* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
\SCG\NT\133\NT_135YF1503 
48524.002166/2021-00 
NOTA TÉCNICA Nº 144/2021-SCG/ANEEL 
Em 15 de março de 2021. 
 
 
 
 
 
Processo: 48500.006015/2016-42. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena 
Central Hidrelétrica Cabuí, com 16.020 kW de Potência 
Instalada, com Outorga de Autorização conferido à 
PCH Cabuí SPE S.A. 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) Cabuí, com 16.020 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos 
de Geração (CEG) PCH.PH.MG.035309-4.01, com Outorga de Autorização conferido à PCH Cabuí SPE S.A. 
(Interessada), por meio da Portaria nº 205, de 30 de abril de 2020, localizada no rio Paraibuna, sub-bacia 
58, na bacia hidrográfica do Atlântico Leste, cuja casa de força localiza-se no município de Simão Pereira, 
estado de Minas Gerais. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
O Despacho n° 471/2005, de 12 de abril de 2005, aprova os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul, identificando 48 aproveitamentos, no qual foi 
identificada, no rio Paraibuna, a PCH Cabuí. 
 
3. 
Em 10 de janeiro de 2017, por meio do Despacho nº 571, foi conferido o DRI-PCH à Voltalia 
Energia do Brasil Ltda. com o objetivo de desenvolver o projeto básico da PCH Cabuí. 
 
4. 
O Despacho nº 1.1862, de 28 de maio de 2018, conferiu o DRS-PCH à interessada, com o 
objetivo de obter a Outorga de Autorização da PCH Cabuí. 
 
5. 
O Despacho nº 366, de 10 de fevereiro de 2020, registrou a constituição da Sociedade de 
Propósito Específico PCH Cabuí SPE S.A., CNPJ nº 35.856.369/0001-85, indicando-a como titular da PCH 
 
1 Documento nº 48524.000260/2017-00. 
2 Documento nº 48524.003506/2018-00.

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 144/2021-SCG/ANEEL, de 15/3/2021. 
 
 
Cabuí. 
 
6. 
Em 30 de abril de 2020, a Portaria nº 205 do Ministério de Minas e Energia autorizou a 
interessada a estabelecer como Produtor Independente de Energia Elétrica, mediante a exploração do 
potencial hidráulico proveniente da PCH Cabuí, com 16.065 kW de potência instalada. 
 
7. 
Em 23 de dezembro de 2020, a Interessada protocolou o Sumário Executivo e o Projeto 
Básico de revisão referente a PCH Cabuí3. 
 
III – DA ANÁLISE 
8. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020: 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais 
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
9. 
A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico. 
 
 
Figura 1: Arranjo geral da PCH Cabuí 
 
10. 
O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa 
de Força e do Reservatório da PCH Cabuí: 
 
 
3 Documento nº 48513.033459/2020-00.

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 144/2021-SCG/ANEEL, de 15/3/2021. 
 
 
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF4 
Barramento 
22°0'19" S 
43°19'27" W 
Belmiro Braga/MG 
Casa de Força 
22°0'17" S 
43°19'19" W 
Simão Pereira/MG 
Limite máximo do Reservatório 
21°59'12,89" S 
43°25'37,95" W 
Simão Pereira/MG e Belmiro 
Braga/MG 
 
11. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
12. 
Observa-se que os aspectos definidores do potencial hidráulico já foram avaliados pela 
Nota Técnica nº 246/2018-SCG/ANEEL e verifica-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto 
Básico de Revisão apresentado não interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 471/2005, 
de 12 de abril de 2005. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Cabuí 
PCH Cabuí 
Estudos de Inventário 
Nota Técnica nº 246/2018 
Sumário Executivo 
Localização do 
Barramento 
22°0'0" S 
43°20'0" W 
22°0'19" S 
43°19'27" W 
22°0'19" S 
43°19'27" W 
NA Montante (m) 
355,00 
355,00 
355,00 
NA Jusante (m) 
337,00 
337,98 
337,78 
Queda Bruta (m) 
18,00 
17,02 
17,22 
Área do Reservatório 
(km²) 
- 
1,09 
1,09 
Potência (kW) 
18.000 
16.000 
16.020 
Energia Média (kWméd) 
10.8855 
10.551 
9.970,00 
Vazão QMLT6 (m³/s) 
82 
78,19 
78,19 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Bacia do rio Paraíba do Sul 
ESTADO: 
SP/RJ/MG SUB-BACIA: 
58 
DESPACHO: 
471/2005 
DATA: 
12/04/2005 
AUTOR: 
COPPETEC / Escola Politécnica da UFRJ 
POTÊNCIA: 
18,00 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
48 (quarenta e oito) 
 
