salto Cristo Rei 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
26°56'10" S 
51°53'46" W 
26°56'11" S 
51°53'46" W 
NA Montante (m) 
1.005,95 
1.006,20 
NA Jusante (m) 
926,48 
925,80 
Queda Bruta (m) 
79,47 
80,40 
Área do Reservatório (km²) 
0,12 
0,24 
Potência (kW) 
6.000 
6.000 
Energia Média (kW méd) 
3.290,00 
3.247,00 
Vazão QMLT15 (m³/s) 
6,61 
6,80 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Irani 
ESTADO: 
SC 
SUB-BACIA: 
73 
DESPACHO: 
1.684 
DATA: 
30/05/2014 
AUTOR: 
Energyx Projetos para a Criação de Usinas Hidroelétricas Ltda., CNPJ n° 
08.019.039/0001-62, Baía Madeiras Renováveis Ltda., inscrita no CNPJ sob o n° 
85.567.139/0001-74; Maia Energia Ltda., CNPJ n° 09.273.453/0001-66; Lindóia 
Energia Ltda., CNPJ n° 09.290.090/0001-77; Rafitec S.A. Indústria e Comércio de 
Sacanas, CNPJ n° 00.763.251/0001-28; Barra das Águas Energética Ltda., CNPJ n° 
09.602.148/0001-70; Wasser Kraft Geração de Energia Elétrica Ltda., CNPJ n° 
08.252.466/0001-96; Celulose Irani S.A., CNPJ n° 92.791.243/0002-94; Lontras 
Energia Ltda., CNPJ n° 13.589.224/0001-22 e Vacaro Geradora de Energia Elétrica 
Ltda., CNPJ n° 10.201785/0001-14. 
POTÊNCIA: 
69.850,00 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
13 (treze) 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento 
a montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
0 
0°0'0" 0 
0°0'0" W 
0,00 
0,00 
0 
Não existe 
Aproveitamento 
a jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
CGH Vacarro 
26°56'3" S 
51°54'17" W 
926,48 
908,90 
1.550 
Disponível 
para 
implantação 
de CGH 
 
15 Vazão Média de Longo Termo.
Estudos de Inventário
26°56'10" S
51°53'46" W
1.005,95
926,48
79,47
0,12
6.000
3.290,00
6,61
NOME DO RIO:  Irani  ESTADO:    SC      SUB-BACIA:    73
DESPACHO:  1.684  DATA:    30/05/2014          
AUTOR:  Energyx Projetos para a Criação de Usinas Hidroelétricas Ltda., CNPJ n°
08.019.039/0001-62, Baía Madeiras Renováveis Ltda., inscrita no CNPJ sob o n°
85.567.139/0001-74; Maia Energia Ltda., CNPJ n° 09.273.453/0001-66; Lindóia
Energia Ltda., CNPJ n° 09.290.090/0001-77; Rafitec S.A. Indústria e Comércio de
Sacanas, CNPJ n° 00.763.251/0001-28; Barra das Águas Energética Ltda., CNPJ n°
09.602.148/0001-70; Wasser Kraft Geração de Energia Elétrica Ltda., CNPJ n°
08.252.466/0001-96; Celulose Irani S.A., CNPJ n° 92.791.243/0002-94; Lontras
Energia Ltda., CNPJ n° 13.589.224/0001-22 e Vacaro Geradora de Energia Elétrica
Ltda., CNPJ n° 10.201785/0001-14.                
POTÊNCIA:  69.850,00  EIXOS
IDENTIFICADOS:      13 (treze)        
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                  
Aproveitamento
a montante  Coordenadas da Casa de
Força  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)      Potência
(kW)    Condição  
0  0°0'0" 0
0°0'0" W  0,00  0,00      0    Não existe  
Aproveitamento
a jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)      Potência
(kW)    Condição  
CGH Vacarro  26°56'3" S
51°54'17" W  926,48  908,90      1.550    Disponível
para
implantação
de CGH  

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 30/08/2022. 
 
