A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 910/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 16 de dezembro de 2016. 
 
 
Processo nº: 48500.002521/2011-58 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica Cachoeirinha, com Registro Ativo e Aceite 
conferidos a FR Incorporadora Ltda., por meio, 
respectivamente, dos Despachos nº 2.501, de 13 de junho 
de 2011, e nº 1.476, de 13 de maio de 2014, localizada nos 
municípios de Orizona e Luziânia, no estado de Goiás. 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Cachoeirinha, com 13.500 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.GO.037283-8.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos a FR 
Incorporadora Ltda. (FR Incorporadora), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 2.501, de 13 de junho de 2011, 
e nº 1.476, de 13 de maio de 2014, localizada no rio Piracanjuba, sub-bacia 60, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, 
nos municípios de Orizona e Luziânia, no estado de Goiás. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 3 de maio de 2011, o Despacho n° 1.892 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio 
Piracanjuba, onde foram identificados 12 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Cachoeirinha. 
 
3. 
Em 13 de junho de 2011, por meio do Despacho nº 2.501, foi conferido o Registro Ativo a FR 
Incorporadora Ltda., o qual foi Aceito em 13 de maio de 2014 por meio do Despacho nº 1.476. 
 
4. 
Entre os meses de agosto de 2011 a fevereiro de 2014, a Alupar Investimento S.A. também obteve 
registro ativo para a realização dos estudos do Projeto Básico da PCH Cachoeira. No entanto, por meio do Despacho 
nº 462, de 26 de fevereiro de 2014, a empresa foi excluída da titularidade do empreendimento1. 
 
5. 
Em 31 de outubro de 2016, a interessada protocolou2 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento.  
 
III – DA ANÁLISE 
 
6. 
Trata-se da solicitação formulada por FR Incorporadora Ltda. para emissão do Despacho de Registro 
de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH 
Cachoeirinha. 
 
                                                          
1 Despachos nº 3.123, de 2 de agosto de 2011; nº 3.119, de 10 de setembro de 2013; nº 1.824, de 11 de junho de 2013 e nº 462, de 26 de 
fevereiro de 2014. 
2 Por meio da correspondência s/nº, Documento nº 48513.026414/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\85\ndsp20163303 
FL. 02 da Nota Técnica nº 910/2016–SCG/ANEEL, de 16/12/2016 
7. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado, 
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015: 
 
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o 
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não 
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA, 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas 
do empreendimento. 
 
8. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
9. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 1.892, de 3 de maio de 2011. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Cachoeirinha 
 
PCH Cachoeirinha 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
16°50'37,56"S 
48°4'36,87"W 
16°50'37,56"S 
48°4'36,87"W 
NA Montante (m) 
769 
769 
NA Jusante (m) 
744 
744 
Queda Bruta (m) 
25 
24,84 
Área do Reservatório (km²) 
4,61 
4,61 
Potência (kW) 
11.700 
13.500 
Energia Média (kWméd) 
6.430 
7.020 
Vazão QMLT3 (m³/s) 
36,33 
37,89 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
 
NOME DO RIO: 
Piracanjuba 
ESTADO: 
GO 
SUB-
BACIA: 
60 
DESPACHO: 
1892 
DATA: 
03/05/2011 
AUTOR: 
FR Incorporadora Ltda. 
POTÊNCIA: 
90.100 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
12 
 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH São Sebastião 
16°44'37,02"S 
48°7'8,2"W 
780 
769 
4.800 
Disponível 
(inventariado) 
                                                          
3 Vazão Média de Longo Termo.
  PCH Cachoeirinha      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do Barramento      16°50'37,56"S
48°4'36,87"W      16°50'37,56"S
48°4'36,87"W    
NA Montante (m)      769      769    
NA Jusante (m)      744      744    
Queda Bruta (m)      25      24,84    
Área do Reservatório (km²)      4,61      4,61    
Potência (kW)      11.700      13.500    
Energia Média (kWméd)      6.430      7.020    
Vazão Q 3 (m³/s)
MLT      36,33      37,89    
NOME DO RIO:    Piracanjuba          ESTADO:        GO        SUB-
BACIA:      60
DESPACHO:    1892          DATA:        03/05/2011              
AUTOR:    FR Incorporadora Ltda.                                
