AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 
DESPACHO Nº 3.758, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021 
 
 
Texto Original 
 
O SUPERINTENDENTE DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO 
DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso das atribuições delegadas pela Portaria 
ANEEL nº 3.926, de 29 de março de 2016, alterada pela Portaria ANEEL nº 6.619, de 15 de dezembro de 
2020, e considerando o que consta do Processo nº 48500.005921/2021-97, decide revogar reforços de 
pequeno porte, conforme indicado no Anexo deste Despacho. 
 
 
 
 
IVO SECHI NAZARENO 
 
Retificado no D.O. de 03.12.2021.

Anexo 
 
Resolução Autorizativa nº 5.484/2015 
 
Relação de reforços de pequeno porte que constam no Anexo da Resolução Autorizativa nº 5.484, de 22 
de setembro de 2015, e que foram revogados por este Despacho: 
 
Subestação 
kV 
DATA DE 
NECES-
SIDADE 
Reforço 
Prazo para 
Implan-
tação 
após 
Publicação 
Res. 
ANEEL 
(meses) 
Enqua-
dramento 
REN 
443/11 
SE 
ARARAQUARA 
440 kV 
440 
FEV 
2017 
Instalação de 01 disjuntor, 02 chaves seccionadoras 
e 
03 
transformadores 
de 
corrente, 
para 
complementar o vão Araraquara II C1 onde será 
conectado o banco de reatores RE-1. 
Até fev/17 
IV 
E MOGI-MIRIM 
440 III kV 
440 
Imediata 
Instalação de IHM e ampliação/adequação da UTR 
e adequações necessárias correspondente aos 
módulos de entradas das L T s 440 kV MogiMirim III 
- Santo Angelo e MoglMIrlm III - Araraquara, 
módulos de conexão 440 kV dos transformadores 
nº 2 e 3, módulos de entradas das L T s 138 kV 
MogiMirim - Limeira C1/C2, Mogi-Mirim 
- 
Jaguarluna C1/C2, Mogi-Mirim - São Joao da Boa 
Vista C1/C2, módulo de conexão 138 kV do 
transformador n° 5, módulo de conexão 138 kV do 
banco de capacitor n° 1 e dos sistemas de 
automação dos GAE e automação dos serviços 
auxiliares de CA e CC. 
até 24 
VII 
 
Relação de reforços de pequeno porte que constam no Anexo da Resolução Autorizativa nº 5.484, de 22 
de setembro de 2015, e que foram revogados por este Despacho. Manter obra autorizada no Despacho 
nº 1.430/2021. 
 
Subestação 
kV 
DATA DE 
NECES-
SIDADE 
Reforço 
Prazo para 
Implan-
tação 
após 
Publicação 
Res. 
ANEEL 
(meses) 
Enqua-
dramento 
REN 
443/11 
SE JANDIRA 88 
kV 
88 
JAN 
2016 
Instalação de 1 transformador de aterramento. 
Instalação do sistema de proteção, 3 TCs de bucha, 
cabos isolados 88 kV (para conexão com o 
secundário do TR-2) e remanejamento de 1 
seccionador 88 kV do atual mádulo de conexão do 
transformador de aterramento n.° 3 para conexão 
do novo transformador no secundário do TR-2. 
até 23 
V
Subestação  kV  DATA DE
NECES-
SIDADE  Reforço    Prazo para    Enqua-
dramento
REN
443/11
          Implan-    
          tação    
          após    
          Publicação    
          Res.    
          ANEEL    
          (meses)    
SE
ARARAQUARA
440 kV  440  FEV
2017  Instalação de 01 disjuntor, 02 chaves seccionadoras
e 03 transformadores de corrente, para
complementar o vão Araraquara II C1 onde será
conectado o banco de reatores RE-1.  Até fev/17      IV
E MOGI-MIRIM
440 III kV  440  Imediata  Instalação de IHM e ampliação/adequação da UTR
e adequações necessárias correspondente aos
módulos de entradas das L T s 440 kV MogiMirim III
- Santo Angelo e MoglMIrlm III - Araraquara,
módulos de conexão 440 kV dos transformadores
nº 2 e 3, módulos de entradas das L T s 138 kV
MogiMirim - Limeira C1/C2, Mogi-Mirim -
Jaguarluna C1/C2, Mogi-Mirim - São Joao da Boa
Vista C1/C2, módulo de conexão 138 kV do
transformador n° 5, módulo de conexão 138 kV do
banco de capacitor n° 1 e dos sistemas de
automação dos GAE e automação dos serviços
auxiliares de CA e CC.  até 24      VII
Enqua-
dramento
REN
443/11
DATA DE
NECES-
SIDADE
Subestação  kV  DATA DE
NECES-
SIDADE  Reforço    Prazo para    Enqua-
dramento
REN
443/11
          Implan-    
          tação    
          após    
          Publicação    
          Res.    
          ANEEL    
          (meses)    
SE JANDIRA 88
kV  88  JAN
2016  Instalação de 1 transformador de aterramento.
Instalação do sistema de proteção, 3 TCs de bucha,
cabos isolados 88 kV (para conexão com o
secundário do TR-2) e remanejamento de 1
seccionador 88 kV do atual mádulo de conexão do
transformador de aterramento n.° 3 para conexão
do novo transformador no secundário do TR-2.  até 23      V
Enqua-
dramento
REN
443/11
DATA DE
NECES-
SIDADE

instalação de bacia coletora, parede corta fogo e 
interligação com a caixa separadora existente. 
Alteração 
do 
ponto 
de 
conexão 
dos 
transformadores de aterramento n.° 2 e 3 do 
barramento de 88 kV para o secundário dos TR-1 e 
TR-3, respectivamente, com instalação de cabos 
isolados 88 kV e remanejamento de 2 seccionadores 
88 kV do atual módulo de conexão do 
transformador de aterramento n.° 2 para conexão 
dos transformadores de aterramento existentes 
com o secundário do TR-1 e TR-3 
 
 
Resolução Autorizativa nº 5.861/2016 
 
Relação de reforços de pequeno porte que constam no Anexo II da Resolução Autorizativa nº 5.861, de 
31 de maio de 2016, e que foram revogados por este Despacho: 
 
Num. PMI 
AGENTE 
INSTALAÇÃO 
kV 
REVITALIZAÇÃO 
NECESSÁRIA/JUSTIFICATIVA/ORIGEM 
Prazo de 
implantação 
000322/2014 
CTEEP 
SE Água Vermelha 
138 
REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Ampliação 
da UTR do setor de 138 kV e integração ao 
SOE (eventos de proteção), contemplando 
o atendimento dos eventos relacionados à 
nova proteção de barras adaptativa, 
módulos de interligação de barramentos e 
das linhas pertencentes à rede de 
operação, visando o atendimento aos 
Procedimentos de Rede; Até 19 meses  
Até 19 
meses 
JUSTIFICATIVA: 
Atendimento 
aos 
requisitos de supervisão da nova Rede 
Complementar. 
ORIGEM: CTEEP - Divisão de Tempo Real e 
Divisão de Gestão da Manutenção. 
000281/2014 
CTEEP 
SE Araraquara 
138 
REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Ampliação 
da UTR do setor de 138 kV e integração ao 
SOE (eventos de proteção), contemplando 
o atendimento dos eventos relacionados à 
nova proteção de barras tipo adaptativa, 
módulos de interligação de barramentos e 
de conexão de transformador (TR's 1. 2 e 4), 
visando o atendimento aos Procedimentos 
de Rede; 
Até 19 
meses 
JUSTIFICATIVA: 
Atendimento 
aos 
requisitos de supervisão da nova Rede 
Complementar. 
ORIGEM: CTEEP - Divisão de Tempo Real e 
Divisão de Gestão da Manutenção 
000376/2014 
CTEEP 
SE Baixada Santista 
138 
REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Instalação 
de proteção de barras adaptativa e 
proteção de falha de disjuntor no setor de 
138 kV. 
Até 18 
meses
      instalação de bacia coletora, parede corta fogo e
interligação com a caixa separadora existente.
Alteração do ponto de conexão dos
transformadores de aterramento n.° 2 e 3 do
barramento de 88 kV para o secundário dos TR-1 e
TR-3, respectivamente, com instalação de cabos
isolados 88 kV e remanejamento de 2 seccionadores
88 kV do atual módulo de conexão do
transformador de aterramento n.° 2 para conexão
dos transformadores de aterramento existentes
com o secundário do TR-1 e TR-3    
Num. PMI  AGENTE  INSTALAÇÃO  kV    REVITALIZAÇÃO      Prazo de  
          NECESSÁRIA/JUSTIFICATIVA/ORIGEM      implantação  
000322/2014  CTEEP  SE Água Vermelha  138  REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Ampliação
da UTR do setor de 138 kV e integração ao
SOE (eventos de proteção), contemplando
o atendimento dos eventos relacionados à
nova proteção de barras adaptativa,
módulos de interligação de barramentos e
das linhas pertencentes à rede de
operação, visando o atendimento aos
Procedimentos de Rede; Até 19 meses      Até 19
meses    
        JUSTIFICATIVA: Atendimento aos
requisitos de supervisão da nova Rede
Complementar.          
        ORIGEM: CTEEP - Divisão de Tempo Real e
Divisão de Gestão da Manutenção.          
000281/2014  CTEEP  SE Araraquara  138  REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Ampliação
da UTR do setor de 138 kV e integração ao
SOE (eventos de proteção), contemplando
o atendimento dos eventos relacionados à
nova proteção de barras tipo adaptativa,
módulos de interligação de barramentos e
de conexão de transformador (TR's 1. 2 e 4),
visando o atendimento aos Procedimentos
de Rede;      Até 19
meses    
        JUSTIFICATIVA: Atendimento aos
requisitos de supervisão da nova Rede
Complementar.          
        ORIGEM: CTEEP - Divisão de Tempo Real e
Divisão de Gestão da Manutenção          
000376/2014  CTEEP  SE Baixada Santista  138  REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Instalação
de proteção de barras adaptativa e
proteção de falha de disjuntor no setor de
138 kV.      Até 18
meses    

