A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 934/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 20 de dezembro de 2016. 
 
 
Processo nº: 48500.003288/2014-73 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica Esmeril Alta, com Registro Ativo conferido a 
Energias Complementares do Brasil Geração de Energia 
Elétrica S.A., Companhia Celg de Participações – 
CELGPAR, SONNEN Empreendimentos e Participações 
Ltda., por meio do Despacho nº 1.946, de 24 de junho de 
2014, localizada nos municípios de Israelândia (Casa de 
Força e Barragem), Maioporá e Iporá (Barragem), no 
estado de Goiás. 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Esmeril Alta, com 12.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.GO.037263-3.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos a Energias 
Complementares do Brasil Geração de Energia Elétrica S.A. (ECBrasil), Companhia Celg de Participações 
(CELGPAR) e SONNEN Empreendimentos e Participações Ltda. (SONNEN), por meio do Despacho nº 1.946 de 24 
de junho de 2014, localizada no rio Claro, sub-bacia 24, na bacia hidrográfica do rio Tocantins, nos municípios de 
Israelândia (Casa de Força e Barragem), Maioporá e Iporá (Barragem), no estado de Goiás. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 12/05/2014, o Despacho n° 1460 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio Claro e 
seus afluentes, os rios Pilões, São Domingos, Fartura e Ribeirão Cerrado, onde foram identificados 16 
aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Esmeril Alta. 
 
3. 
Em 24 de junho de 2014, por meio do Despacho nº 1.946, foi conferido o Registro Ativo a ECBrasil, 
CELGPAR e SONNEN. 
 
4. 
Em 28 de outubro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento.  
 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada por ECBrasil, CELGPAR e SONNEN para emissão do Despacho 
de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração 
da PCH Esmeril Alta. 
 
                                                          
1 Por meio da correspondência ECB-MEM-118-16, Documento nº 48513.026383/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 934/2016–SCG/ANEEL, de 20/12/2016 
6. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado, 
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015: 
 
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o 
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não 
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA, 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas 
do empreendimento. 
 
7. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
8. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 1.460, de 12/05/2014. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Esmeril Alta 
Esmeril Alta 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
16°24'3"S 
50°56'16"W 
16°24'5,6"S 
50°56'20,73"W 
NA Montante (m) 
407,5 
407,5 
NA Jusante (m) 
379,5 
379,83 
Queda Bruta (m) 
28 
27,342 
Área do Reservatório (km²) 
4,99 
5,5 
Potência (kW) 
14.200 
12.000 
Energia Média (kWméd) 
7.800 
7.010 
Vazão QMLT3 (m³/s) 
41,75 
41,47 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Claro e seus afluentes, os rios Pilões, São 
Domingos, Fartura e Ribeirão Cerrado 
ESTADO: 
GO 
SUB-
BACIA: 
24 
DESPACHO: 
1.460 
DATA: 
12/05/2014 
AUTOR: 
Energias Complementares do Brasil Geração de Energia Elétrica S.A. e CCB Energia S.A. 
POTÊNCIA: 
185,7 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
16 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de Força 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Caldeirão 
Jusante 
16°28'18"S 
50°58'43"W 
439,5 
407,5 
9.600 
Disponível 
(inventariado) 
                                                          