POTÊNCIA:    90.100 kW          EIXOS
IDENTIFICADOS:        12              
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                    
Aproveitamento a      Coordenadas da Casa de      NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  Condição  
montante      Força      (m)        (m)        (kW)        
PCH São Sebastião    16°44'37,02"S
48°7'8,2"W      780        769        4.800      Disponível
(inventariado)    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\85\ndsp20163303 
FL. 03 da Nota Técnica nº 910/2016–SCG/ANEEL, de 16/12/2016 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Cachoeira 
16°50'30,52"S 
48°4'37"W 
744 
706,24 
21.0000 
PB Aceito 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
10. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Prime Projetos e Consultoria Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Danilo Jorge Santos 
0720160038027 
10195/D-DF 
Responsável Geral do Projeto  
Paulo Ryan Gomes 
00047634201201470910 
17867/D-GO 
Estudos cartográficos e topográficos 
Edson Benjamim Barbosa Filho 
0720160038035 
506.1115960/D-SP 
Estudos geotécnicos 
Rodrigo Gomes Otsuki 
0720120016499 
18858/D-DF 
Estudos hidrológicos 
Danilo Jorge Santos 
0720160038027 
10195/D-DF 
Estudos energéticos 
Luciano Jorge Santos 
0720160038057 
10018/D-DF 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentado 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentado 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
11. 
Ressalta-se que apesar de no Sumário Executivo ter sido informado que o responsável técnico pelo 
projeto é Danilo Jorge dos Santos, a Carta que encaminha o documento para a ANEEL está assinada por Luciano 
Jorge Santos, na qualidade de responsável técnico. Foi verificado nas ARTs encaminhadas que este também possui 
reponsabilidade de coordenação geral do projeto, como demostrado na ART nº 0720160038057. Diante disso, a 
eventual pendência está sanada.
Aproveitamento a
jusante      Coordenadas do Limite      NA Montante      NA Jusante      Potência  Condição
      Máximo do Reservatório      (m)      (m)      (kW)  
PCH Cachoeira    16°50'30,52"S
48°4'37"W      744      706,24      21.0000    PB Aceito
Empresa Projetista:  Prime Projetos e Consultoria Ltda.        
Responsável Técnico    Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Danilo Jorge Santos  0720160038027    10195/D-DF    Responsável Geral do Projeto
Paulo Ryan Gomes  00047634201201470910    17867/D-GO    Estudos cartográficos e topográficos
Edson Benjamim Barbosa Filho  0720160038035    506.1115960/D-SP    Estudos geotécnicos
Rodrigo Gomes Otsuki  0720120016499    18858/D-DF    Estudos hidrológicos
Danilo Jorge Santos  0720160038027    10195/D-DF    Estudos energéticos
Luciano Jorge Santos  0720160038057    10018/D-DF    Estruturas extravasoras
Tipo de licença    Não foi apresentado
Número    
Órgão emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão remanescente    
Tipo de Licença    Não foi apresentado
Número    
Órgão Emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão de usos consuntivos    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\85\ndsp20163303 
FL. 04 da Nota Técnica nº 910/2016–SCG/ANEEL, de 16/12/2016 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
12. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico. 
 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é inferior, mas a empresa apresentou justificativas 
técnicas para a diferença. A campanha de hidrometria realizada nas proximidades do 
canal de fuga do empreendimento permitiu a determinação precisa dos níveis d’água de 
jusante, acarretando uma diferença de 0,2 m em relação ao valor inferido nos estudos 
de inventário. 