4 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento. 
5 Valor apresentado na ficha técnica dos estudos de inventário. Equivalente à energia média de 95.352 MWh/ano. 
6 Vazão Média de Longo Termo.
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF4
Barramento  22°0'19" S
43°19'27" W  Belmiro Braga/MG
Casa de Força  22°0'17" S
43°19'19" W  Simão Pereira/MG
Limite máximo do Reservatório  21°59'12,89" S
43°25'37,95" W  Simão Pereira/MG e Belmiro
Braga/MG
Estudos de Inventário  Nota Técnica nº 246/2018
22°0'0" S
43°20'0" W  22°0'19" S
43°19'27" W
355,00  355,00
337,00  337,98
18,00  17,02
-  1,09
18.000  16.000
10.8855  10.551
82  78,19
NOME DO RIO:  Bacia do rio Paraíba do Sul  ESTADO:  SP/RJ/MG    SUB-BACIA:  58
DESPACHO:  471/2005  DATA:  12/04/2005      
AUTOR:  COPPETEC / Escola Politécnica da UFRJ          
POTÊNCIA:  18,00  EIXOS
IDENTIFICADOS:    48 (quarenta e oito)    

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 144/2021-SCG/ANEEL, de 15/3/2021. 
 
 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
UHE Sobragi 
21°58'53,6" S 
43°20'59,08" W 
437,30 
356,00 
60 
Outorgada 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Monte Serrat 
22°1'11" S 
43°18'8" W 
331,50 
317,00 
25 
DRS ou PB 
Aprovado 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
13. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Hydrofall e GAP3D Engenharia 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Caio Vinícius Voigt 
1720203070805 
PR-185976/D 
Responsável Geral do Projeto 
Rodrigo Leonardo Scardua 
0820170069807  
ES-010896/TD 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Eduardo Machado Massa 
2020170100404 / 
2020170100418 / 
2020170100423 / 
2020180055212 
1973101054 
Estudos geotécnicos 
Pedro Antônio Masiero Junior 
25 2020 7448563-0 
094222-0-SC 
Estudos hidrológicos 
Eduardo de Freitas Madeira 
2020170100386 / 
2020170100396 / 
2020180055230 
2009146440 
Estudos energéticos 
Caio Vinícius Voigt 
1720203070805 
PR-185976/D 
Estruturas extravasoras 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
LP 
Número 
467/2013 - 1ª Renovação - 1ª Retificação 
Órgão emissor 
IBAMA 
Data de emissão 
09 de agosto de 2017 
Validade 
08 de agosto de 2018 
Vazão remanescente 
 -
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise          
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)  Potência
(kW)  Condição
UHE Sobragi  21°58'53,6" S
43°20'59,08" W  437,30  356,00  60  Outorgada
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)  Potência
(kW)  Condição
PCH Monte Serrat  22°1'11" S
43°18'8" W  331,50  317,00  25  DRS ou PB
Aprovado
Empresa Projetista:  Hydrofall e GAP3D Engenharia    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Caio Vinícius Voigt  1720203070805  PR-185976/D  Responsável Geral do Projeto
Rodrigo Leonardo Scardua  0820170069807  ES-010896/TD  Estudos cartográficos e
topográficos
Eduardo Machado Massa  2020170100404 /
2020170100418 /
2020170100423 /
2020180055212  1973101054  Estudos geotécnicos
Pedro Antônio Masiero Junior  25 2020 7448563-0  094222-0-SC  Estudos hidrológicos
Eduardo de Freitas Madeira  2020170100386 /
2020170100396 /
2020180055230  2009146440  Estudos energéticos
Caio Vinícius Voigt  1720203070805  PR-185976/D  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  LP
Número  467/2013 - 1ª Renovação - 1ª Retificação
Órgão emissor  IBAMA
Data de emissão  09 de agosto de 2017
Validade  08 de agosto de 2018
Vazão remanescente  -

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 144/2021-SCG/ANEEL, de 15/3/2021. 
 