2 A queda bruta nominal, 27,34m, é igual à diferença entre as cotas normais de montante e de jusante, mas neste caso como a cota NA de 
jusante é igual a mediana das vazões do histórico, foi utilizado no cálculo a cota NA de jusante definida no projeto básico como a máxima 
vazão turbinada sem vertimento, 380,16 m. Assim, no cálculo de queda bruta foi considerado como NA jusanrte, 380,16 m, ou seja, a queda 
bruta é igual a 407,5-380,16=27,34m; 
3 Vazão Média de Longo Termo.
  Esmeril Alta      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do Barramento      16°24'3"S
50°56'16"W      16°24'5,6"S
50°56'20,73"W    
NA Montante (m)      407,5      407,5    
NA Jusante (m)      379,5      379,83    
Queda Bruta (m)      28      27,342    
Área do Reservatório (km²)      4,99      5,5    
Potência (kW)      14.200      12.000    
Energia Média (kWméd)      7.800      7.010    
Vazão Q 3 (m³/s)
MLT      41,75      41,47    
NOME DO RIO:    Claro e seus afluentes, os rios Pilões, São
Domingos, Fartura e Ribeirão Cerrado      ESTADO:        GO        SUB-
BACIA:      24
DESPACHO:    1.460      DATA:        12/05/2014              
AUTOR:    Energias Complementares do Brasil Geração de Energia Elétrica S.A. e CCB Energia S.A.                            
POTÊNCIA:    185,7 kW      EIXOS
IDENTIFICADOS:        16              
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                
Aproveitamento a    Coordenadas da Casa de Força    NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  Condição  
montante        (m)        (m)        (kW)        
PCH Caldeirão
Jusante    16°28'18"S
50°58'43"W  439,5        407,5        9.600      Disponível
(inventariado)    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 934/2016–SCG/ANEEL, de 20/12/2016 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite Máximo do 
Reservatório 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Israelândia 
16°23'59,19"S 
50°56'12,02"W 
379,5 
352,4 
11.6004 
Disponível 
(inventariado) 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
9. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Prime Projetos e Consultoria Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Leonardo Faria de Castro 
0720150043167 CREA-DF 
16004/D-DF 
Responsável Geral do Projeto  
Divino Evangelista dos Santos 1020150045795 CREA-GO 
19205/AP-GO 
Estudos cartográficos e topográficos 
Shinichi Ono 
0720150043150 CREA-DF 
28105/D-SP 
Estudos geotécnicos 
Rodrigo Gomes Otsuki 
0720150021327 CREA-DF 
18858/D-DF 
Estudos hidrológicos 
Danilo Jorge Santos 
0720150043173 CREA-DF 
10195/D-DF 
Estudos energéticos 
Leonardo Faria de Castro 
0720150043167 CREA-DF 
16004/D-DF 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentado 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentado 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
10. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico. 
 
                                                          
4 O valor de potência foi corrigido nos termos do Despacho n° 1.460/2014;
Aproveitamento a
jusante      Coordenadas do Limite Máximo do  NA Montante
(m)      NA Jusante      Potência  Condição
      Reservatório        (m)      (kW)  
PCH Israelândia    16°23'59,19"S
50°56'12,02"W    379,5    352,4      11.6004    Disponível
(inventariado)
Empresa Projetista:  Prime Projetos e Consultoria Ltda.    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Leonardo Faria de Castro  0720150043167 CREA-DF  16004/D-DF  Responsável Geral do Projeto
Divino Evangelista dos Santos  1020150045795 CREA-GO  19205/AP-GO  Estudos cartográficos e topográficos
Shinichi Ono  0720150043150 CREA-DF  28105/D-SP  Estudos geotécnicos
Rodrigo Gomes Otsuki  0720150021327 CREA-DF  18858/D-DF  Estudos hidrológicos
Danilo Jorge Santos  0720150043173 CREA-DF  10195/D-DF  Estudos energéticos
Leonardo Faria de Castro  0720150043167 CREA-DF  16004/D-DF  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  Não foi apresentado
Número  
Órgão emissor  
Data de emissão  
Validade  
Vazão remanescente  
Tipo de Licença    Não foi apresentado
Número    
Órgão Emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão de usos consuntivos    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 934/2016–SCG/ANEEL, de 20/12/2016 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda informada do Projeto Básico é 2,36% inferior á estimada no estudo de 
inventário, devido à alteração da cota de jusante de 379,5 para 380,16 m. O projetista 
relatou que a campanha de medição realizada na etapa de projeto básico, nas 
proximidades do canal de fuga, da PCH permitiu a aferição do seu nível de jusante em 
relação ao estabelecido na etapa de inventário. Essa aferição mostrou uma variação de 
60 cm no nível d´água normal de jusante e consequente redução na queda bruta, sem 
causar prejuízo ao aproveitamento de jusante, a PCH Israelência, cujo reservatório está 
na cota 379,50 m. Cabe salientar que não houve alteração de localização do barramento. 
 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Esmeril Alta 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
2710 
NOME DO RIO DA USINA: 
Claro 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
24900000 
Ivolândia 
Claro 
2060 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
24950000 
Montes Claros de Goiás 
Claro 
9045 
 