 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
15. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
ESB Engenharia Ltda 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Thiago Dal Santo 
7104617-6 
112809-2/SC 
Responsável Geral do Projeto 
Diogo Amandio Klein 
7105536-1 
105446-0/SC 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Mariano Badalotti 
Smaniotto 
7104608-7 
126317-5/SC 
Estudos geotécnicos 
Thiago Dal Santo 
7104613-3 
112809-2/SC 
Estudos hidrológicos 
Thiago Dal Santo 
7104613-3 
112809-2/SC 
Estudos energéticos 
Thiago Dal Santo 
7104617-6 
112809-2/SC 
Estruturas extravasoras 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão remanescente 
 -  
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão Emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
16. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico. 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis 
operacionais  
A queda do Sumário Executivo é ligeiramente superior à que é 
apresentada no inventário, cerca de 0,93 m, com a alteração dos níveis 
operacionais de montante e de jusante. As diferenças apresentadas são
Empresa Projetista:  ESB Engenharia Ltda    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Thiago Dal Santo  7104617-6  112809-2/SC  Responsável Geral do Projeto
Diogo Amandio Klein  7105536-1  105446-0/SC  Estudos cartográficos e
topográficos
Mariano Badalotti
Smaniotto  7104608-7  126317-5/SC  Estudos geotécnicos
Thiago Dal Santo  7104613-3  112809-2/SC  Estudos hidrológicos
Thiago Dal Santo  7104613-3  112809-2/SC  Estudos energéticos
Thiago Dal Santo  7104617-6  112809-2/SC  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  -
Número  -
Órgão emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão remanescente  -
Tipo de Licença  -
Número  -
Órgão Emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão de usos consuntivos  -
Queda e níveis
operacionais  A queda do Sumário Executivo é ligeiramente superior à que é
apresentada no inventário, cerca de 0,93 m, com a alteração dos níveis
operacionais de montante e de jusante. As diferenças apresentadas são

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 30/08/2022. 
 
 
inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores 
informações locacionais identificadas na etapa de projeto básico. 
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Salto Cristo Rei 
METODOLOGIA ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto 
base. 
  
Área de Drenagem da PCH 
(km²): 
212,93 
NOME DO RIO DA USINA: 
IRANI 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
73300000 
BONITO 
IRANI 
654,00 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
73330000 
PASSO ALTO IRANI 
IRANI 
933,00 
73350000 
BARCA IRANI 
IRANI 
1.500,00 
 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
444,19 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Creager 
TIPO DE ESTRUTURA DA 
BARRAGEM: 
Gravidade/Concreto Ciclópico 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Thiago Dal Santo 
112809-2/SC 
Nº DA 
ART 
7104617-6 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
73300000 
Bonito 
Irani 
654,00 
 
17. 
A Interessada apresenta as seguintes considerações acerca do projeto básico apresentado:  
 
[...] 
O projeto básico em questão seguiu algumas premissas do estudo de inventário, 
incorporando soluções economicamente mais viáveis e principalmente revendo os 
dados básicos sendo eles a base cartográfica, topográfica, hidrológica e energética. 
A implantação do aproveitamento PCH Salto Cristo Rei, com as características 
descritas neste relatório, apresentou-se como viável para o incremento de energia 
atualmente produzido no local da CGH SALTO CRISTO REI, com Código Único de 
Empreendimentos de Geração, CGH.PH.SC.002593-3.01.
  inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores
informações locacionais identificadas na etapa de projeto básico.
METODOLOGIA ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto
base.        
          
Área de Drenagem da PCH
(km²):  212,93  NOME DO RIO DA USINA:    IRANI  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
73300000  BONITO    IRANI    654,00
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
73330000  PASSO ALTO IRANI    IRANI    933,00
73350000  BARCA IRANI    IRANI    1.500,00
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    444,19    TR (anos):    1.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Creager          
TIPO DE ESTRUTURA DA
BARRAGEM:    Gravidade/Concreto Ciclópico          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Thiago Dal Santo
112809-2/SC        Nº DA
ART  7104617-6
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
73300000  Bonito    Irani    654,00    

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 30/08/2022. 
 
