Nota Técnica nº 834/2016-SCG/ANEEL 
 
Em 25 de novembro de 2016. 
 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.005925/2013-65 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica PCH Leão, 
com Registro Ativo e Aceite conferidos à 
Central Elétrica Caibi Ltda., por meio, 
respectivamente, dos Despachos nº 3.439, 
de 10 de outubro de 2013, e nº 255, de 4 de 
fevereiro de 2015, localizada no município 
de Vacaria, no estado do Rio Grande do Sul. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO 
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Leão, com 6.200 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o 
Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.RS.036935-7.01, com Registro Ativo 
e Aceite conferidos à Central Elétrica Caibi Ltda. (Caibi), por meio, respectivamente, dos Despachos 
nº 3.439, de 10 de outubro de 2013, e nº 255, de 4 de fevereiro de 2015, localizada no rio Leão, sub-
bacia 70, na bacia hidrográfica do rio Uruguai, no município de Vacaria, no estado do Rio Grande do 
Sul. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 02/07/2013, o Despacho n° 2.033 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico 
do rio Leão, onde foram identificados 3 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Leão. 
 
3. 
Em 11 de outubro de 2013, por meio do Despacho nº 3.439, foi conferido o Registro 
Ativo à Caibi, o qual foi Aceito em 5 de fevereiro de 2015 por meio do Despacho nº 255. 
 
4. 
Em 14 de julho de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a 
esse empreendimento, substituído em 18 de outubro de 20162. 
III – DA ANÁLISE 
 
1 Ofício nº 001-CAIBI/2016, de 16 de junho de 2016 (Documento nº 48513.017480/2016-00). 
2 Ofício nº 002-CAIBI/2016, de 7 de outubro de 2016 (Documento nº 48513.026889/2016-00). 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

Fl. 02 da Nota Técnica nº 834/2016–SCG/ANEEL, de 25/11/2016. 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela Caibi para emissão do Despacho de Registro 
de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e 
exploração da PCH Leão. 
 
6. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do 
interessado, conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015: 
 
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o CREA, compreendendo, também, os aspectos de 
segurança relacionados à barragem e demais estruturas do empreendimento. 
 
7. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
8. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere 
na partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 2.033, de 1º/07/2013. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Leão 
PCH Leão 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
28°8'39"S 
50°54'41"W 
28°8'39"S 
50°54'41"W 
NA Montante (m) 
801 
801,545 
NA Jusante (m) 
695 
696,546 
Queda Bruta (m) 
106 
104,999 
Área do Reservatório (km²) 
0,11 
0,1853 
Potência (kW) 
6.200 
6.200 
Vazão QMLT 3 (m³/s) 
6,2 
6,28 
 
9. 
Ressalta-se que a localização física do aproveitamento foi respeitada em 
conformidade com a do inventário, visto que a localização do barramento não foi alterada. Porém, os 
valores dos níveis operacionais apresentados no Projeto Básico, de 801,545 e 696,546, 
respectivamente, de montante e de jusante, divergem dos valores estabelecidos nos Estudos de 
Inventário em virtude da atualização dos estudos cartográficos/topográficos realizados, mudança no 
sistema referencial altimétrico e alteração da ondulação geoidal. 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Leão 
ESTADO: 
RS 
SUB-
BACIA: 
70 
DESPACHO: 
2.033 
DATA: 
1º/07/2013 
AUTOR: 
Central Elétrica Caibi Ltda. 
3 Vazão Média de Longo Termo. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
  PCH Leão      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do barramento      28°8'39"S
50°54'41"W      28°8'39"S
50°54'41"W    
NA Montante (m)      801      801,545    
NA Jusante (m)      695      696,546    
Queda Bruta (m)      106      104,999    
Área do Reservatório (km²)      0,11      0,1853    
Potência (kW)      6.200      6.200    
Vazão Q 3 (m³/s)
MLT      6,2      6,28    
NOME DO RIO:  Leão  ESTADO:  RS  SUB-
BACIA:  70
DESPACHO:  2.033  DATA:  1º/07/2013    
AUTOR:  Central Elétrica Caibi Ltda.        