 
 
 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
1450 
TR (anos): 
1000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira livre + Descarregadores de fundo 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Barragem de terra 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Leonardo Faria de Castro 
16004/D-DF 
Nº DA 
ART5 
0720150043167 
CREA-DF 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
24900000 
Ivolândia 
Claro 
2060 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 12.000 kW é inferior à estimada no inventário em 8,45% e o fator 
de capacidade passou de 0,55 para 0,58. Contudo a permanência PB é 
equivalente à permanência do inventário e a vazão de engolimento é menor do 
que 30%. O projetista apresentou os estudos de motorização, com cálculo das 
variações de custo e beneficio incremental que demonstram que a melhor 
                                                          
5 Documento nº 48513.026383/2016-00;
Queda e níveis operacionais  A queda informada do Projeto Básico é 2,36% inferior á estimada no estudo de
inventário, devido à alteração da cota de jusante de 379,5 para 380,16 m. O projetista
relatou que a campanha de medição realizada na etapa de projeto básico, nas
proximidades do canal de fuga, da PCH permitiu a aferição do seu nível de jusante em
relação ao estabelecido na etapa de inventário. Essa aferição mostrou uma variação de
60 cm no nível d´água normal de jusante e consequente redução na queda bruta, sem
causar prejuízo ao aproveitamento de jusante, a PCH Israelência, cujo reservatório está
na cota 379,50 m. Cabe salientar que não houve alteração de localização do barramento.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  2710  NOME DO RIO DA USINA:    Claro  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
24900000  Ivolândia    Claro    2060
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
24950000  Montes Claros de Goiás    Claro    9045
          
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    1450    TR (anos):    1000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira livre + Descarregadores de fundo          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Barragem de terra          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Leonardo Faria de Castro
16004/D-DF        Nº DA
ART5  0720150043167
CREA-DF
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
24900000  Ivolândia    Claro    2060    
Estudos Energéticos  A potência de 12.000 kW é inferior à estimada no inventário em 8,45% e o fator
de capacidade passou de 0,55 para 0,58. Contudo a permanência PB é
equivalente à permanência do inventário e a vazão de engolimento é menor do
que 30%. O projetista apresentou os estudos de motorização, com cálculo das
variações de custo e beneficio incremental que demonstram que a melhor

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 934/2016–SCG/ANEEL, de 20/12/2016 
motorização é de 12MW O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 6.186 kW 
e 2 geradores de potência unitária nominal de 6.667 kVA, com 0,9 de fator de 
potência. 
 
11. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
12. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Esmeril Alta 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
16°24'5,6"S 
50°56'20,73"W 
Coordenadas da casa de força 
16°24'0,58"S 
50°56'21,77"W 
Potência Instalada Total (kW) 
12.000 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
6.667 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,9 
Potência instalada por turbina (kW) 
6.186 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
7,49 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93,00% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,00% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 
1,26% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
1,74% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,17 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
27,34 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,91% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
200 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,596 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
 
13. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Esmeril Alta conforme solicitado por ECBrasil, CELGPAR e SONNEN, bem como o 
encaminhamento de documento à Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e 
Assuntos Metropolitanos (SECIMA), para fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o interessado 
requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
  motorização é de 12MW O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 6.186 kW
e 2 geradores de potência unitária nominal de 6.667 kVA, com 0,9 de fator de
potência.
PCH Esmeril Alta  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  16°24'5,6"S
50°56'20,73"W
Coordenadas da casa de força  16°24'0,58"S
50°56'21,77"W
Potência Instalada Total (kW)  12.000
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  6.667
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,9
Potência instalada por turbina (kW)  6.186
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  7,49
Rendimento nominal por turbina (%)  93,00%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,00%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)  1,26%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  1,74%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,17
H : Queda bruta nominal (m)
b  27,34
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  0,91%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  200
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,596
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 934/2016–SCG/ANEEL, de 20/12/2016 
 
14. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
15. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Esmeril Alta sob a titularidade de ECBrasil, CELGPAR e SONNEN. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
16. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à SECIMA, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
CYNTHIA MENDONÇA MOREIRA 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 934/2016–SCG/ANEEL, de 20/12/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Esmeril Alta 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1972 
31,10 
40,09 
38,26 
25,86 
16,86 
13,12 
11,46 
9,51 
8,48 
14,25 
29,31 
80,22 
1973 
59,42 
41,13 
71,84 
64,01 
28,53 
20,69 
16,97 
13,49 
11,91 
34,05 
53,79 
56,00 
1974 
52,79 
36,67 
72,31 
58,45 
33,73 
23,86 
18,62 
15,50 
12,91 
15,26 
17,50 
27,75 
1975 
30,60 
43,74 
28,20 
39,08 
19,63 
14,23 
10,48 
8,64 
7,46 
8,04 
20,52 
28,58 
1976 
22,27 
49,88 
40,07 
21,96 
16,94 
11,99 
9,42 
7,91 
9,39 
14,44 
23,67 
56,65 
1977 
100,87 
118,36 
42,04 
36,81 
25,98 
20,61 
15,59 
12,90 
13,71 
13,01 
17,40 
33,34 
1978 
90,50 
61,88 
109,65 
58,95 
31,95 
28,76 
20,21 
13,98 
14,08 
14,50 
23,38 
29,73 
1979 
65,13 
111,14 
66,99 
43,09 
27,27 
20,90 
17,17 
15,12 
17,27 
14,71 
17,34 
23,19 
1980 
84,54 
180,36 
111,88 
73,37 
39,17 
31,52 
22,49 
18,14 
16,40 
17,40 
24,51 
61,43 
1981 
60,37 
42,99 
85,09 
77,96 
45,28 
32,57 
27,99 
21,38 
17,66 
31,77 
55,56 
55,81 
1982 
100,18 
103,33 
132,59 
102,08 
63,63 
45,59 
34,13 
27,43 
26,34 
27,97 
24,44 
42,23 
1983 
118,72 
212,93 
123,92 
99,29 
55,21 
42,62 
31,96 
25,34 
22,99 
28,37 
36,77 
108,68 
1984 
81,05 
53,77 
58,61 
54,57 
34,33 
23,97 
20,17 
18,15 
18,73 
23,44 
31,23 
46,35 
1985 
132,49 
97,68 
90,23 
54,77 
34,23 
27,70 
23,08 
18,62 
17,57 
18,63 
24,16 
26,12 
1986 
55,70 
51,15 
45,04 
28,18 
24,02 
18,14 
15,04 
14,45 
13,68 
17,57 
14,82 
49,14 
1987 
46,12 
45,90 
55,82 
43,38 
25,47 
19,00 
15,10 
13,35 
12,60 
16,25 
22,11 
77,35 
1988 
91,52 
80,32 
116,48 
57,20 
34,46 
25,48 
20,11 
16,31 
13,71 
17,14 
18,30 
35,65 
1989 
54,41 
55,34 
53,63 
32,73 
22,78 
18,20 
15,41 
13,73 
12,81 
13,49 
23,01 
120,79 
1990 
92,72 
59,19 
50,70 
34,31 
25,27 
18,62 
16,15 
13,57 
12,51 
16,51 
18,05 
20,37 
1991 
39,70 
55,92 
87,15 
65,24 
30,95 
22,69 
16,67 
12,17 
11,60 
18,40 
22,38 
38,35 
1992 
132,38 
124,50 
95,82 
86,81 
49,92 
37,10 
24,30 
20,17 
22,05 
34,48 
57,54 
82,46 
1993 
74,62 
127,08 
73,89 
78,82 
32,44 
27,24 
20,88 
19,97 
20,07 
31,51 
25,57 
60,33 
1994 
98,90 
68,19 
117,69 
65,11 
46,38 
32,46 
25,86 
19,62 
15,97 
24,49 
39,61 
65,06 
1995 
73,36 
100,69 
62,48 
67,75 
32,90 
26,60 
22,08 
17,07 
15,20 
20,77 
33,00 
51,47 
1996 
78,95 
54,72 
48,16 
44,81 
27,50 