 
A PCH Salto Cristo Rei, produzirá cerca de 3.25 MWmed de energia, para uma 
Potência Total Instalada de 6,00 MW. Os estudos econômicos de custo de 
implantação ficou em R$ 25.116.003,35, e demonstraram que a implantação da 
usina é viável do ponto de vista econômico financeiro. 
[...] 
Todas as estruturas pertencente ao Vertedouro será revitalizada, com o aumento 
da soleira vertente do vertedouro, assim como o alteamento das cotas de proteção 
das ombreiras e tomada d´água. Quanto as estruturas de desvio, locacionadas na 
margem direita do Rio Irani, serão construídas junto a uma comporta de fundo, na 
primeira fase de desvio. 
Quanto as estruturas hidráulicas, do circuito de geração, será construída uma nova 
Tomada d´Água também na margem direita do Rio Irani, o qual possibilitará o novo 
engolimento de água, este para a Nova Potência e geração média necessária. Ainda, 
no circuito hidráulico, o mesmo passara por um canal adutor em um trecho misto, 
onde iniciara com uma escavação em solo e muro de encosto, após será em solo e 
próximo a câmara de carga escavado em material rochoso. A câmara de carga, será 
totalmente nova, o qual direcionará a nova vazão de água para os novos condutos 
forçados até a Casa de Força. 
A nova casa de Força contara com duas novas unidades geradoras do tipo Francis, 
de eixo horizontal, com 3,00 MW de Potência cada. A implantação do 
empreendimento vai conectar-se ao SIN, por meio de um novo bay de conexão, 
localizado próximo a usina, conforme normas vigentes e indicado pela 
concessionária local, CELESC Distribuição S.A. 
[...] 
 
18. 
 No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos 
Energéticos 
A potência de 6.000,00 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,54 são compatíveis 
aos estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,55. 
 
Há que salientar que o fator de capacidade adotado nessa etapa é ligeiramente 
inferior ao que foi adotado no estudo de inventário. Apesar disso, houve pequeno 
aumento da queda do aproveitamento, o que também traz impactos na sua 
produção energética. 
 
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício 
Incremental, para as duas alternativas estudadas. 
 
Foi adotado um TEIF de 2,070%, apresentando como justificativa o fato de ser o 
valor em conformidade com Portaria MME nº 484, de 11 de setembro de 2014.
Estudos
Energéticos  A potência de 6.000,00 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,54 são compatíveis
aos estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,55.
Há que salientar que o fator de capacidade adotado nessa etapa é ligeiramente
inferior ao que foi adotado no estudo de inventário. Apesar disso, houve pequeno
aumento da queda do aproveitamento, o que também traz impactos na sua
produção energética.
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, para as duas alternativas estudadas.
Foi adotado um TEIF de 2,070%, apresentando como justificativa o fato de ser o
valor em conformidade com Portaria MME nº 484, de 11 de setembro de 2014.

P. 9 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 30/08/2022. 
 
 
 
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 3.125,00 kW e 2 geradores de 
potência unitária nominal de 3.333,33 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
19. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo 
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação 
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que 
compatíveis com estes. 
 
                  Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH Salto Cristo Rei 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
26°56'11" S 
51°53'46" W 
Coordenadas da casa de força 
26°56'2" S 
51°54'17" W 
NA Montante (m) 
1.006,20 
NA Jusante (m) 
925,80 
Potência Instalada Total (kW) 
6.000 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
3.333,33; 3.333,33 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
3.125,00; 3.125,00 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
1,76; 1,76 
Rendimento nominal por turbina (%) 
92,6%; 92,6% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
96,0%; 96,0% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina 
(%) 
2,07% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
4,66% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
2,41 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
80,40 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,00% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
18 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0,38 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,00 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
20. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da Resolução Normativa nº 
875/2020, deve ser emitido o DRS-PCH referente à PCH Salto Cristo Rei conforme solicitado por FBF 
Construtora Eireli, bem como o encaminhamento de documento à Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico Sustentável - SDS/SC, para emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite
  O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 3.125,00 kW e 2 geradores de
potência unitária nominal de 3.333,33 kVA, com 0,9 de fator de potência.
PCH Salto Cristo Rei  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  26°56'11" S
51°53'46" W
Coordenadas da casa de força  26°56'2" S
51°54'17" W
NA Montante (m)  1.006,20
NA Jusante (m)  925,80
Potência Instalada Total (kW)  6.000
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  3.333,33; 3.333,33
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW)  3.125,00; 3.125,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  1,76; 1,76
Rendimento nominal por turbina (%)  92,6%; 92,6%
Rendimento nominal por gerador (%)  96,0%; 96,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina
(%)  2,07%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  4,66%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  2,41
H : Queda bruta nominal (m)
b  80,40
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  1,00%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  18
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0,38
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,00
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