Fl. 03 da Nota Técnica nº 834/2016–SCG/ANEEL, de 25/11/2016. 
POTÊNCIA: 
11.550 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
3 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Invernadinha 
28°9'49"S 
50°56'35"W 
850 
801 
2.400 
Disponível 
(inventariado) 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Barra 
28°7'18"S 
50°53'55"W 
695 
647 
2.950 
Disponível 
(inventariado) 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
10. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
3 ENERGIE ENGENHARIA LTDA. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Sérgio Moisés Rodrigues Batista 
5302882-0 
046730-3 
Responsável Geral do 
Projeto  
Diogo Amandio Klein 
77777624 
SC1054460 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Eduardo Gabriel de Pauli Baptista 
5155794-7 
094145-0 
Estudos geotécnicos 
Sérgio Moisés Rodrigues Batista 
5302882-0 
046730-3 
Estudos hidrológicos 
Sérgio Moisés Rodrigues Batista 
5302882-0 
046730-3 
Estudos energéticos 
Sérgio Moisés Rodrigues Batista 
5849122-4 
046730-3 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentada. 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentada. 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
4 Documento SIC 48513.030476/2016-00 (Anexo 001). 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
POTÊNCIA:  11.550 kW      EIXOS
IDENTIFICADOS:        3    
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                    
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força    NA        NA
Jusante
(m)    Potência
(kW)  Condição
      Montante              
      (m)              
Invernadinha  28°9'49"S
50°56'35"W  850        801      2.400  Disponível
(inventariado)
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório    NA        NA
Jusante
(m)    Potência
(kW)  Condição
      Montante              
      (m)              
Barra  28°7'18"S
50°53'55"W  695        647      2.950  Disponível
(inventariado)
Aproveitamento a
montante
Coordenadas da Casa de
Força
Aproveitamento a
jusante
Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório
Empresa Projetista:  3 ENERGIE ENGENHARIA LTDA.        
Responsável Técnico    Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Sérgio Moisés Rodrigues Batista  5302882-0    046730-3    Responsável Geral do
Projeto
Diogo Amandio Klein  77777624    SC1054460    Estudos cartográficos e
topográficos
Eduardo Gabriel de Pauli Baptista  5155794-7    094145-0    Estudos geotécnicos
Sérgio Moisés Rodrigues Batista  5302882-0    046730-3    Estudos hidrológicos
Sérgio Moisés Rodrigues Batista  5302882-0    046730-3    Estudos energéticos
Sérgio Moisés Rodrigues Batista  5849122-4    046730-3    Estruturas extravasoras
Tipo de licença    Não foi apresentada.
Número    
Órgão emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão remanescente    
Tipo de Licença    Não foi apresentada.
Número    
Órgão Emissor    
Data de emissão    

Fl. 04 da Nota Técnica nº 834/2016–SCG/ANEEL, de 25/11/2016. 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
11. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados 
indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem 
ao uso ótimo do potencial hidráulico. 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Projeto Básico (104,999m) é inferior à do inventário (106m), em 1,001m, mas 
a empresa apresentou justificativas técnicas e Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART). 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Leão 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
 
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
193,68 
NOME DO RIO DA USINA: 
Leão 
 
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
70100000 
Despraiado 
Pelotas 
533 
 
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
70300000 
Fazenda Mineira 
Lava Tudo 
1.170 
70500000 
Coxilha Rica 
Pelotinhas 
550 
86160000 
Passo Tainhas 
Tainhas 
1.120 
 
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
678,8 
TR (anos): 
10.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Creager 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Concreto Ciclópico 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Sérgio Moisés Rodrigues Batista 
046730-3 
Nº DA ART 
5849122-45 
 
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
70500000 
Coxilha Rica 
Pelotinhas 
550 
 
5 Parte integrante do documento nº 48513.017480/2016-00. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
V  alidade    
V  azão de usos consuntivos    
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  193,68  NOME DO RIO DA USINA:    Leão  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
70100000  Despraiado    Pelotas    533
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
70300000  Fazenda Mineira    Lava Tudo    1.170
70500000  Coxilha Rica    Pelotinhas    550
86160000  Passo Tainhas    Tainhas    1.120
          