21,02 
17,34 
14,96 
15,06 
21,02 
45,99 
67,11 
1997 
182,26 
98,73 
131,22 
96,59 
57,25 
63,03 
39,54 
30,11 
25,14 
25,42 
27,89 
30,84 
1998 
30,59 
47,27 
31,29 
24,82 
20,06 
17,27 
14,17 
12,21 
11,16 
14,02 
32,92 
30,38 
1999 
58,68 
42,17 
75,22 
34,57 
22,99 
17,37 
14,01 
11,73 
11,05 
11,74 
20,23 
23,75 
2000 
52,62 
72,10 
80,24 
45,36 
25,92 
19,87 
16,98 
15,51 
18,92 
14,99 
30,26 
75,88 
2001 
60,87 
45,67 
86,47 
49,51 
32,65 
24,01 
18,75 
15,51 
14,41 
22,15 
40,26 
64,41 
2002 
114,96 
99,48 
73,53 
42,07 
30,48 
23,30 
19,71 
15,69 
13,97 
12,88 
19,88 
26,97 
2003 
42,19 
64,19 
48,88 
51,79 
25,31 
19,86 
16,12 
13,38 
12,62 
12,92 
18,79 
30,45 
2004 
69,24 
167,34 
110,91 
61,57 
38,47 
27,40 
22,26 
16,74 
13,66 
17,99 
18,01 
43,19 
2005 
82,06 
50,07 
102,27 
51,25 
31,97 
24,41 
19,02 
15,40 
12,92 
14,31 
25,33 
83,46 
2006 
43,91 
45,47 
78,14 
74,66 
32,52 
24,12 
19,07 
14,73 
15,09 
18,29 
23,59 
59,66 
2007 
73,14 
112,66 
54,43 
34,13 
23,97 
19,35 
15,35 
12,85 
10,18 
10,42 
14,64 
30,30 
2008 
37,09 
78,52 
102,97 
63,43 
31,96 
22,32 
17,53 
14,32 
12,08 
12,48 
17,42 
36,37 
2009 
64,35 
113,44 
98,31 
152,12 
40,43 
24,04 
17,87 
15,71 
15,97 
21,15 
73,33 
129,24 
2010 
95,18 
79,87 
198,59 
113,59 
27,40 
23,05 
18,56 
15,03 
12,49 
15,35 
36,54 
39,36 
2011 
100,11 
76,92 
110,77 
72,04 
38,19 
30,02 
22,75 
17,97 
14,48 
23,78 
22,63 
43,14 
2012 
71,23 
62,19 
48,00 
31,16 
22,03 
19,10 
14,72 
11,90 
10,29 
10,38 
26,39 
25,28 
2013 
62,75 
64,59 
58,21 
51,90 
27,45 
24,06 
17,29 
13,75 
11,69 
16,19 
25,08 
35,23
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Esmeril Alta                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1972  31,10  40,09  38,26  25,86  16,86  13,12  11,46  9,51  8,48  14,25  29,31  80,22
1973  59,42  41,13  71,84  64,01  28,53  20,69  16,97  13,49  11,91  34,05  53,79  56,00
1974  52,79  36,67  72,31  58,45  33,73  23,86  18,62  15,50  12,91  15,26  17,50  27,75
1975  30,60  43,74  28,20  39,08  19,63  14,23  10,48  8,64  7,46  8,04  20,52  28,58
1976  22,27  49,88  40,07  21,96  16,94  11,99  9,42  7,91  9,39  14,44  23,67  56,65
1977  100,87  118,36  42,04  36,81  25,98  20,61  15,59  12,90  13,71  13,01  17,40  33,34
1978  90,50  61,88  109,65  58,95  31,95  28,76  20,21  13,98  14,08  14,50  23,38  29,73
1979  65,13  111,14  66,99  43,09  27,27  20,90  17,17  15,12  17,27  14,71  17,34  23,19
1980  84,54  180,36  111,88  73,37  39,17  31,52  22,49  18,14  16,40  17,40  24,51  61,43
1981  60,37  42,99  85,09  77,96  45,28  32,57  27,99  21,38  17,66  31,77  55,56  55,81
1982  100,18  103,33  132,59  102,08  63,63  45,59  34,13  27,43  26,34  27,97  24,44  42,23
1983  118,72  212,93  123,92  99,29  55,21  42,62  31,96  25,34  22,99  28,37  36,77  108,68