 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Cachoeirinha 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
2.554 
NOME DO RIO DA USINA: 
Piracanjuba 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
60540000 
Montes Claros 
Piracanjuba 
3.680 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
60430000 
Ponte Anápolis - Brasília 
Corumbá 
1.650 
60445000 
Estrada GO-56 
Corumbá 
7.690 
60564000 
Chácara da Barra 
Peixe 
3.310 
60590000 
Fazenda Papua 
Piracanjuba 
2.360 
6054000 
Fazenda Sucuri 
das Caldas 
1.290 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
718,5 
TR (anos): 
1000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Seção Gravidade 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Luciano Jorge Santos 
10018/D-DF 
Nº DA 
ART4 
0720160038057 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
60540000 
Montes Claros 
Piracanjuba 
3680 
                                                          
4 Documento nº 48513.026414/2016-00
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é inferior, mas a empresa apresentou justificativas
técnicas para a diferença. A campanha de hidrometria realizada nas proximidades do
canal de fuga do empreendimento permitiu a determinação precisa dos níveis d’água de
jusante, acarretando uma diferença de 0,2 m em relação ao valor inferido nos estudos
de inventário.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  2.554  NOME DO RIO DA USINA:    Piracanjuba  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
60540000  Montes Claros    Piracanjuba    3.680
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
60430000  Ponte Anápolis - Brasília    Corumbá    1.650
60445000  Estrada GO-56    Corumbá    7.690
60564000  Chácara da Barra    Peixe    3.310
60590000  Fazenda Papua    Piracanjuba    2.360
6054000  Fazenda Sucuri    das Caldas    1.290
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    718,5    TR (anos):    1000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira Livre          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Seção Gravidade          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Luciano Jorge Santos
10018/D-DF        Nº DA
ART4  0720160038057
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
60540000  Montes Claros    Piracanjuba    3680    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\85\ndsp20163303 
FL. 05 da Nota Técnica nº 910/2016–SCG/ANEEL, de 16/12/2016 
 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 13.500 kW é superior à estimada no inventário, uma vez que a 
revisão dos estudos hidrológicos, juntamente com a realização de estudos de 
motorização, com base na metodologia de custo/benefício incremental, 
justificou o aumento de potência do empreendimento. O projeto apresentado 
prevê 2 turbinas de 7.101 kW e 2 geradores de potência unitária nominal de 
7.500 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
13. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
14. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Cachoeirinha 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
16°50'37,56"S 
48°4'36,87"W 
Coordenadas da casa de força 
16°50'37,87"S 
48°4'34,91"W 
Potência Instalada Total (kW) 
13.500 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
7.500 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,9 
Potência instalada por turbina (kW) 
7.101 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
9,78 
Rendimento nominal por turbina (%) 
91,14% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,00% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 