  678,8  TR (anos):  10.000  
  Creager      
  Concreto Ciclópico      
  Sérgio Moisés Rodrigues Batista
046730-3    Nº DA ART  5849122-45
        
NOME  RIO  A.D. (em km²):
Coxilha Rica  Pelotinhas  550

Fl. 05 da Nota Técnica nº 834/2016–SCG/ANEEL, de 25/11/2016. 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 6.200 kW é igual à estimada no inventário. Com relação ao 
Fator de Capacidade (FC), o valor de 0,50 referente ao Projeto Básico é 9,1% 
menor que à do inventário (0,55), portanto está compatível com o critério de 
tolerância de 10%. 
 
12. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
13. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são 
de responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para 
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a 
apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), 
desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Leão 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
6.200 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
3.450 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
3.100 / 1,39 
Rendimento da turbina 
92,00% 
Rendimento do gerador 
97,00% 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
2,00% 
Indisponibilidade programada (%) 
1,00% 
Perdas hidráulicas nominais (m) 
3,15 
Queda bruta nominal (m) 
104,999 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,50% 
Consumo Interno (kW médio) 
18,6 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
0,62 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
14. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser 
emitido o DRS-PCH referente à PCH Leão conforme solicitado pela Caibi, bem como o 
encaminhamento de documento à Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do estado 
do Rio Grande do Sul (SEMA/RS), para fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que 
o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgão competentes. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
15. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Estudos Energéticos  A potência de 6.200 kW é igual à estimada no inventário. Com relação ao
Fator de Capacidade (FC), o valor de 0,50 referente ao Projeto Básico é 9,1%
menor que à do inventário (0,55), portanto está compatível com o critério de
tolerância de 10%.
PCH Leão  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  6.200
Número de Unidades Geradoras  2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  3.450 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  3.100 / 1,39
Rendimento da turbina  92,00%
Rendimento do gerador  97,00%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  2,00%
Indisponibilidade programada (%)  1,00%
Perdas hidráulicas nominais (m)  3,15
Queda bruta nominal (m)  104,999
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  1,50%
Consumo Interno (kW médio)  18,6
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  0,62
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

Fl. 06 da Nota Técnica nº 834/2016–SCG/ANEEL, de 25/11/2016. 
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
16. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por 
meio da emissão do DRS-PCH referente à PCH Leão sob a titularidade da Caibi. 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
17. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à SEMA/RS, para fins da emissão da 
DRDH. 
 
 
 
 
LEILA DE MOURA CARVALHO 
Especialista em Regulação 
 
 
 
De acordo: 
 
 
 
 
LUDIMILA LIMA DA SILVA 
Superintendente Adjunta de Concessões e Autorizações de Geração 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