JUSTIFICATIVA: Permitir operação com 
barras interligadas e maior confiabilidade 
na eliminação seletiva de defeitos no 
barramento ou de atuação de proteção de 
falha de disjuntores, evitando-se o risco de 
perda total das cargas. 
ORIGEM: CTEEP - Divisão de Análise da 
Operação, Carta CT/O/576/2013 (Resposta 
ao Oficio 010/2012- DR/Aneel) e Plano de 
Ação da Avaliação das Proteções (NT 
058/2013-SRT-SFE/Aneel) 
000320/2014 
CTEEP 
SE Baixada Santista 
88 
REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Ampliação 
da UTR do setor 88 kV e integração ao SOE. 
Visando 
atender 
aos 
requisitos 
de 
supervisão previstos no submódulo 2.7 dos 
Procedimentos de Rede. 
Até 18 
meses 
JUSTIFICATIVA: 
Atendimento 
aos 
requisitos de supervisão da nova Rede 
Complementar 
ORIGEM: CTEEP - Divisão de Tempo Real e 
Divisão de Gestão da Manutenção 
000375/2014 
CTEEP 
SE Barra Bonita 
138 
REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Ampliação 
da UTR do setor 138 kV e integração ao SOE 
visando 
atender 
aos 
requisitos 
de 
supervisão previstos no sub módulo 2.7 dos 
Procedim entos de Rede. 
Até 35 
meses 
JUSTIFICATIVA: 
Atendimento 
aos 
requisitos de supervisão da nova Rede 
Complementar. 
ORIGEM: CTEEP - Divisão de Tempo Real e 
Divisão de Gestão da Manutenção 
000304/2014 
CTEEP 
SE Capão Bonito 
230 
REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Instalação 
de proteção de barras adaptativa e de falha 
de disjuntor no setor de 230 kV. 
Até 47 
meses 
JUSTIFICATIVA: Maior confiabilidade na 
eliminação 
seletiva 
de 
defeitos 
no 
barramento ou de atuação de proteção de 
falha de disjuntores, evitando-se o risco de 
perda total das cargas. 
ORIGEM: CTEEP - Divisão de Análise da 
Operação, Carta CT/O/576/2013 (Resposta 
ao Oficio 010/2012- DR/Aneel) e Plano de 
Ação da Avaliação das Proteções (NT 
058/2013-SRT-SFE/Aneel) 
000305/2014 
CTEEP 
SE Capão Bonito 
138 
REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Instalação 
de proteção de barras adaptativa e de falha 
de disjuntor no setor de 138 kV. 
Até 47 
meses 
JUSTIFICATIVA: Maior confiabilidade na 
eliminação 
seletiva 
de 
defeitos 
no 
barramento ou de atuação de proteção de 
falha de disjuntores, evitando-se o risco de 
perda total das cargas. 
ORIGEM: CTEEP - Divisão de Análise da 
Operação, Carta CT/O/576/2013 (Resposta
          
        JUSTIFICATIVA: Permitir operação com
barras interligadas e maior confiabilidade
na eliminação seletiva de defeitos no
barramento ou de atuação de proteção de
falha de disjuntores, evitando-se o risco de
perda total das cargas.  
        ORIGEM: CTEEP - Divisão de Análise da
Operação, Carta CT/O/576/2013 (Resposta
ao Oficio 010/2012- DR/Aneel) e Plano de
Ação da Avaliação das Proteções (NT
058/2013-SRT-SFE/Aneel)  
000320/2014  CTEEP  SE Baixada Santista  88  REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Ampliação
da UTR do setor 88 kV e integração ao SOE.
Visando atender aos requisitos de
supervisão previstos no submódulo 2.7 dos
Procedimentos de Rede.  Até 18
meses
        JUSTIFICATIVA: Atendimento aos
requisitos de supervisão da nova Rede
Complementar  
        ORIGEM: CTEEP - Divisão de Tempo Real e
Divisão de Gestão da Manutenção  
000375/2014  CTEEP  SE Barra Bonita  138  REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Ampliação
da UTR do setor 138 kV e integração ao SOE
visando atender aos requisitos de
supervisão previstos no sub módulo 2.7 dos
Procedim entos de Rede.  Até 35
meses
        JUSTIFICATIVA: Atendimento aos
requisitos de supervisão da nova Rede
Complementar.  
        ORIGEM: CTEEP - Divisão de Tempo Real e
Divisão de Gestão da Manutenção  
000304/2014  CTEEP  SE Capão Bonito  230  REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Instalação
de proteção de barras adaptativa e de falha
de disjuntor no setor de 230 kV.  Até 47
meses
        JUSTIFICATIVA: Maior confiabilidade na
eliminação seletiva de defeitos no
barramento ou de atuação de proteção de
falha de disjuntores, evitando-se o risco de
perda total das cargas.  
        ORIGEM: CTEEP - Divisão de Análise da
Operação, Carta CT/O/576/2013 (Resposta
ao Oficio 010/2012- DR/Aneel) e Plano de
Ação da Avaliação das Proteções (NT
058/2013-SRT-SFE/Aneel)  
000305/2014  CTEEP  SE Capão Bonito  138  REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Instalação
de proteção de barras adaptativa e de falha
de disjuntor no setor de 138 kV.  Até 47
meses
        JUSTIFICATIVA: Maior confiabilidade na
eliminação seletiva de defeitos no
barramento ou de atuação de proteção de
falha de disjuntores, evitando-se o risco de
perda total das cargas.  
        ORIGEM: CTEEP - Divisão de Análise da
Operação, Carta CT/O/576/2013 (Resposta  

ao Oficio 010/2012- DR/Aneel) e Plano de 
Ação da Avaliação das Proteções (NT 
058/2013-SRT-SFE/Aneel) 
000380/2014 
CTEEP 
SE Capivara 
138 
REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Instalação 
de proteção de barras adaptativa e de falha 
de disjuntor. 
Até 44 
meses 
JUSTIFICATIVA: Permitir operação com 
barras interligadas e maior confiabilidade 
na eliminação seletiva de defeitos no 
barramento ou de atuação de proteção de 
falha de disjuntores, evitando-se o risco de 
perda total das cargas. 
ORIGEM: CTEEP - Divisão de Análise da 
Operação, Carta CT/O/576/2013 (Resposta 
ao Oficio 010/2012- DR/Aneel) e Plano de 
Ação da Avaliação das Proteções (NT 
058/2013-SRT-SFE/Aneel) 
000327/2014 
CTEEP 
SE Carbocloro 
230 
REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Instalação 
de registradores digitais de proteção nos 
bays das LT 230 kV Henry Borden - 
Carbocloro e Baixada Santista - Carbocloro. 
Até 48 
meses 
JUSTIFICATIVA: Agilização nas análises de 
ocorrência e adequação da instalação aos 
Procedimentos de Rede. 
ORIGEM: CTEEP - Divisão de Análise da 
Operação e Plano de Ação da Avaliação das 
Proteções (NT 058/2013- SRT-SFE/Aneel) 
000388/2014 
CTEEP 
SE Itararé II 
138 
REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Instalação 
de proteção de barras adaptativa e de falha 
de disjuntor. 
Até 43 
meses 
JUSTIFICATIVA: Permitir operação com 
barras interligadas e maior confiabilidade 
na eliminação seletiva de defeitos no 
barramento ou de atuação de proteção de 
falha de disjuntores, evitando-se o risco de 
perda total das cargas. 
ORIGEM: CTEEP - Divisão de Análise da 
Operação, Carta CT/O/576/2013 (Resposta 
ao Oficio 010/2012- DR/Aneel) e Plano de 
Ação da Avaliação das Proteções (NT 
058/2013-SRT-SFE/Aneel) 
000377/2014 
CTEEP 
SE Jupiá 
138 
REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Ampliação 
de UTR e integração de SOE (eventos de 
proteção), contemplando atendimento aos 
eventos relacionados à nova proteção de 
barras 
tipo 
adaptativa, 
módulo 
de 
interligação de barramentos e dos módulos 
de entrada das LTs 138 kV Jupiá – Mimoso 
C2/C3/C4 e Jupiá – Água Clara, visando 
atendimento aos Procedimentos de Rede. 
Até 25 
meses 
JUSTIFICATIVA: 
Atendimento 
aos 
requisitos de supervisão da nova Rede 
Complementar. 
ORIGEM: CTEEP - Divisão de Tempo Real e 
Divisão de Gestão da Manutenção.
        ao Oficio 010/2012- DR/Aneel) e Plano de
Ação da Avaliação das Proteções (NT
058/2013-SRT-SFE/Aneel)  
000380/2014  CTEEP  SE Capivara  138  REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Instalação
de proteção de barras adaptativa e de falha
de disjuntor.  Até 44
meses
        JUSTIFICATIVA: Permitir operação com
barras interligadas e maior confiabilidade
na eliminação seletiva de defeitos no
barramento ou de atuação de proteção de
falha de disjuntores, evitando-se o risco de
perda total das cargas.  
        ORIGEM: CTEEP - Divisão de Análise da
Operação, Carta CT/O/576/2013 (Resposta
ao Oficio 010/2012- DR/Aneel) e Plano de
Ação da Avaliação das Proteções (NT
058/2013-SRT-SFE/Aneel)  
000327/2014  CTEEP  SE Carbocloro  230  REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Instalação
de registradores digitais de proteção nos
bays das LT 230 kV Henry Borden -
Carbocloro e Baixada Santista - Carbocloro.  Até 48
meses
        JUSTIFICATIVA: Agilização nas análises de
ocorrência e adequação da instalação aos
Procedimentos de Rede.  
        ORIGEM: CTEEP - Divisão de Análise da
Operação e Plano de Ação da Avaliação das
Proteções (NT 058/2013- SRT-SFE/Aneel)  
000388/2014  CTEEP  SE Itararé II  138  REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Instalação
de proteção de barras adaptativa e de falha
de disjuntor.  Até 43
meses
        JUSTIFICATIVA: Permitir operação com
barras interligadas e maior confiabilidade
na eliminação seletiva de defeitos no
barramento ou de atuação de proteção de
falha de disjuntores, evitando-se o risco de
perda total das cargas.  
        ORIGEM: CTEEP - Divisão de Análise da
Operação, Carta CT/O/576/2013 (Resposta
ao Oficio 010/2012- DR/Aneel) e Plano de
Ação da Avaliação das Proteções (NT
058/2013-SRT-SFE/Aneel)  
000377/2014  CTEEP  SE Jupiá  138  REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Ampliação
de UTR e integração de SOE (eventos de
proteção), contemplando atendimento aos
eventos relacionados à nova proteção de
barras tipo adaptativa, módulo de
interligação de barramentos e dos módulos
de entrada das LTs 138 kV Jupiá – Mimoso
C2/C3/C4 e Jupiá – Água Clara, visando
atendimento aos Procedimentos de Rede.  Até 25
meses
        JUSTIFICATIVA: Atendimento aos
requisitos de supervisão da nova Rede
Complementar.  
        ORIGEM: CTEEP - Divisão de Tempo Real e
Divisão de Gestão da Manutenção.  