P. 10 da NOTA TÉCNICA Nº [Palavras-chave]/2022-SCG/ANEEL, de 30/08/2022. 
 
 
que o Interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos competentes. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
21. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
22. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à PCH Salto Cristo Rei sob a titularidade de FBF Construtora Eireli. 
 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
23. 
Emitir o Despacho. 
 
(Assinado digitalmente) 
DENESMAR GOMES PIMENTA 
Especialista em Regulação 
(Assinado digitalmente) 
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO 
Analista Administrativo 
 
De acordo: 
 
(Assinado digitalmente) 
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Salto Cristo Rei 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1951 
5,03 
5,98 
4,48 
5,38 
6,66 
7,98 
7,80 
6,84 
0,44 
13,38 15,40 
1,92 
1952 
0,88 
0,73 
0,41 
0,53 
0,37 
5,09 
5,87 
1,65 
5,17 
18,55 
8,84 
1,54 
1953 
3,19 
6,87 
1,25 
2,35 
3,83 
3,48 
5,23 
3,29 
8,44 
12,03 
5,73 
4,30 
1954 
4,77 
3,94 
5,13 
3,90 
10,17 19,33 24,20 
3,33 
23,87 23,84 
3,00 
4,98 
1955 
3,32 
2,91 
3,33 
10,14 
9,81 
18,10 19,39 
6,89 
3,71 
1,95 
1,44 
1,37 
1956 
9,19 
4,41 
2,00 
13,76 
9,48 
4,09 
3,73 
4,82 
11,82 
4,45 
1,28 
0,90 
1957 
2,10 
6,23 
2,19 
3,70 
2,15 
5,69 
14,51 33,29 23,48 
5,67 
2,61 
3,19 
1958 
1,94 
1,22 
3,67 
2,19 
1,33 
3,24 
1,89 
4,16 
12,57 
7,19 
10,01 
9,37 
1959 
4,39 
3,02 
2,78 
7,74 
5,82 
3,39 
2,20 
3,47 
4,50 
2,33 
1,17 
1,29 
1960 
0,75 
1,67 
0,96 
1,33 
2,22 
2,56 
1,55 
7,87 
7,04 
8,42 
6,34 
2,02 
1961 
2,10 
3,76 
18,06 
6,88 
6,26 
4,06 
1,46 
2,09 
27,27 15,26 
5,18 
2,97 
1962 
2,51 
4,87 
2,57 
0,95 
6,53 
3,82 
4,54 
2,36 
7,68 
6,76 
5,13 
1,99 
1963 
3,15 
3,83 
6,30 
3,24 
2,93 
1,29 
1,44 
1,57 
4,58 
15,77 19,12 
6,70 
1964 
1,59 
3,26 
2,33 
6,46 
4,65 
1,61 
2,18 
6,96 
4,42 
3,85 
2,34 
2,06 
1965 
1,72 
2,46 
1,60 
2,06 
6,75 
3,07 
13,37 14,22 16,93 16,12 
6,79 
17,84 
1966 
8,96 
19,25 
7,17 
3,15 
1,93 
10,28 
6,19 
5,38 
12,56 16,56 
6,74 
10,74 
1967 
5,87 
9,96 
6,89 
1,89 
1,41 
2,07 
3,85 
12,37 
9,99 
3,77 
4,18 
4,75 
1968 
1,85 
0,59 
0,99 
3,28 
2,06 
1,69 
3,02 
1,12 
1,45 
2,56 
4,83 
6,73 
1969 11,00 
9,15 
4,31 
6,26 
6,03 
11,22 
4,64 
2,25 
4,37 
4,05 
10,49 
2,53 
1970 
3,62 
2,62 
2,70 
1,52 
4,40 
11,61 10,45 
3,19 
4,33 
6,18 
1,65 
12,10 
1971 11,29 
7,57 
4,33 
12,83 10,17 15,67 
9,39 
7,35 
4,22 
4,72 
1,76 