1984  81,05  53,77  58,61  54,57  34,33  23,97  20,17  18,15  18,73  23,44  31,23  46,35
1985  132,49  97,68  90,23  54,77  34,23  27,70  23,08  18,62  17,57  18,63  24,16  26,12
1986  55,70  51,15  45,04  28,18  24,02  18,14  15,04  14,45  13,68  17,57  14,82  49,14
1987  46,12  45,90  55,82  43,38  25,47  19,00  15,10  13,35  12,60  16,25  22,11  77,35
1988  91,52  80,32  116,48  57,20  34,46  25,48  20,11  16,31  13,71  17,14  18,30  35,65
1989  54,41  55,34  53,63  32,73  22,78  18,20  15,41  13,73  12,81  13,49  23,01  120,79
1990  92,72  59,19  50,70  34,31  25,27  18,62  16,15  13,57  12,51  16,51  18,05  20,37
1991  39,70  55,92  87,15  65,24  30,95  22,69  16,67  12,17  11,60  18,40  22,38  38,35
1992  132,38  124,50  95,82  86,81  49,92  37,10  24,30  20,17  22,05  34,48  57,54  82,46
1993  74,62  127,08  73,89  78,82  32,44  27,24  20,88  19,97  20,07  31,51  25,57  60,33
1994  98,90  68,19  117,69  65,11  46,38  32,46  25,86  19,62  15,97  24,49  39,61  65,06
1995  73,36  100,69  62,48  67,75  32,90  26,60  22,08  17,07  15,20  20,77  33,00  51,47
1996  78,95  54,72  48,16  44,81  27,50  21,02  17,34  14,96  15,06  21,02  45,99  67,11
1997  182,26  98,73  131,22  96,59  57,25  63,03  39,54  30,11  25,14  25,42  27,89  30,84
1998  30,59  47,27  31,29  24,82  20,06  17,27  14,17  12,21  11,16  14,02  32,92  30,38
1999  58,68  42,17  75,22  34,57  22,99  17,37  14,01  11,73  11,05  11,74  20,23  23,75
2000  52,62  72,10  80,24  45,36  25,92  19,87  16,98  15,51  18,92  14,99  30,26  75,88
2001  60,87  45,67  86,47  49,51  32,65  24,01  18,75  15,51  14,41  22,15  40,26  64,41
2002  114,96  99,48  73,53  42,07  30,48  23,30  19,71  15,69  13,97  12,88  19,88  26,97
2003  42,19  64,19  48,88  51,79  25,31  19,86  16,12  13,38  12,62  12,92  18,79  30,45
2004  69,24  167,34  110,91  61,57  38,47  27,40  22,26  16,74  13,66  17,99  18,01  43,19
2005  82,06  50,07  102,27  51,25  31,97  24,41  19,02  15,40  12,92  14,31  25,33  83,46
2006  43,91  45,47  78,14  74,66  32,52  24,12  19,07  14,73  15,09  18,29  23,59  59,66
2007  73,14  112,66  54,43  34,13  23,97  19,35  15,35  12,85  10,18  10,42  14,64  30,30
2008  37,09  78,52  102,97  63,43  31,96  22,32  17,53  14,32  12,08  12,48  17,42  36,37
2009  64,35  113,44  98,31  152,12  40,43  24,04  17,87  15,71  15,97  21,15  73,33  129,24
2010  95,18  79,87  198,59  113,59  27,40  23,05  18,56  15,03  12,49  15,35  36,54  39,36
2011  100,11  76,92  110,77  72,04  38,19  30,02  22,75  17,97  14,48  23,78  22,63  43,14
2012  71,23  62,19  48,00  31,16  22,03  19,10  14,72  11,90  10,29  10,38  26,39  25,28
2013  62,75  64,59  58,21  51,90  27,45  24,06  17,29  13,75  11,69  16,19  25,08  35,23

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 934/2016–SCG/ANEEL, de 20/12/2016