1,80% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
3,20% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,34 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
24,84 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,50% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
150 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo
Estudos Energéticos  A potência de 13.500 kW é superior à estimada no inventário, uma vez que a
revisão dos estudos hidrológicos, juntamente com a realização de estudos de
motorização, com base na metodologia de custo/benefício incremental,
justificou o aumento de potência do empreendimento. O projeto apresentado
prevê 2 turbinas de 7.101 kW e 2 geradores de potência unitária nominal de
7.500 kVA, com 0,9 de fator de potência.
PCH Cachoeirinha  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  16°50'37,56"S
48°4'36,87"W
Coordenadas da casa de força  16°50'37,87"S
48°4'34,91"W
Potência Instalada Total (kW)  13.500
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  7.500
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,9
Potência instalada por turbina (kW)  7.101
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  9,78
Rendimento nominal por turbina (%)  91,14%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,00%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)  1,80%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  3,20%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,34
H : Queda bruta nominal (m)
b  24,84
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  1,50%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  150
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\85\ndsp20163303 
FL. 06 da Nota Técnica nº 910/2016–SCG/ANEEL, de 16/12/2016 
15. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Cachoeirinha conforme solicitado por FR Incorporadora Ltda., bem como o encaminhamento 
de documento à Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos 
(SECIMA), para fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o interessado requeira o Licenciamento 
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
16. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
17. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Cachoeirinha sob a titularidade de FR Incorporadora Ltda.. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
18. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, 
Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (SECIMA), para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
PAOLA BEMBOM GARCIA 
Analista Administrativa – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\85\ndsp20163303 
FL. 07 da Nota Técnica nº 910/2016–SCG/ANEEL, de 16/12/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Cachoeirinha 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1931 
63,71 
95,81 
106,81 
82,45 
47,61 
31,58 
28,93 
25,39 
24,49 
25,17 
26,50 
34,21 
1932 
61,82 
72,50 
55,91 
40,29 
28,27 
25,83 
22,25 
17,50 
14,05 
20,45 
26,05 
49,11 
1933 
91,10 
75,82 
55,70 
51,45 
34,21 
26,72 
24,05 
18,86 
17,27 
20,22 
23,37 
43,97 
1934 
54,22 
40,52 
41,38 
33,33 
25,61 
15,21 
13,12 
10,79 
12,19 
15,44 
14,05 
17,27 
1935 
67,90 
77,07 
69,58 
73,95 
46,33 
29,16 
21,81 
19,09 
11,25 
16,12 
19,31 
31,80 
1936 
32,67 
21,58 
59,30 
43,11 
27,39 
19,09 
17,27 
13,35 
11,25 
11,72 
15,66 
24,94 
1937 
42,89 
15,89 
27,16 
33,12 
22,70 
20,45 
15,44 
11,96 
10,79 
14,98 
28,50 
47,39 
1938 
55,91 
38,78 