1,28 
1972 
2,92 
2,96 
4,55 
4,52 
1,57 
14,91 
4,98 
23,82 18,28 
8,94 
9,35 
4,73 
1973 
8,23 
7,78 
7,74 
3,02 
11,02 11,77 
8,54 
16,13 15,58 
8,42 
6,14 
4,26 
1974 
5,87 
5,85 
4,17 
3,55 
5,65 
8,86 
4,06 
5,77 
8,41 
4,10 
5,58 
3,32 
1975 
6,82 
7,52 
3,21 
1,81 
1,60 
5,43 
3,19 
7,24 
11,24 15,87 
8,57 
15,94 
1976 
8,58 
4,16 
3,40 
3,01 
7,30 
8,29 
7,92 
7,66 
6,13 
6,71 
10,42 
5,70 
1977 
5,13 
5,09 
8,02 
4,93 
1,99 
5,02 
3,13 
6,31 
4,56 
6,54 
10,98 
6,06 
1978 
2,36 
1,48 
2,70 
0,58 
0,60 
0,71 
4,82 
2,35 
4,83 
4,52 
7,27 
4,50 
1979 
2,01 
1,07 
1,19 
2,76 
16,47 
4,16 
6,80 
4,38 
2,91 
20,47 
9,02 
6,03 
1980 
4,57 
2,43 
5,61 
2,64 
4,27 
2,49 
5,86 
11,28 
8,28 
9,12 
6,06 
10,29 
1981 
6,54 
6,13 
4,50 
3,57 
2,78 
3,73 
1,51 
1,20 
1,93 
3,40 
3,26 
7,47 
1982 
2,46 
2,35 
2,38 
1,06 
1,59 
13,28 16,19 
7,73 
3,40 
13,06 27,18 
6,96 
1983 
4,03 
10,56 16,29 10,71 24,28 16,72 56,70 13,94 
8,76 
5,89 
5,91 
4,80 
1984 
2,90 
3,74 
2,70 
2,71 
4,02 
9,24 
5,00 
15,69 
8,27 
6,20 
5,91 
3,56 
1985 
1,87 
5,30 
2,43 
4,66 
5,35 
2,54 
2,70 
2,30 
4,77 
3,60 
6,00 
1,68 
1986 
1,77 
1,93 
2,52 
8,20 
7,96 
5,70 
2,36 
3,30 
6,77 
6,52 
3,12 
1,57 
1987 
2,95 
2,64 
1,52 
4,60 
16,94 
7,85 
4,89 
5,81 
2,88 
8,99 
3,96 
3,47 
1988 
2,85 
3,16 
1,45 
5,35 
19,11 10,20 
3,66 
1,98 
1,33 
2,89 
2,21 
2,00 
1989 
9,20 
9,79 
5,17 
6,03 
9,19 
2,92 
3,80 
6,89 
19,75 
8,31 
4,43 
2,68 
1990 13,06 
5,45 
3,61 
13,27 16,94 30,98 
8,54 
10,61 16,36 15,01 14,04 
9,30 
1991 
8,50 
6,15 
2,14 
2,10 
1,92 
16,23 
7,88 
7,37 
2,77 
5,54 
3,65 
4,00
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Salto Cristo Rei                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1951  5,03  5,98  4,48  5,38  6,66  7,98  7,80  6,84  0,44  13,38  15,40  1,92
1952  0,88  0,73  0,41  0,53  0,37  5,09  5,87  1,65  5,17  18,55  8,84  1,54
1953  3,19  6,87  1,25  2,35  3,83  3,48  5,23  3,29  8,44  12,03  5,73  4,30
1954  4,77  3,94  5,13  3,90  10,17  19,33  24,20  3,33  23,87  23,84  3,00  4,98
1955  3,32  2,91  3,33  10,14  9,81  18,10  19,39  6,89  3,71  1,95  1,44  1,37
1956  9,19  4,41  2,00  13,76  9,48  4,09  3,73  4,82  11,82  4,45  1,28  0,90
1957  2,10  6,23  2,19  3,70  2,15  5,69  14,51  33,29  23,48  5,67  2,61  3,19
1958  1,94  1,22  3,67  2,19  1,33  3,24  1,89  4,16  12,57  7,19  10,01  9,37
1959  4,39  3,02  2,78  7,74  5,82  3,39  2,20  3,47  4,50  2,33  1,17  1,29
1960  0,75  1,67  0,96  1,33  2,22  2,56  1,55  7,87  7,04  8,42  6,34  2,02