000278/2014 
CTEEP 
SE Jupiá 
138 
REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Instalação 
de proteção de barras adaptativa e de 
proteção de falha de disjuntor no setor de 
138 kV. 
Até 25 
meses 
JUSTIFICATIVA: Permitir operação com 
barras interligadas e maior confiabilidade 
na eliminação seletiva de defeitos no 
barramento ou de atuação de proteção de 
falha de disjuntores, evitando-se o risco de 
perda total das cargas. 
ORIGEM: CTEEP - Divisão de Análise da 
Operação, Carta CT/O/576/2013 (Resposta 
ao Oficio 010/2012- DR/Aneel) e Plano de 
Ação da Avaliação das Proteções (NT 
058/2013-SRT-SFE/Aneel) 
000306/2014 
CTEEP 
SE Jurumirim 
230 
REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Instalação 
de proteção de barras adaptativa e de falha 
de disjuntor 
Até 43 
meses 
JUSTIFICATIVA: Maior confiabilidade na 
eliminação 
seletiva 
de 
defeitos 
no 
barramento ou de atuação de proteção de 
falha de disjuntores, evitando-se o risco de 
perda total das cargas. 
ORIGEM: CTEEP - Divisão de Análise da 
Operação, Carta CT/O/576/2013 (Resposta 
ao Oficio 010/2012- DR/Aneel) e Plano de 
Ação da Avaliação das Proteções (NT 
058/2013-SRT-SFE/Aneel) 
000359/2014 
CTEEP 
SE Miguel Reale 
88 
REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Substituição 
do RDP nos módulos de manobra das LTs 88 
kV M iguel Reale - Wilson C1/C2 e Miguel 
Reale - Cambuci C1/C2. 
Até 41 
meses 
JUSTIFICATIVA: Agilização nas análises de 
ocorrência e adequação da instalação aos 
Procedimentos de Rede. 
ORIGEM: CTEEP - Divisão de Análise da 
Operação e Plano de Ação da Avaliação das 
Proteções (NT 058/2013- SRT-SFE/Aneel) 
000384/2014 
CTEEP 
SE Mogi Mirim III 
138 
REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Ampliação e 
atualização 
da 
UTR 
existente 
para 
atendimento dos eventos relacionados à 
nova proteção de barras tipo adaptativa de 
138 kV, bay de interligação de barras, 
disjuntores paralelos de barras, banco de 
capacitores 
e 
secundários 
dos 
transformadores TR-1. TR-2 e TR-3, visando 
atender ao procedimento de rede. Não 
foram considerados os bays de Linhas de 
138 kV pois não pertencem a rede de 
operação 
Até 46 
meses 
JUSTIFICATIVA: 
Atendimento 
aos 
requisitos de supervisão da nova Rede 
Complementar. 
ORIGEM: CTEEP - Divisão de Tempo Real e 
Divisão de Gestão da Manutenção.
000278/2014  CTEEP  SE Jupiá  138  REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Instalação
de proteção de barras adaptativa e de
proteção de falha de disjuntor no setor de
138 kV.  Até 25
meses
        JUSTIFICATIVA: Permitir operação com
barras interligadas e maior confiabilidade
na eliminação seletiva de defeitos no
barramento ou de atuação de proteção de
falha de disjuntores, evitando-se o risco de
perda total das cargas.  
        ORIGEM: CTEEP - Divisão de Análise da
Operação, Carta CT/O/576/2013 (Resposta
ao Oficio 010/2012- DR/Aneel) e Plano de
Ação da Avaliação das Proteções (NT
058/2013-SRT-SFE/Aneel)  
000306/2014  CTEEP  SE Jurumirim  230  REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Instalação
de proteção de barras adaptativa e de falha
de disjuntor  Até 43
meses
        JUSTIFICATIVA: Maior confiabilidade na
eliminação seletiva de defeitos no
barramento ou de atuação de proteção de
falha de disjuntores, evitando-se o risco de
perda total das cargas.  
        ORIGEM: CTEEP - Divisão de Análise da
Operação, Carta CT/O/576/2013 (Resposta
ao Oficio 010/2012- DR/Aneel) e Plano de
Ação da Avaliação das Proteções (NT
058/2013-SRT-SFE/Aneel)  
000359/2014  CTEEP  SE Miguel Reale  88  REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Substituição
do RDP nos módulos de manobra das LTs 88
kV M iguel Reale - Wilson C1/C2 e Miguel
Reale - Cambuci C1/C2.  Até 41
meses
        JUSTIFICATIVA: Agilização nas análises de
ocorrência e adequação da instalação aos
Procedimentos de Rede.  
        ORIGEM: CTEEP - Divisão de Análise da
Operação e Plano de Ação da Avaliação das
Proteções (NT 058/2013- SRT-SFE/Aneel)  
000384/2014  CTEEP  SE Mogi Mirim III  138  REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Ampliação e
atualização da UTR existente para
atendimento dos eventos relacionados à
nova proteção de barras tipo adaptativa de
138 kV, bay de interligação de barras,
disjuntores paralelos de barras, banco de
capacitores e secundários dos
transformadores TR-1. TR-2 e TR-3, visando
atender ao procedimento de rede. Não
foram considerados os bays de Linhas de
138 kV pois não pertencem a rede de
operação  Até 46
meses
        JUSTIFICATIVA: Atendimento aos
requisitos de supervisão da nova Rede
Complementar.  
        ORIGEM: CTEEP - Divisão de Tempo Real e
Divisão de Gestão da Manutenção.  

000387/2014 
CTEEP 
SE Mogi Mirim III 
138 
REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Instalação 
de proteção de barras adaptativa e de falha 
de disjuntor. 
Até 46 
meses 
JUSTIFICATIVA: Permitir operação com 
barras interligadas e maior confiabilidade 
na eliminação seletiva de defeitos no 
barramento ou de atuação de proteção de 
falha de disjuntores, evitando-se o risco de 
perda total das cargas. 
ORIGEM: CTEEP - Divisão de Análise da 
Operação, Carta CT/O/576/2013 (Resposta 
ao Oficio 010/2012- DR/Aneel) e Plano de 
Ação da Avaliação das Proteções (NT 
058/2013-SRT-SFE/Aneel) 
000330/2014 
CTEEP 
SE Piratininga 
88 
REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Ampliação 
de UTR e integração de SOE, visando 
atender aos requisitos de supervisão 
previstos 
no 
Submódulo 
2.7 
dos 
Procedimentos de Rede. 
Até 25 
meses 
JUSTIFICATIVA: 
Atendimento 
aos 
requisitos de supervisão da nova Rede 
Complementar 
ORIGEM: CTEEP - Divisão de Tempo Real e 
Divisão de Gestão da Manutenção 
000382/2014 
CTEEP 
SE Ribeirão Preto 
138 
REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Ampliação 
da UTR do setor de 138 kV e integração ao 
SOE, visando atender aos requisitos de 
supervisão previstos no submódulo 2.7 dos 
Procedimentos de Rede. 
Até 46 
meses 
JUSTIFICATIVA: 
Atendimento 
aos 
requisitos de supervisão da nova Rede 
Complementar. 
ORIGEM: CTEEP - Divisão de Tempo Real e 
Divisão de Gestão da Manutenção. 
000280/2014 
CTEEP 
SE Santa Bárbara d' 
Oeste 
138 
REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Ampliação 
da UTR no setor 138 kV e integração ao 
SOE, visando atender aos requisitos de 
supervisão previstos no submódulo 2.7 dos 
Procedimentos de Rede.  
 