40,08 
31,80 
19,77 
17,04 
16,12 
11,72 
9,83 
11,01 
16,12 
40,73 
1939 
59,30 
61,82 
28,50 
24,27 
21,36 
18,18 
13,82 
12,19 
9,83 
11,01 
19,99 
24,27 
1940 
41,81 
67,07 
64,55 
33,77 
26,94 
20,45 
16,12 
12,42 
10,08 
11,96 
32,46 
28,72 
1941 
55,70 
36,39 
30,92 
37,05 
19,54 
16,12 
13,82 
10,55 
10,55 
12,89 
18,86 
34,43 
1942 
50,60 
47,61 
77,90 
47,61 
27,83 
41,16 
26,50 
15,21 
14,05 
14,98 
26,28 
40,95 
1943 
100,30 
92,53 
82,66 
46,97 
29,60 
27,16 
22,25 
16,12 
14,74 
22,03 
37,26 
38,78 
1944 
34,65 
55,06 
52,94 
36,82 
28,50 
19,54 
16,81 
13,35 
10,79 
11,49 
28,05 
29,60 
1945 
44,40 
85,14 
79,14 
88,02 
49,53 
32,90 
27,16 
20,67 
16,35 
20,90 
35,30 
78,52 
1946 
97,85 
70,62 
88,63 
57,18 
38,34 
28,93 
26,28 
20,67 
18,18 
18,41 
22,70 
37,70 
1947 
51,02 
62,66 
104,98 
75,82 
39,21 
27,83 
22,92 
19,31 
16,12 
16,35 
15,44 
42,68 
1948 
65,39 
61,82 
71,25 
52,73 
25,17 
26,50 
18,18 
15,66 
13,59 
13,59 
12,66 
48,26 
1949 
54,00 
83,69 
72,29 
43,97 
31,58 
25,83 
27,61 
21,58 
16,35 
20,45 
31,80 
37,48 
1950 
27,61 
68,33 
68,11 
47,39 
32,46 
22,92 
17,95 
12,66 
9,83 
17,04 
43,75 
58,66 
1951 
70,83 
68,33 
62,46 
62,24 
38,78 
28,05 
22,48 
17,95 
12,66 
14,51 
12,89 
32,02 
1952 
49,11 
59,30 
140,22 
71,04 
42,68 
30,92 
23,15 
17,95 
15,21 
18,86 
29,60 
43,32 
1953 
40,95 
36,82 
58,66 
66,23 
41,81 
26,50 
21,13 
15,89 
15,21 
25,61 
29,38 
53,37 
1954 
43,97 
63,71 
22,25 
26,05 
18,41 
11,96 
9,60 
7,45 
7,69 
7,45 
18,41 
48,26 
1955 
61,40 
46,54 
34,65 
41,81 
24,71 
17,95 
11,72 
8,88 
8,17 
16,12 
21,81 
23,15 
1956 
65,39 
24,49 
58,87 
37,26 
30,04 
33,77 
23,60 
16,35 
10,31 
12,66 
37,48 
65,61 
1957 
81,62 
116,73 
109,86 
81,01 
63,29 
54,64 
34,65 
24,49 
20,67 
20,22 
26,28 
47,39 
1958 
58,03 
75,20 
70,20 
56,33 
40,73 
30,48 
25,83 
19,54 
14,51 
20,45 
16,81 
26,94 
1959 
91,92 
68,53 
91,51 
62,66 
36,17 
27,16 
20,67 
16,35 
11,25 
14,74 
33,99 
33,56 
1960 
54,43 
76,24 
78,11 
56,55 
43,11 
28,72 
21,58 
15,66 
10,55 
13,59 
25,39 
48,89 
1961 
79,35 
130,22 
103,15 
54,00 
45,47 
32,67 
25,83 
18,18 
12,66 
11,96 
19,77 
36,61 
1962 
80,38 
88,02 
89,45 
53,79 
39,21 
32,24 
21,36 
20,67 
16,81 
22,25 
40,52 
116,73 
1963 
102,74 
97,65 
65,39 
38,57 
28,93 
24,71 
21,36 
17,95 
13,82 
6,96 
14,51 
16,81 
1964 
52,94 
83,69 
43,54 
41,81 
29,16 
23,37 
19,99 
16,58 
10,55 
21,36 
32,90 
55,49 
1965 
93,55 
103,15 
150,57 
93,35 
50,18 
35,52 
29,60 
24,49 
18,41 
33,99 
50,18 
65,39 
1966 
91,92 
147,59 
99,49 
72,08 
47,19 
36,17 
26,72 
22,92 
25,83 
21,81 
46,54 
59,08 
1967 
79,35 
112,49 
83,28 
64,97 
40,95 
31,36 
24,27 
19,54 
17,27 
13,59 
32,90 
59,93 
1968 
68,11 
86,99 
106,00 
62,46 
41,59 
32,90 
26,72 
28,72 
22,70 
38,78 
63,09 
67,49 
1969 
41,16 
48,04 
43,11 
30,92 
29,16 
17,50 
13,35 
10,08 
9,13 
16,35 
50,18 
47,83 
1970 
82,04 
149,58 
86,99 
42,89 
28,93 
23,83 
22,92 
16,58 
18,18 
22,25 
32,02 
26,94 
1971 
22,92 
24,71 
26,50 
27,83 
17,95 
15,21 
11,01 
10,31 
9,36 
17,04 
50,18 
67,28
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Cachoeirinha                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1931  63,71  95,81  106,81  82,45  47,61  31,58  28,93  25,39  24,49  25,17  26,50  34,21
1932  61,82  72,50  55,91  40,29  28,27  25,83  22,25  17,50  14,05  20,45  26,05  49,11
1933  91,10  75,82  55,70  51,45  34,21  26,72  24,05  18,86  17,27  20,22  23,37  43,97
1934  54,22  40,52  41,38  33,33  25,61  15,21  13,12  10,79  12,19  15,44  14,05  17,27