1961  2,10  3,76  18,06  6,88  6,26  4,06  1,46  2,09  27,27  15,26  5,18  2,97
1962  2,51  4,87  2,57  0,95  6,53  3,82  4,54  2,36  7,68  6,76  5,13  1,99
1963  3,15  3,83  6,30  3,24  2,93  1,29  1,44  1,57  4,58  15,77  19,12  6,70
1964  1,59  3,26  2,33  6,46  4,65  1,61  2,18  6,96  4,42  3,85  2,34  2,06
1965  1,72  2,46  1,60  2,06  6,75  3,07  13,37  14,22  16,93  16,12  6,79  17,84
1966  8,96  19,25  7,17  3,15  1,93  10,28  6,19  5,38  12,56  16,56  6,74  10,74
1967  5,87  9,96  6,89  1,89  1,41  2,07  3,85  12,37  9,99  3,77  4,18  4,75
1968  1,85  0,59  0,99  3,28  2,06  1,69  3,02  1,12  1,45  2,56  4,83  6,73
1969  11,00  9,15  4,31  6,26  6,03  11,22  4,64  2,25  4,37  4,05  10,49  2,53
1970  3,62  2,62  2,70  1,52  4,40  11,61  10,45  3,19  4,33  6,18  1,65  12,10
1971  11,29  7,57  4,33  12,83  10,17  15,67  9,39  7,35  4,22  4,72  1,76  1,28
1972  2,92  2,96  4,55  4,52  1,57  14,91  4,98  23,82  18,28  8,94  9,35  4,73
1973  8,23  7,78  7,74  3,02  11,02  11,77  8,54  16,13  15,58  8,42  6,14  4,26
1974  5,87  5,85  4,17  3,55  5,65  8,86  4,06  5,77  8,41  4,10  5,58  3,32
1975  6,82  7,52  3,21  1,81  1,60  5,43  3,19  7,24  11,24  15,87  8,57  15,94
1976  8,58  4,16  3,40  3,01  7,30  8,29  7,92  7,66  6,13  6,71  10,42  5,70
1977  5,13  5,09  8,02  4,93  1,99  5,02  3,13  6,31  4,56  6,54  10,98  6,06
1978  2,36  1,48  2,70  0,58  0,60  0,71  4,82  2,35  4,83  4,52  7,27  4,50
1979  2,01  1,07  1,19  2,76  16,47  4,16  6,80  4,38  2,91  20,47  9,02  6,03
1980  4,57  2,43  5,61  2,64  4,27  2,49  5,86  11,28  8,28  9,12  6,06  10,29
1981  6,54  6,13  4,50  3,57  2,78  3,73  1,51  1,20  1,93  3,40  3,26  7,47
1982  2,46  2,35  2,38  1,06  1,59  13,28  16,19  7,73  3,40  13,06  27,18  6,96
1983  4,03  10,56  16,29  10,71  24,28  16,72  56,70  13,94  8,76  5,89  5,91  4,80
1984  2,90  3,74  2,70  2,71  4,02  9,24  5,00  15,69  8,27  6,20  5,91  3,56
1985  1,87  5,30  2,43  4,66  5,35  2,54  2,70  2,30  4,77  3,60  6,00  1,68
1986  1,77  1,93  2,52  8,20  7,96  5,70  2,36  3,30  6,77  6,52  3,12  1,57
1987  2,95  2,64  1,52  4,60  16,94  7,85  4,89  5,81  2,88  8,99  3,96  3,47
1988  2,85  3,16  1,45  5,35  19,11  10,20  3,66  1,98  1,33  2,89  2,21  2,00
1989  9,20  9,79  5,17  6,03  9,19  2,92  3,80  6,89  19,75  8,31  4,43  2,68
1990  13,06  5,45  3,61  13,27  16,94  30,98  8,54  10,61  16,36  15,01  14,04  9,30
1991  8,50  6,15  2,14  2,10  1,92  16,23  7,88  7,37  2,77  5,54  3,65  4,00