Instalação de RDP nos módulos de manobra 
dos transformadores TR-1, TR-2 e TR-3. 440 
-138 kV e nos módulos de entrada das LTs 
440 kV Santa Bárbara D'Oeste - Ribeirão 
Preto e Santa Bárbara D'Oeste - Sumaré.  
 
Substituição do RDP dos módulos de 
manobras do TR-5. 440-138 kV 
Até 45 
meses 
JUSTIFICATIVA: 
Atendimento 
aos 
requisitos de supervisão da nova Rede 
Complementar. 
ORIGEM: CTEEP - Divisão de Tempo Real e 
Divisão de Gestão da Manutenção 
000340/2014 
CTEEP 
SE Sumaré 
138 
REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Ampliação 
de UTR e integração de SOE (eventos de 
Até 25 
meses
000387/2014  CTEEP  SE Mogi Mirim III  138  REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Instalação
de proteção de barras adaptativa e de falha
de disjuntor.  Até 46
meses
        JUSTIFICATIVA: Permitir operação com
barras interligadas e maior confiabilidade
na eliminação seletiva de defeitos no
barramento ou de atuação de proteção de
falha de disjuntores, evitando-se o risco de
perda total das cargas.  
        ORIGEM: CTEEP - Divisão de Análise da
Operação, Carta CT/O/576/2013 (Resposta
ao Oficio 010/2012- DR/Aneel) e Plano de
Ação da Avaliação das Proteções (NT
058/2013-SRT-SFE/Aneel)  
000330/2014  CTEEP  SE Piratininga  88  REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Ampliação
de UTR e integração de SOE, visando
atender aos requisitos de supervisão
previstos no Submódulo 2.7 dos
Procedimentos de Rede.  Até 25
meses
        JUSTIFICATIVA: Atendimento aos
requisitos de supervisão da nova Rede
Complementar  
        ORIGEM: CTEEP - Divisão de Tempo Real e
Divisão de Gestão da Manutenção  
000382/2014  CTEEP  SE Ribeirão Preto  138  REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Ampliação
da UTR do setor de 138 kV e integração ao
SOE, visando atender aos requisitos de
supervisão previstos no submódulo 2.7 dos
Procedimentos de Rede.  Até 46
meses
        JUSTIFICATIVA: Atendimento aos
requisitos de supervisão da nova Rede
Complementar.  
        ORIGEM: CTEEP - Divisão de Tempo Real e
Divisão de Gestão da Manutenção.  
000280/2014  CTEEP  SE Santa Bárbara d'
Oeste  138  REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Ampliação
da UTR no setor 138 kV e integração ao
SOE, visando atender aos requisitos de
supervisão previstos no submódulo 2.7 dos
Procedimentos de Rede.
Instalação de RDP nos módulos de manobra
dos transformadores TR-1, TR-2 e TR-3. 440
-138 kV e nos módulos de entrada das LTs
440 kV Santa Bárbara D'Oeste - Ribeirão
Preto e Santa Bárbara D'Oeste - Sumaré.
Substituição do RDP dos módulos de
manobras do TR-5. 440-138 kV  Até 45
meses
        JUSTIFICATIVA: Atendimento aos
requisitos de supervisão da nova Rede
Complementar.  
        ORIGEM: CTEEP - Divisão de Tempo Real e
Divisão de Gestão da Manutenção  
000340/2014  CTEEP  SE Sumaré  138  REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Ampliação
de UTR e integração de SOE (eventos de  Até 25
meses

proteção), visando atender aos requisitos 
de supervisão previstos no Submódulo 2.7 
dos Procedimentos de Rede. 
JUSTIFICATIVA: 
Atendimento 
aos 
requisitos de supervisão da nova Rede 
Complementar. 
ORIGEM: CTEEP - Divisão de Tempo Real e 
Divisão de Gestão da Manutenção. 
000410/2014 
EVRECY 
Subestação 
Aimorés 
230 
REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Instalação 
de IHM local referente ao sistema de 
supervisão e controle do setor de 230 kV. 
Até 48 
meses 
JUSTIFICATIVA: A instalação é dotada de 
uma UAC SICAM que não apresenta 
recursos 
adequados 
de 
registro 
e 
tratamento de alarmes e eventos. Ponto de 
melhoria 
apontado 
pela 
Avaliação 
Extraordinária dos sistemas de Proteção da 
Instalação SE Aimorés solicitado pela ANEEL 
tendo como agente avaliador empresa 
CTEEP e agente externo Empresa FURNAS. 
Instalação de IHM local (SAGE) com a 
finalidade 
de 
permitir 
a 
plena 
controlabilidade do SIN. 
ORIGEM: Avaliação Extraordinária dos 
sistemas de Proteção da Instalação Aneel 
000404/2014 
EVRECY 
Subestação 
Aimorés 
230 
REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Instalação 
de sistema integrado de coleta automática 
de registros nos módulos de entrada das 
LT’s 
230 
kV 
AimorésMascarenhas 
e 
Aimorés – Conselheiro Pena, no módulo de 
interligação de barramentos 230 kV e na 
proteção de barras 230 kV. 
Até 48 
meses 
JUSTIFICATIVA: Os dispositivos digitais 
existentes na instalação (IEDs e RDPs) não 
estão inseridos na rede de coleta de 
registros de perturbação, exigindo a adoção 
de procedimentos locais para a obtenção 
destes registros. Ponto de melhoria 
apontado pela Avaliação Extraordinária dos 
sistemas de Proteção da Instalação SE 
Aimorés solicitado pela ANEEL tendo como 
agente avaliador empresa CTEEP e agente 
externo Empresa FURNAS. Agilização das 
análises de perturbações no sistema de 
transmissão, visando a redução nos tempos 
de restabelecimento de equipamentos e 
conseqüente redução nos montantes de 
energia não supridas, bem como o apoio à 
manutenção, resultando em uma melhor 
supervisão do sistema, garantido uma 
maior disponibilidade do sistema eletrico. 
ORIGEM: Avaliação Extraordinária dos 
sistemas de Proteção da Instalação Aneel 
000407/2014 
EVRECY 
Subestação 
Aimorés 
230 
REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Instalação 
de um sistema Gerador Auxiliar de 
Até 48 
meses
        proteção), visando atender aos requisitos
de supervisão previstos no Submódulo 2.7
dos Procedimentos de Rede.  
        JUSTIFICATIVA: Atendimento aos
requisitos de supervisão da nova Rede
Complementar.  
        ORIGEM: CTEEP - Divisão de Tempo Real e
Divisão de Gestão da Manutenção.  
000410/2014  EVRECY  Subestação
Aimorés  230  REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Instalação
de IHM local referente ao sistema de
supervisão e controle do setor de 230 kV.  Até 48
meses
        JUSTIFICATIVA: A instalação é dotada de
uma UAC SICAM que não apresenta
recursos adequados de registro e
tratamento de alarmes e eventos. Ponto de
melhoria apontado pela Avaliação
Extraordinária dos sistemas de Proteção da
Instalação SE Aimorés solicitado pela ANEEL
tendo como agente avaliador empresa
CTEEP e agente externo Empresa FURNAS.
Instalação de IHM local (SAGE) com a
finalidade de permitir a plena
controlabilidade do SIN.  
        ORIGEM: Avaliação Extraordinária dos
sistemas de Proteção da Instalação Aneel  
000404/2014  EVRECY  Subestação
Aimorés  230  REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Instalação
de sistema integrado de coleta automática
de registros nos módulos de entrada das
LT’s 230 kV AimorésMascarenhas e
Aimorés – Conselheiro Pena, no módulo de
interligação de barramentos 230 kV e na
proteção de barras 230 kV.  Até 48
meses
        JUSTIFICATIVA: Os dispositivos digitais
existentes na instalação (IEDs e RDPs) não
estão inseridos na rede de coleta de
registros de perturbação, exigindo a adoção
de procedimentos locais para a obtenção
destes registros. Ponto de melhoria
apontado pela Avaliação Extraordinária dos
sistemas de Proteção da Instalação SE
Aimorés solicitado pela ANEEL tendo como
agente avaliador empresa CTEEP e agente
externo Empresa FURNAS. Agilização das
análises de perturbações no sistema de
transmissão, visando a redução nos tempos
de restabelecimento de equipamentos e
conseqüente redução nos montantes de
energia não supridas, bem como o apoio à
manutenção, resultando em uma melhor
supervisão do sistema, garantido uma
maior disponibilidade do sistema eletrico.  
        ORIGEM: Avaliação Extraordinária dos
sistemas de Proteção da Instalação Aneel  
000407/2014  EVRECY  Subestação
Aimorés  230  REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Instalação
de um sistema Gerador Auxiliar de  Até 48
meses