Fl. 07 da Nota Técnica nº 834/2016–SCG/ANEEL, de 25/11/2016. 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Leão 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1944  2,85  
 1,00  
 1,67  
 0,62  
 0,32  
 3,39  
 2,44  
 0,88  
 1,38  
 0,88  
 0,90  
 0,23  
1945  0,14  
 0,56  
 0,35  
 0,19  
 0,21  
 0,24  
 0,67  
 2,94  
 8,28  
 5,25  
 0,89  
 0,43  
1946  6,09  
 5,81  
 3,77  
 1,39  
 1,45  
 11,09   10,78   5,39  
 1,81  
 1,45  
 0,61  
 1,67  
1947  1,33  
 2,64  
 1,02  
 0,40  
 1,78  
 3,28  
 2,97  
 1,57  
 5,32  
 2,90  
 1,33  
 4,93  
1948  1,28  
 2,56  
 1,95  
 4,47  
 7,92  
 0,99  
 9,23  
 8,06  
 0,85  
 2,78  
 0,96  
 0,54  
1949  0,53  
 0,46  
 1,07  
 1,22  
 1,24  
 3,07  
 1,43  
 2,19  
 3,00  
 4,05  
 1,41  
 0,58  
1950  0,92  
 1,81  
 1,21  
 0,98  
 2,50  
 1,50  
 0,87  
 13,77   9,33  
 16,41   4,01  
 1,52  
1951  4,23  
 3,18  
 2,02  
 1,10  
 0,68  
 0,78  
 1,26  
 0,55  
 1,16  
 12,54   7,57  
 1,77  
1952  2,31  
 1,43  
 0,77  
 0,80  
 0,57  
 7,47  
 4,40  
 2,83  
 7,40  
 8,91  
 2,81  
 2,06  
1953  0,87  
 1,56  
 1,30  
 1,03  
 1,11  
 1,19  
 2,62  
 3,14  
 15,11   11,37   4,89  
 1,31  
1954  2,54  
 1,62  
 2,57  
 3,59  
 2,50  
 10,53   17,75   2,56  
 31,55   30,43   1,81  
 2,12  
1955  1,46  
 1,09  
 1,29  
 2,25  
 15,46   4,16  
 23,14   3,39  
 7,47  
 2,88  
 1,44  
 1,43  
1956  21,83   5,70  
 2,44  
 3,80  
 3,01  
 2,15  
 3,63  
 4,58  
 16,06   2,63  
 1,22  
 2,20  
1957  2,86  
 4,30  
 3,70  
 2,88  
 2,44  
 2,80  
 5,14  
 38,38   32,08   3,25  
 2,80  
 1,26  
1958  2,59  
 2,70  
 6,83  
 2,62  
 1,78  
 6,59  
 1,76  
 0,08  
 0,11  
 0,11  
 0,48  
 5,25  
1959  2,16  
 8,66  
 2,14  
 13,17   3,36  
 2,70  
 2,72  
 7,18  
 7,99  
 9,79  
 1,61  
 0,91  
1960  1,60  
 5,28  
 1,82  
 2,00  
 0,12  
 2,31  
 8,17  
 19,30   16,83   6,51  
 3,37  
 2,10  
1961  1,25  
 1,18  
 2,09  
 0,89  
 1,10  
 2,74  
 9,26  
 2,53  
 18,95   17,43   33,88   3,63  
1962  0,03  
 0,01  
 0,09  
 1,43  
 5,35  
 0,28  
 3,35  
 3,73  
 10,95   2,94  
 1,10  
 0,65  
1963  2,19  
 4,23  
 4,08  
 1,98  
 1,58  
 0,59  
 0,76  
 24,47   18,73   33,45   8,77  
 2,07  
1964  0,69  
 1,32  
 3,84  
 2,93  
 3,28  
 2,38  
 2,27  
 4,72  
 13,14   5,04  
 2,16  
 2,13  
1965  2,09  
 0,80  
 0,75  
 2,10  
 7,15  
 2,72  
 5,49  
 24,97   31,38   11,30   8,59  
 7,08  
1966  11,30   7,68  
 8,84  
 10,35   5,14  
 5,70  
 0,27  
 8,45  
 16,20   20,88   9,05  
 16,20  