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Salto Cristo Rei 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1992 
4,37 
7,89 
8,20 
4,89 
21,16 12,04 19,62 10,58 11,08 
4,80 
9,26 
7,70 
1993 
7,68 
7,93 
4,69 
4,07 
8,36 
8,31 
8,15 
3,52 
11,39 13,16 
4,68 
6,09 
1994 
2,06 
11,27 
1,90 
5,11 
10,80 13,16 15,63 
4,56 
3,66 
13,02 14,85 
4,71 
1995 16,71 
4,79 
3,23 
4,31 
2,08 
4,63 
5,22 
4,19 
10,68 12,96 
4,06 
1,90 
1996 5,01 
9,27 
8,51 
5,19 
2,57 
4,11 
8,63 
11,27 15,90 18,07 10,98 9,85 
1997 5,06 
22,18 6,50 
2,00 
2,79 
13,04 12,19 14,54 5,96 
36,22 25,32 7,01 
1998 13,11 38,79 11,81 25,70 10,85 3,02 
8,10 
19,60 19,70 15,20 2,77 
3,80 
1999 6,44 
9,39 
4,74 
8,72 
2,68 
4,68 
16,47 2,39 
2,59 
11,97 2,78 
2,47 
2000 2,67 
3,82 
4,42 
4,55 
5,16 
4,08 
9,83 
6,60 
18,26 17,61 5,11 
3,33 
2001 4,27 
13,89 5,86 
13,28 10,17 11,67 10,03 3,58 
5,88 
13,13 4,99 
4,67 
2002 2,26 
1,76 
1,26 
1,78 
5,39 
4,57 
3,30 
7,18 
10,66 12,26 11,85 11,81 
2003 5,77 
4,71 
8,32 
4,93 
2,56 
3,30 
3,19 
1,75 
1,65 
4,18 
7,42 
22,49 
2004 5,86 
3,67 
1,62 
2,29 
3,95 
2,27 
6,43 
1,46 
6,85 
10,03 10,34 2,34 
2005 4,98 
1,97 
1,17 
8,51 
8,48 
16,54 6,47 
4,91 
17,44 25,62 5,91 
1,86 
2006 1,26 
1,06 
2,60 
2,11 
1,01 
0,75 
0,87 
2,90 
3,65 
3,85 
5,68 
5,32 
2007 3,64 
3,64 
3,06 
10,50 18,03 3,64 
6,71 
2,87 
4,88 
10,06 18,33 4,62 
2008 3,07 
1,48 
1,30 
5,54 
5,52 
7,95 
4,30 
4,02 
3,42 
15,07 9,56 
2,38 
2009 4,87 
3,48 
3,57 
1,64 
2,58 
3,38 
2,91 
8,55 
15,53 7,45 
5,91 
6,87 
2010 4,68 
6,31 
7,62 
20,10 14,90 4,43 
3,97 
4,17 
2,83 
3,80 
2,72 
9,14 
2011 1,98 
18,01 8,04 
11,11 3,18 
10,38 12,43 11,97 15,56 8,76 
5,06 
2,90 
2012 4,46 
2,16 
1,50 
2,66 
2,32 
4,59 
4,16 
3,82 
1,49 
2,84 
2,13 
5,74 
2013 6,15 
2,75 
8,50 
6,50 
3,35 
11,42 6,44 
11,39 12,45 10,36 6,43 
5,15 
2014 4,81 
2,14 
4,77 
6,99 
11,55 33,02 10,02 4,05 
14,23 11,05 4,45 
4,11 
2015 12,03 7,78 
3,87 
2,68 
5,19 
14,09 26,84 4,75 
11,16 9,89 
16,20 14,82 
2016 5,69 
8,48 
7,58 
5,17 
8,16 
4,43 
5,25 
8,43 
5,30 
5,91 
3,94 
2,80 
2017 2,62 
3,41 
5,34 
1,98 
12,42 15,17 1,61 
2,45 
1,13 
8,02 
7,24 
4,67 
2018 9,01 
4,45 
5,70 
5,04 
2,35 
3,41 
2,01 
3,29 
8,80 
9,89 
7,24 
5,48 