Emergência independente, bem como as 
adequações no SAUX CA. 
JUSTIFICATIVA: O serviço auxiliar CA da SE 
Aimorés é alimentado pela UHE Aimorés. O 
GAE existente também é de propriedade da 
empresa geradora, com a instalação do GAE 
na SE Aimorés tornando-a a instalação 
exclusivamente 
dependente 
da 
alimentação CA deste agente gerador, 
reforçando o recurso emergencial da 
subestação aumentando a confiabilidade 
do sistema. Ponto de melhoria apontado 
pela Avaliação Extraordinária dos sistemas 
de Proteção da Instalação SE Aimorés 
solicitado pela ANEEL tendo como agente 
avaliador empresa CTEEP e agente externo 
Empresa FURNAS 
ORIGEM: Avaliação Extraordinária dos 
sistemas de Proteção da Instalação Aneel 
000409/2014 
EVRECY 
Subestação 
Aimorés 
230 
REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Substituição 
do RDP dos módulos de entrada das LTs 230 
kV Aimorés - Mascarenhas C1 e Aimorés - 
Conselheiro Pena. 
Até 48 
meses 
JUSTIFICATIVA: O equipamento existente 
(Reason RPIV) encontra-se danificado 
(módulo central). Conforme informações 
do próprio fabricante, a produção deste 
modelo foi descontinuada, inviabilizando a 
aquisição de peças de reposição / 
sobressalentes. 
Ponto 
de 
melhoria 
observado na Avaliação Extraordinária dos 
sistemas de Proteção da Instalação 
ORIGEM: Avaliação Extraordinária dos 
sistemas de Proteção da Instalação Aneel 
000589/2014 
EVRECY 
Subestação 
Mascarenhas 
230 
REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Aquisição e 
instalação 
de 
TC 
no 
disjuntor 
de 
transferência de 230 kV e substituição do 
sistema de proteção diferencial do setor de 
230 kV para tipo adaptativa, conjugada com 
proteção de falha de disjuntor. 
Até 48 
meses 
JUSTIFICATIVA: Conforme determinado 
pelos Procedimentos de Rede (Submódulo 
2.6 - Item 6.5.2), cada barramento da 
instalação deve ter pelo menos um 
conjunto 
independente 
de 
proteção 
unitária (proteção diferencial). Tal condição 
não é verificada na SE Mascarenhas, tendo 
em vista o compartilhamento do módulo 
central desta proteção para os setores de 
230 kV e 138 kV. - Adicionalmente, o setor 
de 230 kV da SE Mascarenhas opera na 
condição Barra Principal / Barra de 
Transferência em razão da inexistência de 
sistema de medição de corrente associada 
ao disjuntor de paralelo, impossibilitando a
        Emergência independente, bem como as
adequações no SAUX CA.  
        JUSTIFICATIVA: O serviço auxiliar CA da SE
Aimorés é alimentado pela UHE Aimorés. O
GAE existente também é de propriedade da
empresa geradora, com a instalação do GAE
na SE Aimorés tornando-a a instalação
exclusivamente dependente da
alimentação CA deste agente gerador,
reforçando o recurso emergencial da
subestação aumentando a confiabilidade
do sistema. Ponto de melhoria apontado
pela Avaliação Extraordinária dos sistemas
de Proteção da Instalação SE Aimorés
solicitado pela ANEEL tendo como agente
avaliador empresa CTEEP e agente externo
Empresa FURNAS  
        ORIGEM: Avaliação Extraordinária dos
sistemas de Proteção da Instalação Aneel  
000409/2014  EVRECY  Subestação
Aimorés  230  REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Substituição
do RDP dos módulos de entrada das LTs 230
kV Aimorés - Mascarenhas C1 e Aimorés -
Conselheiro Pena.  Até 48
meses
        JUSTIFICATIVA: O equipamento existente
(Reason RPIV) encontra-se danificado
(módulo central). Conforme informações
do próprio fabricante, a produção deste
modelo foi descontinuada, inviabilizando a
aquisição de peças de reposição /
sobressalentes. Ponto de melhoria
observado na Avaliação Extraordinária dos
sistemas de Proteção da Instalação  
        ORIGEM: Avaliação Extraordinária dos
sistemas de Proteção da Instalação Aneel  
000589/2014  EVRECY  Subestação
Mascarenhas  230  REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Aquisição e
instalação de TC no disjuntor de
transferência de 230 kV e substituição do
sistema de proteção diferencial do setor de
230 kV para tipo adaptativa, conjugada com
proteção de falha de disjuntor.  Até 48
meses
        JUSTIFICATIVA: Conforme determinado
pelos Procedimentos de Rede (Submódulo
2.6 - Item 6.5.2), cada barramento da
instalação deve ter pelo menos um
conjunto independente de proteção
unitária (proteção diferencial). Tal condição
não é verificada na SE Mascarenhas, tendo
em vista o compartilhamento do módulo
central desta proteção para os setores de
230 kV e 138 kV. - Adicionalmente, o setor
de 230 kV da SE Mascarenhas opera na
condição Barra Principal / Barra de
Transferência em razão da inexistência de
sistema de medição de corrente associada
ao disjuntor de paralelo, impossibilitando a  

segregação das barras com manutenção 
das 
premissas 
de 
seletividade 
e 
adaptabilidade. 
Ponto 
de 
melhoria 
apontado pela Avaliação Extraordinária dos 
sistemas de Proteção da Instalação SE 
Aimorés solicitado pela ANEEL tendo como 
agente avaliador empresa CTEEP e agente 
externo Empresa FURNAS. Melhoria de 
desempenho/confiabilidade 
operacional 
do sistema de proteção do setor de 230 kV, 
garantindo 
segurança 
e 
flexibilidade 
operativa para o arranjo barra dupla da 
subestação, bem como a indepenência das 
proteções unitárias dos barramentos de 
230 kV e 138 kV. 
ORIGEM: Avaliação Extraordinária do 
sistema de proteção da Aneel. 
000585/2014 
EVRECY 
Subestação 
Mascarenhas 
230 
REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Instalação 
de sistema integrado de coleta automática 
de registros dos dispositivos de proteção e 
de registradores digitais de perturbação 
nos módulos de entrada das LTs Aimorés – 
Mascarenhas C1, no módulo de interligação 
de barramentos 230 kV, no módulo de 
conexão de transformadores 8TR-2/8TR-1, 
230-138 kV e na proteção de barras 230 kV. 
Até 48 
meses 
JUSTIFICATIVA: Os dispositivos digitais 
existentes na instalação (IEDs e RDPs) não 
estão inseridos na rede de coleta de 
registros de perturbação, exigindo a adoção 
de procedimentos locais para a obtenção 
destes registros. Ponto de melhoria 
apontado pela Avaliação Extraordinaria do 
sistema de proteção da Aneel. Agilização 
das análises de perturbações no sistema de 
transmissão, visando a redução nos tempos 
de restabelecimento de equipamentos e 
conseqüentemente 
redução 
nos 
montantes de energia não supridas, bem 
como o apoio à manutenção e melhor 
monitorametneo para confiabialidade do 
sistema. 
ORIGEM: Avaliação Extraordinaria do 
sistema de proteção da Aneel. 
000588/2014 
EVRECY 
Subestação 
Mascarenhas 
230 
REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Instalação 
de um conjunto de banco de baterias / 
retificador e adequação do Serviço Auxiliar 
de CC (barramentos e circuitos), bem como 
a segregação dos circuitos de corrente 
contínua da instalação (proteções e 
circuitos de disparo).  
 