1935  67,90  77,07  69,58  73,95  46,33  29,16  21,81  19,09  11,25  16,12  19,31  31,80
1936  32,67  21,58  59,30  43,11  27,39  19,09  17,27  13,35  11,25  11,72  15,66  24,94
1937  42,89  15,89  27,16  33,12  22,70  20,45  15,44  11,96  10,79  14,98  28,50  47,39
1938  55,91  38,78  40,08  31,80  19,77  17,04  16,12  11,72  9,83  11,01  16,12  40,73
1939  59,30  61,82  28,50  24,27  21,36  18,18  13,82  12,19  9,83  11,01  19,99  24,27
1940  41,81  67,07  64,55  33,77  26,94  20,45  16,12  12,42  10,08  11,96  32,46  28,72
1941  55,70  36,39  30,92  37,05  19,54  16,12  13,82  10,55  10,55  12,89  18,86  34,43
1942  50,60  47,61  77,90  47,61  27,83  41,16  26,50  15,21  14,05  14,98  26,28  40,95
1943  100,30  92,53  82,66  46,97  29,60  27,16  22,25  16,12  14,74  22,03  37,26  38,78
1944  34,65  55,06  52,94  36,82  28,50  19,54  16,81  13,35  10,79  11,49  28,05  29,60
1945  44,40  85,14  79,14  88,02  49,53  32,90  27,16  20,67  16,35  20,90  35,30  78,52
1946  97,85  70,62  88,63  57,18  38,34  28,93  26,28  20,67  18,18  18,41  22,70  37,70
1947  51,02  62,66  104,98  75,82  39,21  27,83  22,92  19,31  16,12  16,35  15,44  42,68
1948  65,39  61,82  71,25  52,73  25,17  26,50  18,18  15,66  13,59  13,59  12,66  48,26
1949  54,00  83,69  72,29  43,97  31,58  25,83  27,61  21,58  16,35  20,45  31,80  37,48
1950  27,61  68,33  68,11  47,39  32,46  22,92  17,95  12,66  9,83  17,04  43,75  58,66
1951  70,83  68,33  62,46  62,24  38,78  28,05  22,48  17,95  12,66  14,51  12,89  32,02
1952  49,11  59,30  140,22  71,04  42,68  30,92  23,15  17,95  15,21  18,86  29,60  43,32
1953  40,95  36,82  58,66  66,23  41,81  26,50  21,13  15,89  15,21  25,61  29,38  53,37
1954  43,97  63,71  22,25  26,05  18,41  11,96  9,60  7,45  7,69  7,45  18,41  48,26
1955  61,40  46,54  34,65  41,81  24,71  17,95  11,72  8,88  8,17  16,12  21,81  23,15
1956  65,39  24,49  58,87  37,26  30,04  33,77  23,60  16,35  10,31  12,66  37,48  65,61
1957  81,62  116,73  109,86  81,01  63,29  54,64  34,65  24,49  20,67  20,22  26,28  47,39
1958  58,03  75,20  70,20  56,33  40,73  30,48  25,83  19,54  14,51  20,45  16,81  26,94
1959  91,92  68,53  91,51  62,66  36,17  27,16  20,67  16,35  11,25  14,74  33,99  33,56
1960  54,43  76,24  78,11  56,55  43,11  28,72  21,58  15,66  10,55  13,59  25,39  48,89
1961  79,35  130,22  103,15  54,00  45,47  32,67  25,83  18,18  12,66  11,96  19,77  36,61
1962  80,38  88,02  89,45  53,79  39,21  32,24  21,36  20,67  16,81  22,25  40,52  116,73
1963  102,74  97,65  65,39  38,57  28,93  24,71  21,36  17,95  13,82  6,96  14,51  16,81
1964  52,94  83,69  43,54  41,81  29,16  23,37  19,99  16,58  10,55  21,36  32,90  55,49
1965  93,55  103,15  150,57  93,35  50,18  35,52  29,60  24,49  18,41  33,99  50,18  65,39
1966  91,92  147,59  99,49  72,08  47,19  36,17  26,72  22,92  25,83  21,81  46,54  59,08
1967  79,35  112,49  83,28  64,97  40,95  31,36  24,27  19,54  17,27  13,59  32,90  59,93
1968  68,11  86,99  106,00  62,46  41,59  32,90  26,72  28,72  22,70  38,78  63,09  67,49
1969  41,16  48,04  43,11  30,92  29,16  17,50  13,35  10,08  9,13  16,35  50,18  47,83
1970  82,04  149,58  86,99  42,89  28,93  23,83  22,92  16,58  18,18  22,25  32,02  26,94
1971  22,92  24,71  26,50  27,83  17,95  15,21  11,01  10,31  9,36  17,04  50,18  67,28

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\85\ndsp20163303 
FL. 08 da Nota Técnica nº 910/2016–SCG/ANEEL, de 16/12/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Cachoeirinha 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1972 
35,96 