2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Salto Cristo Rei                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1992  4,37  7,89  8,20  4,89  21,16  12,04  19,62  10,58  11,08  4,80  9,26  7,70
1993  7,68  7,93  4,69  4,07  8,36  8,31  8,15  3,52  11,39  13,16  4,68  6,09
1994  2,06  11,27  1,90  5,11  10,80  13,16  15,63  4,56  3,66  13,02  14,85  4,71
1995  16,71  4,79  3,23  4,31  2,08  4,63  5,22  4,19  10,68  12,96  4,06  1,90
1996  5,01  9,27  8,51  5,19  2,57  4,11  8,63  11,27  15,90  18,07  10,98  9,85
1997  5,06  22,18  6,50  2,00  2,79  13,04  12,19  14,54  5,96  36,22  25,32  7,01
1998  13,11  38,79  11,81  25,70  10,85  3,02  8,10  19,60  19,70  15,20  2,77  3,80
1999  6,44  9,39  4,74  8,72  2,68  4,68  16,47  2,39  2,59  11,97  2,78  2,47
2000  2,67  3,82  4,42  4,55  5,16  4,08  9,83  6,60  18,26  17,61  5,11  3,33
2001  4,27  13,89  5,86  13,28  10,17  11,67  10,03  3,58  5,88  13,13  4,99  4,67
2002  2,26  1,76  1,26  1,78  5,39  4,57  3,30  7,18  10,66  12,26  11,85  11,81
2003  5,77  4,71  8,32  4,93  2,56  3,30  3,19  1,75  1,65  4,18  7,42  22,49
2004  5,86  3,67  1,62  2,29  3,95  2,27  6,43  1,46  6,85  10,03  10,34  2,34
2005  4,98  1,97  1,17  8,51  8,48  16,54  6,47  4,91  17,44  25,62  5,91  1,86
2006  1,26  1,06  2,60  2,11  1,01  0,75  0,87  2,90  3,65  3,85  5,68  5,32
2007  3,64  3,64  3,06  10,50  18,03  3,64  6,71  2,87  4,88  10,06  18,33  4,62
2008  3,07  1,48  1,30  5,54  5,52  7,95  4,30  4,02  3,42  15,07  9,56  2,38
2009  4,87  3,48  3,57  1,64  2,58  3,38  2,91  8,55  15,53  7,45  5,91  6,87
2010  4,68  6,31  7,62  20,10  14,90  4,43  3,97  4,17  2,83  3,80  2,72  9,14
2011  1,98  18,01  8,04  11,11  3,18  10,38  12,43  11,97  15,56  8,76  5,06  2,90
2012  4,46  2,16  1,50  2,66  2,32  4,59  4,16  3,82  1,49  2,84  2,13  5,74
2013  6,15  2,75  8,50  6,50  3,35  11,42  6,44  11,39  12,45  10,36  6,43  5,15
2014  4,81  2,14  4,77  6,99  11,55  33,02  10,02  4,05  14,23  11,05  4,45  4,11
2015  12,03  7,78  3,87  2,68  5,19  14,09  26,84  4,75  11,16  9,89  16,20  14,82
2016  5,69  8,48  7,58  5,17  8,16  4,43  5,25  8,43  5,30  5,91  3,94  2,80
2017  2,62  3,41  5,34  1,98  12,42  15,17  1,61  2,45  1,13  8,02  7,24  4,67
2018  9,01  4,45  5,70  5,04  2,35  3,41  2,01  3,29  8,80  9,89  7,24  5,48
2019                        
2020