Construção de edificação para instalação 
dos novos painéis de proteção e controle, 
dos serviços auxiliares CA/CC e do GAE. 
Até 48 
meses
        segregação das barras com manutenção
das premissas de seletividade e
adaptabilidade. Ponto de melhoria
apontado pela Avaliação Extraordinária dos
sistemas de Proteção da Instalação SE
Aimorés solicitado pela ANEEL tendo como
agente avaliador empresa CTEEP e agente
externo Empresa FURNAS. Melhoria de
desempenho/confiabilidade operacional
do sistema de proteção do setor de 230 kV,
garantindo segurança e flexibilidade
operativa para o arranjo barra dupla da
subestação, bem como a indepenência das
proteções unitárias dos barramentos de
230 kV e 138 kV.  
        ORIGEM: Avaliação Extraordinária do
sistema de proteção da Aneel.  
000585/2014  EVRECY  Subestação
Mascarenhas  230  REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Instalação
de sistema integrado de coleta automática
de registros dos dispositivos de proteção e
de registradores digitais de perturbação
nos módulos de entrada das LTs Aimorés –
Mascarenhas C1, no módulo de interligação
de barramentos 230 kV, no módulo de
conexão de transformadores 8TR-2/8TR-1,
230-138 kV e na proteção de barras 230 kV.  Até 48
meses
        JUSTIFICATIVA: Os dispositivos digitais
existentes na instalação (IEDs e RDPs) não
estão inseridos na rede de coleta de
registros de perturbação, exigindo a adoção
de procedimentos locais para a obtenção
destes registros. Ponto de melhoria
apontado pela Avaliação Extraordinaria do
sistema de proteção da Aneel. Agilização
das análises de perturbações no sistema de
transmissão, visando a redução nos tempos
de restabelecimento de equipamentos e
conseqüentemente redução nos
montantes de energia não supridas, bem
como o apoio à manutenção e melhor
monitorametneo para confiabialidade do
sistema.  
        ORIGEM: Avaliação Extraordinaria do
sistema de proteção da Aneel.  
000588/2014  EVRECY  Subestação
Mascarenhas  230  REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Instalação
de um conjunto de banco de baterias /
retificador e adequação do Serviço Auxiliar
de CC (barramentos e circuitos), bem como
a segregação dos circuitos de corrente
contínua da instalação (proteções e
circuitos de disparo).
Construção de edificação para instalação
dos novos painéis de proteção e controle,
dos serviços auxiliares CA/CC e do GAE.  Até 48
meses

JUSTIFICATIVA: A SE Mascarenhas é dotada 
de apenas um conjunto de bateriais / 
retificador, condição que exige a instalação 
de 
todos 
os 
circuitos 
no 
mesmo 
barramento CC. Melhorias apontadas pela 
Avaliação Extraordinária do sistema de 
proteção 
da 
Aneel. 
Aumento 
da 
confiabilidade da instalação possibilitando 
a 
segregação 
das 
alimentações 
dos 
circuitos de controle / proteção, e 
facilitando 
os 
procedimentos 
de 
manutenção, quando aplicáveis 
ORIGEM: Avaliação Extraordinária do 
sistema de proteção da Aneel. 
000590/2014 
EVRECY 
Subestação 
Mascarenhas 
230 
REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Instalação 
de um sistema Gerador Auxiliar de 
Emergência independente, bem como as 
adequações no Serviço Auxiliar de Corrente 
Alternada. 
Até 48 
meses 
JUSTIFICATIVA: O serviço auxiliar CA da SE 
Mascarenhas é alimentado pela UHE 
Mascarenhas. O GAE existente também é 
de propriedade da empresa geradora, 
tornando a instalação exclusivamente 
dependente da alimentação CA deste 
agente gerador. Avaliação Extraordinária 
dos sistemas de Proteção da Instalação SE 
Aimorés solicitado pela ANEEL tendo como 
agente avaliador empresa CTEEP e agente 
externo Empresa FURNAS. Ganho com a 
revitalização aumento da confiabilidade da 
instalação em razão do compartilhamento 
do Serviço auxiliarde corrente alternada 
com o agente gerador. 
ORIGEM: Avaliação Extraordinária dos 
sistemas de Proteção da Instalação Aneel 
000587/2014 
EVRECY 
Subestação 
Mascarenhas 
230 
REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Substituição 
da proteção eletromecânica por proteção 
digital referente ao 
8TR1, 
incluindo 
cablagem/auxiliares desde o dispositivo 
primário até o painel de proteção de 
controle com a implementação de painel de 
transferência para a fase reserva. 
Até 48 
meses 
JUSTIFICATIVA: Os referidos módulos de 
conexão (230 e 138 kV) são dotados de 
proteções 
eletromecânicas 
que 
impossibilitam a implementação de novas 
funções intrinsecas às proteções digitiais 
(restrições de energização, filtros de 
harmônicas), bem como a utilização de 
recursos de oscilografia, sequenciamento 
de eventos, auto-check e acesso remoto 
para auxílio na tomada de decisões. 
Melhorias 
apontadas 
pela 
Avaliação 
Extraordinária do sistema de proteção da
        JUSTIFICATIVA: A SE Mascarenhas é dotada
de apenas um conjunto de bateriais /
retificador, condição que exige a instalação
de todos os circuitos no mesmo
barramento CC. Melhorias apontadas pela
Avaliação Extraordinária do sistema de
proteção da Aneel. Aumento da
confiabilidade da instalação possibilitando
a segregação das alimentações dos
circuitos de controle / proteção, e
facilitando os procedimentos de
manutenção, quando aplicáveis  
        ORIGEM: Avaliação Extraordinária do
sistema de proteção da Aneel.  
000590/2014  EVRECY  Subestação
Mascarenhas  230  REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Instalação
de um sistema Gerador Auxiliar de
Emergência independente, bem como as
adequações no Serviço Auxiliar de Corrente
Alternada.  Até 48
meses
        JUSTIFICATIVA: O serviço auxiliar CA da SE
Mascarenhas é alimentado pela UHE
Mascarenhas. O GAE existente também é
de propriedade da empresa geradora,
tornando a instalação exclusivamente
dependente da alimentação CA deste
agente gerador. Avaliação Extraordinária
dos sistemas de Proteção da Instalação SE
Aimorés solicitado pela ANEEL tendo como
agente avaliador empresa CTEEP e agente
externo Empresa FURNAS. Ganho com a
revitalização aumento da confiabilidade da
instalação em razão do compartilhamento
do Serviço auxiliarde corrente alternada
com o agente gerador.  
        ORIGEM: Avaliação Extraordinária dos
sistemas de Proteção da Instalação Aneel  
000587/2014  EVRECY  Subestação
Mascarenhas  230  REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Substituição
da proteção eletromecânica por proteção
digital referente ao 8TR1, incluindo
cablagem/auxiliares desde o dispositivo
primário até o painel de proteção de
controle com a implementação de painel de
transferência para a fase reserva.  Até 48
meses
        JUSTIFICATIVA: Os referidos módulos de
conexão (230 e 138 kV) são dotados de
proteções eletromecânicas que
impossibilitam a implementação de novas
funções intrinsecas às proteções digitiais
(restrições de energização, filtros de
harmônicas), bem como a utilização de
recursos de oscilografia, sequenciamento
de eventos, auto-check e acesso remoto
para auxílio na tomada de decisões.
Melhorias apontadas pela Avaliação
Extraordinária do sistema de proteção da  

Aneel. após REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA 
dando 
melhoria 
de 
desempenho/confiabilidade 
operacional 
do sistema de proteção e disponibilização 
de recursos de oscilografia. 
ORIGEM: 
Melhorias 
apontadas 
pela 
Avaliação Extraordinária do sistema de 
proteção da Aneel. 
000586/2014 
EVRECY 
Subestação 
Mascarenhas 
138 
REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Substituição 
da proteção eletromecânica por proteção 
digital nos módulos de entrada das LTs 138 
kV 
Mascarenhas 
– 
São 
Gabriel, 
Mascarenhas – Itarana e Mascarenhas – 
João 
Neiva 
C1/C2, 
incluindo 
cablagem/auxiliares desde o dispositivo 
primário até o painel de proteção e 
controle. 
Até 48 
meses 
JUSTIFICATIVA: Os referidos módulos de 
conexão 
são 
dotados 
de 
proteções 
eletromecânicas que impossibilitam a 
implementação 
de 
novas 
funções 
intrinsecas às proteções digitiais (funções 
de tensão, energização sobfalta), bem 
como 
a 
utilização 
de 
recursos 
de 
oscilografia, 
localização 
de 
falta, 
sequenciamento de eventos, autocheck e 
acesso remoto para auxílio na tomada de 
decisões. 
Melhorias 
apontadas 
pela 
Avaliação Extraordinária do sistema de 
proteção 
da 
Aneel. 
Melhoria 
de 
desempenho/confiabilidade 
operacional 
do sistema de proteção e disponibilização 
de recursos de oscilografia e de localização 
de defeitos em LTs. 
ORIGEM: Avaliação Extraordinária do 
sistema de proteção da Aneel. 
000591/2014 
EVRECY 
Subestação 
Mascarenhas 
138 
REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Substituição 
do RDP nos módulos de manobra 138 kV de 
propriedade da Evrecy. 
Até 48 
meses 
JUSTIFICATIVA: O equipamento existente 
(Reason RPIV) encontra-se danificado 
(módulo central). Conforme informações 
do próprio fabricante, a produção deste 
modelo foi descontinuada, inviabilizando a 
aquisição de peças de reposição / 
sobressalentes. 
Ponto 
de 
melhoria 
apontado pela Avaliação Extraordinária dos 
sistemas de Proteção da Instalação SE 
Aimorés solicitado pela ANEEL tendo como 
agente avaliador empresa CTEEP e agente 
externo Empresa FURNAS. Substituição de 
sistema de oscilografia digital com a 
finalidade 
de 
permitir 
a 
plena 
observabilidade e controlabilidade do SIN.
        Aneel. após REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA
dando melhoria de
desempenho/confiabilidade operacional
do sistema de proteção e disponibilização
de recursos de oscilografia.  
        ORIGEM: Melhorias apontadas pela
Avaliação Extraordinária do sistema de
proteção da Aneel.  
000586/2014  EVRECY  Subestação
Mascarenhas  138  REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Substituição
da proteção eletromecânica por proteção
digital nos módulos de entrada das LTs 138
kV Mascarenhas – São Gabriel,
Mascarenhas – Itarana e Mascarenhas –
João Neiva C1/C2, incluindo
cablagem/auxiliares desde o dispositivo
primário até o painel de proteção e
controle.  Até 48
meses
        JUSTIFICATIVA: Os referidos módulos de
conexão são dotados de proteções
eletromecânicas que impossibilitam a
implementação de novas funções
intrinsecas às proteções digitiais (funções
de tensão, energização sobfalta), bem
como a utilização de recursos de
oscilografia, localização de falta,
sequenciamento de eventos, autocheck e
acesso remoto para auxílio na tomada de
decisões. Melhorias apontadas pela
Avaliação Extraordinária do sistema de
proteção da Aneel. Melhoria de
desempenho/confiabilidade operacional
do sistema de proteção e disponibilização
de recursos de oscilografia e de localização
de defeitos em LTs.  
        ORIGEM: Avaliação Extraordinária do
sistema de proteção da Aneel.  
000591/2014  EVRECY  Subestação
Mascarenhas  138  REVITALIZAÇÃO NECESSÁRIA: Substituição
do RDP nos módulos de manobra 138 kV de
propriedade da Evrecy.  Até 48
meses
        JUSTIFICATIVA: O equipamento existente
(Reason RPIV) encontra-se danificado
(módulo central). Conforme informações
do próprio fabricante, a produção deste
modelo foi descontinuada, inviabilizando a
aquisição de peças de reposição /
sobressalentes. Ponto de melhoria
apontado pela Avaliação Extraordinária dos
sistemas de Proteção da Instalação SE
Aimorés solicitado pela ANEEL tendo como
agente avaliador empresa CTEEP e agente
externo Empresa FURNAS. Substituição de
sistema de oscilografia digital com a
finalidade de permitir a plena
observabilidade e controlabilidade do SIN.  