39,21 
41,16 
45,04 
22,90 
17,28 
13,60 
9,72 
6,86 
21,79 
38,93 
54,97 
1973 
53,86 
70,79 
70,10 
72,87 
38,31 
28,87 
22,90 
17,14 
14,23 
33,94 
53,79 
46,64 
1974 
42,68 
37,20 
70,10 
73,57 
43,52 
31,58 
24,92 
20,40 
14,37 
26,65 
17,84 
25,75 
1975 
34,70 
34,42 
23,74 
48,58 
23,80 
16,52 
14,37 
10,13 
6,61 
11,94 
18,67 
21,86 
1976 
24,85 
28,04 
47,75 
32,48 
22,63 
15,82 
11,45 
8,26 
9,92 
16,86 
41,02 
99,25 
1977 
76,34 
68,64 
41,43 
40,39 
29,22 
24,15 
17,77 
13,60 
13,12 
14,71 
20,06 
42,68 
1978 
83,98 
54,76 
72,87 
52,95 
33,38 
27,00 
22,42 
16,73 
13,26 
18,88 
34,63 
53,65 
1979 
108,96 
121,45 
72,87 
52,33 
37,62 
31,99 
25,61 
20,40 
19,92 
18,25 
37,41 
36,09 
1980 
84,67 
99,25 
63,99 
62,46 
42,06 
33,66 
27,41 
20,61 
17,49 
17,56 
29,77 
45,46 
1981 
47,68 
32,06 
49,28 
47,12 
30,81 
23,87 
19,43 
14,44 
10,55 
28,66 
59,89 
54,76 
1982 
107,57 
75,65 
111,04 
77,73 
55,17 
42,13 
33,80 
28,94 
25,89 
34,22 
29,98 
43,86 
1983 
94,39 
116,60 
133,95 
93,00 
59,20 
46,08 
38,03 
30,19 
27,00 
30,88 
55,17 
83,28 
1984 
70,79 
51,84 
51,50 
48,10 
35,60 
25,33 
19,99 
18,25 
17,70 
15,82 
15,48 
30,47 
1985 
63,36 
45,94 
46,15 
41,29 
28,18 
21,65 
18,25 
14,85 
13,60 
18,32 
27,97 
37,34 
1986 
60,52 
54,62 
39,42 
26,23 
21,31 
15,96 
13,26 
15,20 
10,48 
11,66 
13,74 
36,92 
1987 
49,69 
45,53 
49,14 
44,49 
28,18 
20,68 
15,62 
11,66 
9,51 
14,30 
35,53 
79,12 
1988 
62,53 
74,26 
77,04 
55,59 
36,64 
30,19 
22,83 
17,91 
13,05 
17,70 
34,98 
45,04 
1989 
39,14 
55,52 
50,94 
35,12 
24,85 
20,13 
15,96 
13,88 
14,37 
12,08 
28,87 
84,67 
1990 
88,14 
53,72 
42,82 
36,78 
29,91 
21,86 
18,18 
13,81 
14,92 
16,93 
17,14 
17,77 
1991 
23,74 
31,93 
64,68 
65,45 
32,62 
24,85 
22,42 
20,27 
18,25 
14,57 
21,17 
45,04 
1992 
57,33 
70,79 
58,30 
63,09 
44,21 
30,40 
24,15 
19,50 
18,67 
32,76 
68,29 
83,98 
1993 
68,15 
87,45 
68,64 
63,99 
41,16 
33,24 
26,03 
22,63 
20,54 
27,34 
27,34 
69,19 
1994 
92,30 
74,95 
165,87 
77,73 
53,44 
41,71 
34,70 
27,41 
20,96 
18,04 
44,49 
56,08 
1995 
63,57 
70,79 
57,88 
58,02 
43,31 
31,44 
25,33 
19,29 
14,64 
16,31 
20,54 
26,86 
1996 
29,98 
21,03 
44,49 
27,76 
19,64 
14,85 
11,24 
8,19 
7,15 
9,79 
19,71 
31,37 
1997 
62,95 
41,22 
52,95 
53,86 
38,80 
30,95 
23,60 
18,18 
15,48 
14,44 
17,35 
35,05 
1998 
48,44 
63,36 
50,94 
35,46 
26,72 
20,96 
15,41 
10,76 
6,94 
9,79 
27,07 
34,35 
1999 
31,44 
24,98 
52,47 
26,51 
19,22 
14,23 
10,31 
7,93 
8,88 
12,42 
21,81 
33,77 
2000 
41,29 
44,28 
59,27 
33,59 
22,49 
17,42 
14,30 
10,90 
17,21 
10,48 
29,01 
46,78 
2001 
34,01 
28,59 
43,86 
38,93 
23,87 
18,67 
14,09 
10,76 
10,27 
17,77 
32,34 
45,18 
2002 
55,45 
57,33 
50,66 
38,52 
26,37 
20,47 
16,17 
12,01 
12,70 
8,95 
15,55 
24,36 
2003 
40,25 
37,55 
48,17 
47,61 
27,90 
21,38 
16,45 
12,70 
10,27 
10,06 
28,73 
26,51 
2004 
65,86 
127,70 
89,53 
81,89 
49,00 
36,30 
29,29 
23,39 
17,21 
20,27 
24,71 
36,02 
2005 
80,51 
104,80 
93,69 
60,66 
43,10 
33,73 
26,58 
20,96 
16,52 
14,57 
28,94 
93,00 
2006 
62,95 
52,40 
77,73 
97,16 
51,98 
38,38 
31,30 
24,57 
20,33 
34,84 
45,87 
74,95 
2007 
97,86 
114,51 
68,85 
51,50 
39,21 
31,37 
25,19 
19,64 
14,44 
11,87 
18,04 
30,47 
2008 
46,68 
73,71 
79,06 
54,30 
32,73 
25,31 
19,65 
14,27 
13,36 
15,00 
21,04 
43,31 
2009 
47,02 
61,30 
45,97 
66,61 
44,35 
28,74 
21,38 
18,72 
20,07 
32,05 
35,83 
61,23 
2010 
56,46 
43,11 
47,57 
41,60 
23,19 
17,07 
14,92 
11,30 
8,94 
15,87 
30,55 
66,27