1967  7,71  
 8,42  
 7,08  
 0,30  
 2,29  
 5,70  
 6,76  
 18,56   40,85   7,25  
 4,61  
 2,27  
1968  1,31  
 0,85  
 1,16  
 3,47  
 0,06  
 1,17  
 0,18  
 1,20  
 12,99   4,23  
 5,63  
 3,27  
1969  5,53  
 6,94  
 5,11  
 5,00  
 0,17  
 12,01   4,16  
 4,12  
 12,18   2,08  
 9,58  
 1,63  
1970  2,67  
 2,92  
 2,85  
 1,52  
 9,26  
 18,77   11,83   6,76  
 4,97  
 6,41  
 1,28  
 9,68  
1971  11,41   8,10  
 9,40  
 11,80   11,09   11,02   9,72  
 12,43   3,40  
 2,60  
 1,01  
 0,78  
1972  1,42  
 6,37  
 4,86  
 5,60  
 1,97  
 7,15  
 7,47  
 18,80   15,18   4,97  
 5,63  
 2,97  
1973  8,31  
 4,54  
 1,63  
 1,86  
 11,09   11,94   9,72  
 14,93   11,23   4,01  
 2,76  
 1,69  
1974  1,97  
 3,13  
 5,85  
 1,13  
 2,43  
 9,23  
 4,97  
 3,51  
 3,66  
 2,36  
 4,47  
 2,96  
1975  2,45  
 1,73  
 0,85  
 0,56  
 0,84  
 2,56  
 1,70  
 6,30  
 16,90   9,16  
 2,19  
 8,52  
1976  6,97  
 1,83  
 3,45  
 1,32  
 6,76  
 3,98  
 5,81  
 14,30   4,37  
 2,08  
 6,13  
 9,12  
1977  5,95  
 10,95   4,23  
 3,56  
 1,66  
 3,09  
 10,18   22,22   2,63  
 4,68  
 11,02   2,23  
1978  16,66   2,52  
 2,03  
 0,60  
 0,51  
 0,61  
 2,18  
 1,80  
 8,28  
 2,53  
 4,33  
 2,35  
1979  1,64  
 0,65  
 0,58  
 1,59  
 5,60  
 3,98  
 9,54  
 5,46  
 2,16  
 15,95   9,86  
 7,18  
1980  2,06  
 3,17  
 8,24  
 2,36  
 2,93  
 1,68  
 8,31  
 19,16   7,99  
 6,30  
 4,30  
 20,78  
1981  3,94  
 5,42  
 1,12  
 3,27  
 1,22  
 2,23  
 2,37  
 2,83  
 6,02  
 4,54  
 3,21  
 1,86  
1982  1,23  
 2,84  
 1,76  
 1,01  
 0,55  
 19,72   7,96  
 3,80  
 3,22  
 15,81   17,36   4,72  
1983  2,17  
 7,71  
 7,71  
 5,92  
 21,45   15,99   67,26   24,47   12,47   5,92  
 6,66  
 2,34  
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Leão                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1944  2,85  1,00  1,67  0,62  0,32  3,39  2,44  0,88  1,38  0,88  0,90  0,23
1945  0,14  0,56  0,35  0,19  0,21  0,24  0,67  2,94  8,28  5,25  0,89  0,43
1946  6,09  5,81  3,77  1,39  1,45  11,09  10,78  5,39  1,81  1,45  0,61  1,67
1947  1,33  2,64  1,02  0,40  1,78  3,28  2,97  1,57  5,32  2,90  1,33  4,93
1948  1,28  2,56  1,95  4,47  7,92  0,99  9,23  8,06  0,85  2,78  0,96  0,54
1949  0,53  0,46  1,07  1,22  1,24  3,07  1,43  2,19  3,00  4,05  1,41  0,58
1950  0,92  1,81  1,21  0,98  2,50  1,50  0,87  13,77  9,33  16,41  4,01  1,52
1951  4,23  3,18  2,02  1,10  0,68  0,78  1,26  0,55  1,16  12,54  7,57  1,77