ORIGEM: Avaliação Extraordinária dos 
sistemas de Proteção da Instalação Aneel 
 
 
Resolução Autorizativa nº 8.314/2019 
 
Relação de reforços de pequeno porte que constam no Anexo da Resolução Autorizativa nº 8.314, de 22 
de outubro de 2019, e que foram revogados por este Despacho: 
 
CONCESSIONÁRIA 
SGPMR 
INSTALAÇÃO 
TENSÃO 
[kV] 
DESCRIÇÃO DO 
REFORÇO 
PRAZO 
(RESOLUÇÃO) 
CTEEP 
001051/2017 
SE EMBU-
GUACU 
138 
Substituição 
de 
3 
Transformadores de Corrente 
do 
vão 
TR-1 
(14552-42). 
Substituição da proteção de 
sobrecorrente (retaguarda) do 
banco de transformadores.  
 
Substituição dos cabos de 
comando e controle.  
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: Outras: Vsat > 
963 V. 
Até 48 meses 
CTEEP 
001052/2017 
SE EMBU-
GUACU 
138 
Substituição 
de 
3 
Transformadores de Corrente 
do vão TR-2 (14552-37). 
 
Substituição dos cabos de 
comando e controle. 
 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: Outras: Vsat > 
870 V. 
Até 48 meses 
CTEEP 
001065/2017 
SE MAIRIPORA 
138 
Substituição de 1 Bobina de 
Bloqueio 
do 
módulo 
de 
entrada 
da 
LT 
138 
kV 
Mairiporã ‐ Água Azul C1 
(9752‐6). 
Adequação 
dos 
sistemas 
de 
comando, 
controle, proteção, supervisão 
e serviço auxiliar dos módulos 
de manobra. Substituição dos 
cabos de comando e controle. 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade 
nominal de curto circuito (kA): 
40 kA, Capacidade nominal de 
corrente (A): 1250 A. 
Até 48 meses 
CTEEP 
001068/2017 
SE MAIRIPORA 
138 
Substituição de 1 Bobina de 
Bloqueio 
do 
módulo 
de 
entrada 
da 
LT 
138 
kV 
Mairiporã ‐ Água Azul C2 
(9752‐7). Remoção da bobina 
Até 48 meses
        ORIGEM: Avaliação Extraordinária dos
sistemas de Proteção da Instalação Aneel  
CONCESSIONÁRIA  SGPMR  INSTALAÇÃO    TENSÃO      DESCRIÇÃO DO      PRAZO  
        [kV]      REFORÇO      (RESOLUÇÃO)  
CTEEP  001051/2017  SE EMBU-
GUACU  138      Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão TR-1 (14552-42).
Substituição da proteção de
sobrecorrente (retaguarda) do
banco de transformadores.
Substituição dos cabos de
comando e controle.
Capacidade do novo
equipamento: Outras: Vsat >
963 V.      Até 48 meses    
CTEEP  001052/2017  SE EMBU-
GUACU  138      Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão TR-2 (14552-37).
Substituição dos cabos de
comando e controle.
Capacidade do novo
equipamento: Outras: Vsat >
870 V.      Até 48 meses    
CTEEP  001065/2017  SE MAIRIPORA  138      Substituição de 1 Bobina de
Bloqueio do módulo de
entrada da LT 138 kV
Mairiporã ‐ Água Azul C1
(9752‐6). Adequação dos
sistemas de comando,
controle, proteção, supervisão
e serviço auxiliar dos módulos
de manobra. Substituição dos
cabos de comando e controle.
Capacidade do novo
equipamento: Capacidade
nominal de curto circuito (kA):
40 kA, Capacidade nominal de
corrente (A): 1250 A.      Até 48 meses    
CTEEP  001068/2017  SE MAIRIPORA  138      Substituição de 1 Bobina de
Bloqueio do módulo de
entrada da LT 138 kV
Mairiporã ‐ Água Azul C2
(9752‐7). Remoção da bobina      Até 48 meses    

de bloqueio da fase azul. 
Adequação dos sistemas de 
comando, controle, proteção, 
supervisão e serviço auxiliar 
dos módulos de manobra. 
Substituição dos cabos de 
comando 
e 
controle. 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade 
nominal de curto‐circuito (kA): 
40 kA, Capacidade nominal de 
corrente (A): 1250 A. 
 
 
Despacho nº 386/2021 
 
Relação de reforços de pequeno porte que constam no Anexo do Despacho nº 386, de 10 de fevereiro de 
2021, e que foram revogados por este Despacho: 
 
 
Transmissor
a 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Prazo em 
Meses* 
Data de 
Necessidade 
CTEEP 
005380/20
18 
USI AGUA 
VERMELH
A 
138 
Substituição de 2 bobinas de 
bloqueio do vão LT 138 kV Agua 
Vermelha /Votuporanga 2 C-2 (BB-
33 - associado ao disjuntor 1652-
33).  
Capacidade do novo equipamento: 
Capacidade nominal de curto-
circuito: 31,5 kA e Capacidade 
nominal de corrente: 1045 A. 
48 
31/12/2023 
CTEEP 
005293/20
19 
USI TRÊS 
IRMÃOS 
440 
Instalação de ECE no módulo de 
entrada da LT 440 kV Ilha Solteira – 
Três Irmãos C1. 
36 
Imediato 
FURNAS 
005097/20
18 
LT 345 kV 
CAMPOS 
/RIO 
NOVO DO 
SUL C-2 
RJ/ES 
345 
Substituição de um cabo OPGW por 
um cabo CAA DOTTEREL em uma 
extensão de 3 km a partir do ponto 
de seccionamento na SE Rio Novo 
do Sul em direção a Campos C2; e 
substituição de um cabo 3/8’’ EAR 
por um cabo CAA DOTTEREL em 
uma extensão de 12,5 km a partir 
do ponto de seccionamento na SE 
Rio Novo do Sul em direção a 
Campos, totalizando 15,5 km. 
30 
01/01/2022 
FURNAS 
005102/20
18 
LT 500 kV 
CACHOEIR
A 
PAULISTA 
/TERMINA
L RIO C-1 
RJ 
500 
A partir do ponto de seccionamento 
na SE Terminal Rio, em direção a 
C.Paulista, substituição de um cabo 
3/8’’ EAR por um cabo CAA 
DOTTEREL, em uma extensão de 4 
km e do outro cabo 3/8’’ EAR por 
um cabo CAA DOTTEREL, em uma 
extensão de 14 km, totalizando 18 
km 
30 
01/01/2022
        de bloqueio da fase azul.
Adequação dos sistemas de
comando, controle, proteção,
supervisão e serviço auxiliar
dos módulos de manobra.
Substituição dos cabos de
comando e controle.
Capacidade do novo
equipamento: Capacidade
nominal de curto‐circuito (kA):
40 kA, Capacidade nominal de
corrente (A): 1250 A.  
  Transmissor    SGPMR  Instalação    Tensão      Descrição do Escopo      Prazo em      Data de  
  a          (kV)      da Obra      Meses*      Necessidade  
CTEEP      005380/20
18  USI AGUA
VERMELH
A  138      Substituição de 2 bobinas de
bloqueio do vão LT 138 kV Agua
Vermelha /Votuporanga 2 C-2 (BB-
33 - associado ao disjuntor 1652-
33).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-
circuito: 31,5 kA e Capacidade
nominal de corrente: 1045 A.      48      31/12/2023    
CTEEP      005293/20
19  USI TRÊS
IRMÃOS  440      Instalação de ECE no módulo de
entrada da LT 440 kV Ilha Solteira –
Três Irmãos C1.      36      Imediato    
FURNAS      005097/20
18  LT 345 kV
CAMPOS
/RIO
NOVO DO
SUL C-2
RJ/ES  345      Substituição de um cabo OPGW por
um cabo CAA DOTTEREL em uma
extensão de 3 km a partir do ponto
de seccionamento na SE Rio Novo
do Sul em direção a Campos C2; e
substituição de um cabo 3/8’’ EAR
por um cabo CAA DOTTEREL em
uma extensão de 12,5 km a partir
do ponto de seccionamento na SE
Rio Novo do Sul em direção a
Campos, totalizando 15,5 km.      30      01/01/2022    
FURNAS      005102/20
18  LT 500 kV
CACHOEIR
A
PAULISTA
/TERMINA
L RIO C-1
RJ  500      A partir do ponto de seccionamento
na SE Terminal Rio, em direção a
C.Paulista, substituição de um cabo
3/8’’ EAR por um cabo CAA
DOTTEREL, em uma extensão de 4
km e do outro cabo 3/8’’ EAR por
um cabo CAA DOTTEREL, em uma
extensão de 14 km, totalizando 18
km      30      01/01/2022    