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Cachoeirinha                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1972  35,96  39,21  41,16  45,04  22,90  17,28  13,60  9,72  6,86  21,79  38,93  54,97
1973  53,86  70,79  70,10  72,87  38,31  28,87  22,90  17,14  14,23  33,94  53,79  46,64
1974  42,68  37,20  70,10  73,57  43,52  31,58  24,92  20,40  14,37  26,65  17,84  25,75
1975  34,70  34,42  23,74  48,58  23,80  16,52  14,37  10,13  6,61  11,94  18,67  21,86
1976  24,85  28,04  47,75  32,48  22,63  15,82  11,45  8,26  9,92  16,86  41,02  99,25
1977  76,34  68,64  41,43  40,39  29,22  24,15  17,77  13,60  13,12  14,71  20,06  42,68
1978  83,98  54,76  72,87  52,95  33,38  27,00  22,42  16,73  13,26  18,88  34,63  53,65
1979  108,96  121,45  72,87  52,33  37,62  31,99  25,61  20,40  19,92  18,25  37,41  36,09
1980  84,67  99,25  63,99  62,46  42,06  33,66  27,41  20,61  17,49  17,56  29,77  45,46
1981  47,68  32,06  49,28  47,12  30,81  23,87  19,43  14,44  10,55  28,66  59,89  54,76
1982  107,57  75,65  111,04  77,73  55,17  42,13  33,80  28,94  25,89  34,22  29,98  43,86
1983  94,39  116,60  133,95  93,00  59,20  46,08  38,03  30,19  27,00  30,88  55,17  83,28
1984  70,79  51,84  51,50  48,10  35,60  25,33  19,99  18,25  17,70  15,82  15,48  30,47
1985  63,36  45,94  46,15  41,29  28,18  21,65  18,25  14,85  13,60  18,32  27,97  37,34
1986  60,52  54,62  39,42  26,23  21,31  15,96  13,26  15,20  10,48  11,66  13,74  36,92
1987  49,69  45,53  49,14  44,49  28,18  20,68  15,62  11,66  9,51  14,30  35,53  79,12
1988  62,53  74,26  77,04  55,59  36,64  30,19  22,83  17,91  13,05  17,70  34,98  45,04
1989  39,14  55,52  50,94  35,12  24,85  20,13  15,96  13,88  14,37  12,08  28,87  84,67
1990  88,14  53,72  42,82  36,78  29,91  21,86  18,18  13,81  14,92  16,93  17,14  17,77
1991  23,74  31,93  64,68  65,45  32,62  24,85  22,42  20,27  18,25  14,57  21,17  45,04
1992  57,33  70,79  58,30  63,09  44,21  30,40  24,15  19,50  18,67  32,76  68,29  83,98
1993  68,15  87,45  68,64  63,99  41,16  33,24  26,03  22,63  20,54  27,34  27,34  69,19
1994  92,30  74,95  165,87  77,73  53,44  41,71  34,70  27,41  20,96  18,04  44,49  56,08
1995  63,57  70,79  57,88  58,02  43,31  31,44  25,33  19,29  14,64  16,31  20,54  26,86
1996  29,98  21,03  44,49  27,76  19,64  14,85  11,24  8,19  7,15  9,79  19,71  31,37
1997  62,95  41,22  52,95  53,86  38,80  30,95  23,60  18,18  15,48  14,44  17,35  35,05
1998  48,44  63,36  50,94  35,46  26,72  20,96  15,41  10,76  6,94  9,79  27,07  34,35
1999  31,44  24,98  52,47  26,51  19,22  14,23  10,31  7,93  8,88  12,42  21,81  33,77
2000  41,29  44,28  59,27  33,59  22,49  17,42  14,30  10,90  17,21  10,48  29,01  46,78
2001  34,01  28,59  43,86  38,93  23,87  18,67  14,09  10,76  10,27  17,77  32,34  45,18
2002  55,45  57,33  50,66  38,52  26,37  20,47  16,17  12,01  12,70  8,95  15,55  24,36
2003  40,25  37,55  48,17  47,61  27,90  21,38  16,45  12,70  10,27  10,06  28,73  26,51
2004  65,86  127,70  89,53  81,89  49,00  36,30  29,29  23,39  17,21  20,27  24,71  36,02
2005  80,51  104,80  93,69  60,66  43,10  33,73  26,58  20,96  16,52  14,57  28,94  93,00
2006  62,95  52,40  77,73  97,16  51,98  38,38  31,30  24,57  20,33  34,84  45,87  74,95
2007  97,86  114,51  68,85  51,50  39,21  31,37  25,19  19,64  14,44  11,87  18,04  30,47
2008  46,68  73,71  79,06  54,30  32,73  25,31  19,65  14,27  13,36  15,00  21,04  43,31
2009  47,02  61,30  45,97  66,61  44,35  28,74  21,38  18,72  20,07  32,05  35,83  61,23
2010  56,46  43,11  47,57  41,60  23,19  17,07  14,92  11,30  8,94  15,87  30,55  66,27