1952  2,31  1,43  0,77  0,80  0,57  7,47  4,40  2,83  7,40  8,91  2,81  2,06
1953  0,87  1,56  1,30  1,03  1,11  1,19  2,62  3,14  15,11  11,37  4,89  1,31
1954  2,54  1,62  2,57  3,59  2,50  10,53  17,75  2,56  31,55  30,43  1,81  2,12
1955  1,46  1,09  1,29  2,25  15,46  4,16  23,14  3,39  7,47  2,88  1,44  1,43
1956  21,83  5,70  2,44  3,80  3,01  2,15  3,63  4,58  16,06  2,63  1,22  2,20
1957  2,86  4,30  3,70  2,88  2,44  2,80  5,14  38,38  32,08  3,25  2,80  1,26
1958  2,59  2,70  6,83  2,62  1,78  6,59  1,76  0,08  0,11  0,11  0,48  5,25
1959  2,16  8,66  2,14  13,17  3,36  2,70  2,72  7,18  7,99  9,79  1,61  0,91
1960  1,60  5,28  1,82  2,00  0,12  2,31  8,17  19,30  16,83  6,51  3,37  2,10
1961  1,25  1,18  2,09  0,89  1,10  2,74  9,26  2,53  18,95  17,43  33,88  3,63
1962  0,03  0,01  0,09  1,43  5,35  0,28  3,35  3,73  10,95  2,94  1,10  0,65
1963  2,19  4,23  4,08  1,98  1,58  0,59  0,76  24,47  18,73  33,45  8,77  2,07
1964  0,69  1,32  3,84  2,93  3,28  2,38  2,27  4,72  13,14  5,04  2,16  2,13
1965  2,09  0,80  0,75  2,10  7,15  2,72  5,49  24,97  31,38  11,30  8,59  7,08
1966  11,30  7,68  8,84  10,35  5,14  5,70  0,27  8,45  16,20  20,88  9,05  16,20
1967  7,71  8,42  7,08  0,30  2,29  5,70  6,76  18,56  40,85  7,25  4,61  2,27
1968  1,31  0,85  1,16  3,47  0,06  1,17  0,18  1,20  12,99  4,23  5,63  3,27
1969  5,53  6,94  5,11  5,00  0,17  12,01  4,16  4,12  12,18  2,08  9,58  1,63
1970  2,67  2,92  2,85  1,52  9,26  18,77  11,83  6,76  4,97  6,41  1,28  9,68
1971  11,41  8,10  9,40  11,80  11,09  11,02  9,72  12,43  3,40  2,60  1,01  0,78
1972  1,42  6,37  4,86  5,60  1,97  7,15  7,47  18,80  15,18  4,97  5,63  2,97
1973  8,31  4,54  1,63  1,86  11,09  11,94  9,72  14,93  11,23  4,01  2,76  1,69
1974  1,97  3,13  5,85  1,13  2,43  9,23  4,97  3,51  3,66  2,36  4,47  2,96
1975  2,45  1,73  0,85  0,56  0,84  2,56  1,70  6,30  16,90  9,16  2,19  8,52
1976  6,97  1,83  3,45  1,32  6,76  3,98  5,81  14,30  4,37  2,08  6,13  9,12
1977  5,95  10,95  4,23  3,56  1,66  3,09  10,18  22,22  2,63  4,68  11,02  2,23
1978  16,66  2,52  2,03  0,60  0,51  0,61  2,18  1,80  8,28  2,53  4,33  2,35
1979  1,64  0,65  0,58  1,59  5,60  3,98  9,54  5,46  2,16  15,95  9,86  7,18
1980  2,06  3,17  8,24  2,36  2,93  1,68  8,31  19,16  7,99  6,30  4,30  20,78
1981  3,94  5,42  1,12  3,27  1,22  2,23  2,37  2,83  6,02  4,54  3,21  1,86
1982  1,23  2,84  1,76  1,01  0,55  19,72  7,96  3,80  3,22  15,81  17,36  4,72
1983  2,17  7,71  7,71  5,92  21,45  15,99  67,26  24,47  12,47  5,92  6,66  2,34