FURNAS 
005101/20
18 
LT 500 kV 
ADRIANO
POLIS 
/TERMINA
L RIO C-1 
500 
A partir do ponto de seccionamento 
na SE Terminal Rio, em direção a 
Adrianópolis C1, substituição de 
dois cabos 3/8’’ EAR, um deles por 
um cabo CAA DOTTEREL e o outro 
por um cabo OPGW, ambos em uma 
extensão de 15 km, totalizando 30 
km. 
30 
01/01/2022 
FURNAS 
005103/20
18 
LT 500 kV 
ADRIANO
POLIS 
/TERMINA
L RIO C-2 
RJ 
500 
A partir do ponto de seccionamento 
na SE Terminal Rio, em direção a 
Adrianópolis C2, substituição de um 
cabo 3/8’’ EAR por um cabo OPGW 
em uma extensão de 15 km 
30 
01/01/2022 
FURNAS 
005104/20
18 
LT 500 kV 
RESENDE 
/TERMINA
L RIO C-1 
RJ 
500 
A partir do ponto de seccionamento 
na SE Terminal Rio, em direção a 
Resende, substituição de um cabo 
3/8’’ EAR por um cabo CAA 
DOTTEREL, em uma extensão de 8,5 
km 
30 
01/01/2022 
 
 
Despacho nº 1.422/2021 
 
Relação de reforços de pequeno porte que constam no Anexo do Despacho nº 1.422, de 24 de maio de 
2021, e que foram revogados por este Despacho: 
 
Transmissora 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Data de 
Necessidade 
(*) 
Prazo 
(**) 
ELETRONORTE 
008214/201
9 
SE 
P.DUTRA 
69 
Instalação 
de 
Registrador 
Digital de Perturbações - RDP 
Para atender a função RT 500 
kV 150 Mvar IMPERATRIZ 2 
MA. 
dez/22 
36 
 
Despacho nº 1.424/2021 
 
Relação de reforços de pequeno porte que constam no Anexo do Despacho nº 1.424, de 24 de maio de 
2021, e que foram revogados por este Despacho: 
 
 
Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do Escopo 
da Obra 
Data de 
Necessidade 
(*) 
Prazo 
(**) 
CTEEP 
000271/202
0 
USI AGUA 
VERMELHA 
440 
Instalação do RDP (Registrador 
Digital de Perturbação) no TR-
5 440/138 kV Água Vermelha 
dez/23 
36 
CTEEP 
007800/201
9 
SE B. 
SANTISTA 
345 
Substituição 
de 
3 
Transformadores de Corrente 
do vão PARALELO (3TC-24-1).  
 
dez/23 
48
FURNAS  005101/20
18  LT 500 kV
ADRIANO
POLIS
/TERMINA
L RIO C-1  500  A partir do ponto de seccionamento
na SE Terminal Rio, em direção a
Adrianópolis C1, substituição de
dois cabos 3/8’’ EAR, um deles por
um cabo CAA DOTTEREL e o outro
por um cabo OPGW, ambos em uma
extensão de 15 km, totalizando 30
km.  30  01/01/2022
FURNAS  005103/20
18  LT 500 kV
ADRIANO
POLIS
/TERMINA
L RIO C-2
RJ  500  A partir do ponto de seccionamento
na SE Terminal Rio, em direção a
Adrianópolis C2, substituição de um
cabo 3/8’’ EAR por um cabo OPGW
em uma extensão de 15 km  30  01/01/2022
FURNAS  005104/20
18  LT 500 kV
RESENDE
/TERMINA
L RIO C-1
RJ  500  A partir do ponto de seccionamento
na SE Terminal Rio, em direção a
Resende, substituição de um cabo
3/8’’ EAR por um cabo CAA
DOTTEREL, em uma extensão de 8,5
km  30  01/01/2022
Transmissora  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra    Data de    Prazo
(**)
            Necessidade    
            (*)    
ELETRONORTE  008214/201
9  SE
P.DUTRA  69  Instalação de Registrador
Digital de Perturbações - RDP
Para atender a função RT 500
kV 150 Mvar IMPERATRIZ 2
MA.  dez/22      36
Tensão
(kV)
Descrição do Escopo
da Obra
Prazo
(**)
Concessionária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do Escopo
da Obra    Data de    Prazo
(**)
            Necessidade    
            (*)    
CTEEP  000271/202
0  USI AGUA
VERMELHA  440  Instalação do RDP (Registrador
Digital de Perturbação) no TR-
5 440/138 kV Água Vermelha  dez/23      36
CTEEP  007800/201
9  SE B.
SANTISTA  345  Substituição de 3
Transformadores de Corrente
do vão PARALELO (3TC-24-1).  dez/23      48
Tensão
(kV)
Descrição do Escopo
da Obra
Prazo
(**)

Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): 
63 kA. 
CTEEP 
002561/201
9 
SE EMBU-
GUACU 
440 
Instalação do RDP (Registrador 
Digital de Perturbação) no TR-
7 440/16 kV Embu Guaçu 
dez/22 
36 
CTEEP 
002534/201
9 
SE S.JOSE 
CAMPOS 
230 
Substituição 
do 
RDP 
(Registrador 
Digital 
de 
Perturbação) no TR-1 230/88 
kV São José dos Campos 
dez/22 
36 
CTEEP 
002531/201
9 
SE S.JOSE 
CAMPOS 
230 
Substituição 
do 
RDP 
(Registrador 
Digital 
de 
Perturbação) no TR-2 230/88 
kV São José dos Campos 
dez/22 
36 
CTEEP 
002529/201
9 
SE S.JOSE 
CAMPOS 
230 
Substituição 
do 
RDP 
(Registrador 
Digital 
de 
Perturbação) no TR-3 230/88 
kV São José dos Campos 
dez/22 
36 
CTEEP 
002527/201
9 
SE S.JOSE 
CAMPOS 
230 
Substituição 
do 
RDP 
(Registrador 
Digital 
de 
Perturbação) no TR-4 230/88 
kV São José dos Campos 
dez/22 
36 
CTEEP 
001736/201
9 
USI TRES 
IRMAOS 
440 
Instalação de RDP (Registrador 
Digital de Perturbação) no 
módulo de entrada da LT 440 
kV Ilha Solteira - Três Irmãos 
C1. 
dez/22 
36 
CTEEP 
001737/201
9 
USI TRES 
IRMAOS 
440 
Instalação de RDP (Registrador 
Digital de Perturbação) no 
módulo de entrada da LT 440 
kV Jupiá - Três Irmaõs C1. 
dez/22 
36
        Capacidade do novo
equipamento: Capacidade
nominal de curto-circuito (kA):
63 kA.    
CTEEP  002561/201
9  SE EMBU-
GUACU  440  Instalação do RDP (Registrador
Digital de Perturbação) no TR-
7 440/16 kV Embu Guaçu  dez/22  36
CTEEP  002534/201
9  SE S.JOSE
CAMPOS  230  Substituição do RDP
(Registrador Digital de
Perturbação) no TR-1 230/88
kV São José dos Campos  dez/22  36
CTEEP  002531/201
9  SE S.JOSE
CAMPOS  230  Substituição do RDP
(Registrador Digital de
Perturbação) no TR-2 230/88
kV São José dos Campos  dez/22  36
CTEEP  002529/201
9  SE S.JOSE
CAMPOS  230  Substituição do RDP
(Registrador Digital de
Perturbação) no TR-3 230/88
kV São José dos Campos  dez/22  36
CTEEP  002527/201
9  SE S.JOSE
CAMPOS  230  Substituição do RDP
(Registrador Digital de
Perturbação) no TR-4 230/88
kV São José dos Campos  dez/22  36
CTEEP  001736/201
9  USI TRES
IRMAOS  440  Instalação de RDP (Registrador
Digital de Perturbação) no
módulo de entrada da LT 440
kV Ilha Solteira - Três Irmãos
C1.  dez/22  36
CTEEP  001737/201
9  USI TRES
IRMAOS  440  Instalação de RDP (Registrador
Digital de Perturbação) no
módulo de entrada da LT 440
kV Jupiá - Três Irmaõs C1.  dez/22  36