Fl. 08 da Nota Técnica nº 834/2016–SCG/ANEEL, de 25/11/2016. 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Leão 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1984  10,21   8,52  
 6,09  
 4,86  
 5,46  
 15,88   15,25   22,11   11,97   6,94  
 6,41  
 6,34  
1985  1,30  
 11,66   3,48  
 4,72  
 5,28  
 4,44  
 7,29  
 6,02  
 11,97   5,92  
 4,54  
 0,83  
1986  0,76  
 0,88  
 0,48  
 4,47  
 4,47  
 4,68  
 3,87  
 10,63   7,61  
 7,08  
 16,48   5,42  
1987  8,03  
 4,89  
 0,98  
 11,73   31,38   12,47   12,33   11,20   12,47   18,17   2,80  
 3,66  
1988  1,90  
 2,53  
 1,97  
 7,89  
 11,62   7,11  
 4,89  
 1,46  
 12,22   4,72  
 1,50  
 1,05  
1989  6,02  
 8,98  
 2,66  
 3,41  
 10,63   1,35  
 7,36  
 8,24  
 21,41   6,62  
 2,08  
 0,95  
1990  6,13  
 4,75  
 2,65  
 10,46   14,45   16,90   7,28  
 4,39  
 12,77   14,28   18,59   2,87  
1991  3,84  
 1,42  
 0,66  
 0,74  
 1,34  
 4,43  
 3,71  
 7,26  
 1,77  
 8,96  
 11,64   10,02  
1992  4,25  
 7,22  
 4,72  
 3,27  
 23,87   6,53  
 9,46  
 14,53   14,80   2,62  
 5,04  
 1,65  
1993  3,29  
 3,63  
 3,33  
 3,29  
 8,42  
 5,85  
 32,57   3,03  
 5,74  
 10,46   2,17  
 15,01  
1994  5,10  
 14,55   7,30  
 6,10  
 14,83   22,20   14,60   2,92  
 2,18  
 10,85   8,87  
 3,60  
1995  13,35   3,91  
 3,84  
 1,58  
 0,64  
 4,61  
 6,41  
 5,81  
 6,20  
 10,63   1,99  
 0,96  
1996  11,20   8,45  
 5,85  
 4,75  
 1,33  
 6,09  
 10,60   10,49   10,04   5,85  
 3,91  
 2,55  
1997  8,20  
 23,66   3,27  
 0,99  
 0,72  
 2,69  
 10,46   14,40   5,78  
 27,82   21,87   5,49  
1998  7,40  
 27,33   12,47   15,39   11,16   8,91  
 9,72  
 19,97   18,63   5,53  
 1,64  
 1,49  
1999  1,52  
 3,32  
 1,70  
 5,42  
 3,91  
 5,63  
 12,18   2,74  
 2,95  
 8,03  
 3,43  
 1,83  
2000  2,38  
 1,61  
 2,59  
 2,75  
 4,97  
 4,79  
 11,16   4,19  
 17,96   18,56   3,33  
 3,18  
2001  9,16  
 7,01  
 3,84  
 7,11  
 13,77   6,94  
 13,49   4,16  
 11,76   15,00   2,99  
 6,09  
2002  1,68  
 1,00  
 1,26  
 1,49  
 2,63  
 11,87   9,23  
 9,75  
 10,07   14,51   11,52   8,38  
2003  2,08  
 1,57  
 3,20  
 1,76  
 5,35  
 5,07  
 3,66  
 1,58  
 1,52  
 8,11  
 3,00  
 6,17  
2004  3,49  
 3,22  
 1,32  
 4,01  
 8,17  
 2,95  
 12,33   2,26  
 14,93   7,36  
 4,82  
 1,36  
2005  2,83  
 0,94  
 2,76  
 7,61  
 17,85   9,16  
 7,57  
 8,06  
 18,21   19,72   5,25  
 1,57  
2006  4,23  
 1,52  
 1,09  
 0,51  
 0,33  
 0,74  
 8,74  
 6,06  
 3,11  
 2,06  
 6,97  
 3,00  
2007  3,50  
 9,50  
 11,52   6,41  
 10,87   3,61  
 18,22   7,54  
 16,70   5,76  
 9,80  
 5,48  
2008  0,91  
 1,29  
 1,19  
 4,08  
 4,58  
 8,10  
 3,94  
 4,65  
 11,69   20,04   10,63   2,65  
2009  2,71  
 2,19  
 4,26  
 0,78  
 1,05  
 1,24  
 6,90  
 15,21   30,00   13,87   13,70   6,27  
2010  9,86  
 17,47   9,58  
 11,62   16,27   8,52  
 9,37  
 6,48  
 8,24  
 4,65  
 4,82  
 3,59  
2011  4,33  
 19,16   9,00  
 3,59  
 3,94  
 8,28  
 21,20   28,10   14,19   4,97  
 3,30  
 2,44  
2012  5,99  
 4,75  
 1,44  
 0,90  
 0,62  
 5,53  
 6,94  
 2,48  
 4,30  
 7,54  
 1,89  
 2,70  
2013  4,44  
 5,56  
 7,47  
 3,98  
 1,56  
 6,59  
 5,04  
 21,52   15,32   6,83  
 3,12  
 1,99  
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Leão                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1984  10,21  8,52  6,09  4,86  5,46  15,88  15,25  22,11  11,97  6,94  6,41  6,34
1985  1,30  11,66  3,48  4,72  5,28  4,44  7,29  6,02  11,97  5,92  4,54  0,83
1986  0,76  0,88  0,48  4,47  4,47  4,68  3,87  10,63  7,61  7,08  16,48  5,42
1987  8,03  4,89  0,98  11,73  31,38  12,47  12,33  11,20  12,47  18,17  2,80  3,66
1988  1,90  2,53  1,97  7,89  11,62  7,11  4,89  1,46  12,22  4,72  1,50  1,05
1989  6,02  8,98  2,66  3,41  10,63  1,35  7,36  8,24  21,41  6,62  2,08  0,95
1990  6,13  4,75  2,65  10,46  14,45  16,90  7,28  4,39  12,77  14,28  18,59  2,87
1991  3,84  1,42  0,66  0,74  1,34  4,43  3,71  7,26  1,77  8,96  11,64  10,02
1992  4,25  7,22  4,72  3,27  23,87  6,53  9,46  14,53  14,80  2,62  5,04  1,65
1993  3,29  3,63  3,33  3,29  8,42  5,85  32,57  3,03  5,74  10,46  2,17  15,01
1994  5,10  14,55  7,30  6,10  14,83  22,20  14,60  2,92  2,18  10,85  8,87  3,60
1995  13,35  3,91  3,84  1,58  0,64  4,61  6,41  5,81  6,20  10,63  1,99  0,96
1996  11,20  8,45  5,85  4,75  1,33  6,09  10,60  10,49  10,04  5,85  3,91  2,55
1997  8,20  23,66  3,27  0,99  0,72  2,69  10,46  14,40  5,78  27,82  21,87  5,49
1998  7,40  27,33  12,47  15,39  11,16  8,91  9,72  19,97  18,63  5,53  1,64  1,49
1999  1,52  3,32  1,70  5,42  3,91  5,63  12,18  2,74  2,95  8,03  3,43  1,83
2000  2,38  1,61  2,59  2,75  4,97  4,79  11,16  4,19  17,96  18,56  3,33  3,18
2001  9,16  7,01  3,84  7,11  13,77  6,94  13,49  4,16  11,76  15,00  2,99  6,09
2002  1,68  1,00  1,26  1,49  2,63  11,87  9,23  9,75  10,07  14,51  11,52  8,38
2003  2,08  1,57  3,20  1,76  5,35  5,07  3,66  1,58  1,52  8,11  3,00  6,17
2004  3,49  3,22  1,32  4,01  8,17  2,95  12,33  2,26  14,93  7,36  4,82  1,36
2005  2,83  0,94  2,76  7,61  17,85  9,16  7,57  8,06  18,21  19,72  5,25  1,57
2006  4,23  1,52  1,09  0,51  0,33  0,74  8,74  6,06  3,11  2,06  6,97  3,00
2007  3,50  9,50  11,52  6,41  10,87  3,61  18,22  7,54  16,70  5,76  9,80  5,48
2008  0,91  1,29  1,19  4,08  4,58  8,10  3,94  4,65  11,69  20,04  10,63  2,65
2009  2,71  2,19  4,26  0,78  1,05  1,24  6,90  15,21  30,00  13,87  13,70  6,27
2010  9,86  17,47  9,58  11,62  16,27  8,52  9,37  6,48  8,24  4,65  4,82  3,59
2011  4,33  19,16  9,00  3,59  3,94  8,28  21,20  28,10  14,19  4,97  3,30  2,44
2012  5,99  4,75  1,44  0,90  0,62  5,53  6,94  2,48  4,30  7,54  1,89  2,70
2013  4,44  5,56  7,47  3,98  1,56  6,59  5,04  21,52  15,32  6,83  3,12  1,99