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH) 
Número 
185 
Órgão Emissor 
Agência Nacional de Águas 
Data de emissão 
14 de fevereiro de 2019 
Validade 
14 de fevereiro de 2022 
Vazão de usos consuntivos 
 
Ano 
Consumo médio 
anual (m³/s) 
2018 
3,0 
2022 
3,3 
2032 
4,0 
2042 
4,6 
2052 
5,2 
. 
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
14. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico. 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é ligeiramente inferior à que definida na Nota 
Técnica nº 246/2018-SCG/ANEEL, cerca de 0,20m. No entanto, não há 
interferência com qualquer outro aproveitamento aprovado no estudo de 
inventário. As diferenças apresentadas são inerentes ao aperfeiçoamento do 
arranjo a partir de melhores informações locacionais identificadas. 
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Cabuí 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
 
Área de 
Drenagem da 
PCH (km²): 
3.734,00 
NOME DO RIO DA USINA: 
Paraibuna 
 
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
198 
UHE Sobragi 
Paraibuna 
3.645,00 
 
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
 -  
 -  
 -  
 -
Tipo de Licença  Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH)
Número  185
Órgão Emissor  Agência Nacional de Águas
Data de emissão  14 de fevereiro de 2019
Validade  14 de fevereiro de 2022
Vazão de usos consuntivos  Ano Consumo médio
anual (m³/s)
2018 3,0
2022 3,3
2032 4,0
2042 4,6
2052 5,2
.
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é ligeiramente inferior à que definida na Nota
Técnica nº 246/2018-SCG/ANEEL, cerca de 0,20m. No entanto, não há
interferência com qualquer outro aproveitamento aprovado no estudo de
inventário. As diferenças apresentadas são inerentes ao aperfeiçoamento do
arranjo a partir de melhores informações locacionais identificadas.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de
Drenagem da
PCH (km²):  3.734,00  NOME DO RIO DA USINA:    Paraibuna  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
198  UHE Sobragi    Paraibuna    3.645,00
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
-  -    -    -
          

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 144/2021-SCG/ANEEL, de 15/3/2021. 
 
 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
1.410,00 
TR (anos): 
10.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Descarga fundo / Controlado 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Enrocamento / Terra 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Caio Vinícius Voigt 
PR-185976/D 
Nº DA 
ART7 
1720203070805 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
198 
UHE Sobragi 
Paraibuna 
3.645,00 
 
 
15. 
No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 16.020 kW e o fator de capacidade de 0,66 são idênticos aos definidos 
pela Nota Técnica nº 246/2018-SCG/ANEEL. 
 
O projeto apresentado prevê alteração no número de unidades geradoras, sendo 
atualizado para 2 turbinas de 8.247,42 kW e 2 geradores de potência unitária nominal 
de 8.900,00 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
16. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para revisão 
do cálculo da Garantia Física do empreendimento, anteriormente estabelecida pela Portaria MME nº 
295/2019, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009. 
 
 
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH Cabuí 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
22°0'19" S 
43°19'27" W 
Coordenadas da casa de força 
22°0'17" S 
43°19'19" W 
NA Montante (m) 
355,00 
NA Jusante (m) 
337,78 
Potência Instalada Total (kW) 
16.020 
Número de Unidades Geradoras 
2 
 
7 Documento nº 48513.033459/2020-98-1 (ANEXO: 001).
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    1.410,00    TR (anos):    10.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Descarga fundo / Controlado          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Enrocamento / Terra          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Caio Vinícius Voigt
PR-185976/D        Nº DA
ART7  1720203070805
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
198  UHE Sobragi    Paraibuna    3.645,00    
Estudos Energéticos  A potência de 16.020 kW e o fator de capacidade de 0,66 são idênticos aos definidos
pela Nota Técnica nº 246/2018-SCG/ANEEL.
O projeto apresentado prevê alteração no número de unidades geradoras, sendo
atualizado para 2 turbinas de 8.247,42 kW e 2 geradores de potência unitária nominal
de 8.900,00 kVA, com 0,9 de fator de potência.
PCH Cabuí  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  22°0'19" S
43°19'27" W
Coordenadas da casa de força  22°0'17" S
43°19'19" W
NA Montante (m)  355,00
NA Jusante (m)  337,78
Potência Instalada Total (kW)  16.020
Número de Unidades Geradoras  2

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 144/2021-SCG/ANEEL, de 15/3/2021. 
 
 
Potência instalada por gerador (kVA) 
8.900,00; 8.900,00 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
8.247,42; 8.247,42 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
16,07; 16,07 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93,0%; 93,0% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,0%; 97,0% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da 
usina (%) 
1,00% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
2,87% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,34 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
17,22 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,20% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
32 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0,00 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,00 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
17. 
Após a obtenção da nova Licenciamento Ambiental e apresentação à ANEEL, junto com a 
Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica, as informações constantes na tabela de Garantia Física 
do Sumário Executivo serão atualizadas e serão revisados os parâmetros para fins do cálculo da Garantia 
Física do empreendimento. 
 
18. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido 
o DRS-PCH referente à PCH Cabuí conforme solicitado por PCH Cabuí SPE S.A. 
 
19. 
Em razão de a energia proveniente dessa PCH ter sido objeto de leilão no ambiente 
regulado, a autorizada deve solicitar a alteração de características técnicas da PCH pelo Sistema de 
Acompanhamento de Empreendimentos Geradores de Energia Elétrica (AEGE), de acordo com a Portaria 
nº 481, de 2018 e as informações disponíveis no sítio da ANEEL. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
20. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
21. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à PCH Cabuí sob a titularidade de PCH Cabuí SPE S.A. e informar que a 
Interessada deve solicitar a alteração de características técnicas da usina pelo Sistema de 
Acompanhamento de Empreendimentos Geradores de Energia Elétrica (AEGE), de acordo com a Portaria 
nº 481, de 2018 e as informações disponíveis no sítio da ANEEL.
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW)  8.247,42; 8.247,42
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  16,07; 16,07
Rendimento nominal por turbina (%)  93,0%; 93,0%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,0%; 97,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
usina (%)  1,00%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  2,87%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,34
H : Queda bruta nominal (m)
b  17,22
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  0,20%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  32
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0,00
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,00
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 144/2021-SCG/ANEEL, de 15/3/2021. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
22. 
Emitir o Despacho. 
 
(Assinado digitalmente) 
YURI FERREIRA GOMES DIAS 
Especialista em Regulação 
(Assinado digitalmente) 
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO 
Analista Administrativo 
 
De acordo: 
 
(Assinado digitalmente) 
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Cabuí 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1931 
91,40 
229,10 
152,10 
100,70 
67,40 
59,50 
47,30 
45,90 
47,10 
59,40 
70,60 
83,30 
1932 
147,70 
167,80 
116,50 
75,40 
69,20 
65,40 
50,10 
44,00 
44,00 
57,30 
69,70 
150,90 
1933 
178,80 
121,90 
102,50 
68,30 
58,80 
50,70 
52,90 
46,00 
51,20 
58,90 
62,90 
109,70 
1934 
147,60 
62,90 
73,00 
56,00 
43,60 
35,70 
33,40 
29,90 
35,10 
37,30 
42,50 
141,30 
1935 
151,40 
278,30 
121,70 
98,30 
67,00 
59,50 
50,90 
46,80 
42,90 
62,60 
62,40 
58,90 
1936 
43,50 
70,40 
109,50 
83,40 
55,60 
44,20 
38,40 
37,30 
40,90 
40,10 
58,60 
105,80 
1937 
181,20 
138,40 
96,40 
73,90 
72,80 
54,70 
46,20 
40,30 
38,40 
70,60 
91,10 
195,50 
1938 
163,80 
178,40 
129,20 
102,00 
88,70 
68,40 
57,40 
58,10 
55,80 
65,90 
78,20 
116,90 
1939 
154,70 
115,80 
85,80 
84,20 
62,90 
51,20 
46,60 
41,30 
40,40 
41,00 
65,20 
93,70 
1940 
122,10 
132,60 
139,60 
83,40 
63,40 
54,00 
45,80 
40,80 
42,70 
51,10 
106,30 
127,50 
1941 
130,30 
95,90 
103,00 
93,60 
65,90 
58,40 
56,10 
46,40 
59,90 
59,40 
74,50 
142,00 
1942 
101,50 
116,10 
162,20 
93,80 
79,50 
65,30 
60,50 
50,20 
47,10 
57,60 
78,10 
123,90 
1943 
285,60 
213,70 
165,20 
108,00 
83,80 
75,60 
63,10 
59,30 
54,30 
68,90 
68,60 
124,30 
1944 
109,70 
185,20 
191,20 
109,60 
82,10 
68,30 
60,00 
52,40 
48,70 
52,80 
60,20 
91,10 
1945 
115,80 
146,20 
107,50 
92,20 
67,70 
61,50 
51,90 
46,10 
43,30 
42,10 
62,10 
120,00 
1946 
195,00 
96,10 
111,20 
88,40 
66,90 
57,90 
50,70 
43,90 
40,40 
51,90 
68,60 
66,70 
1947 
146,40 
134,90 
284,70 
142,40 
99,70 
84,20 
77,40 
71,80 
71,50 
79,10 
85,80 
126,80 
1948 
115,90 
145,10 
138,70 
90,60 
75,10 
66,10 
56,20 
48,80 
44,20 
44,60 
59,30 
112,40 
1949 
145,20 
172,90 
109,00 
81,20 
65,00 
64,20 
51,40 
44,40 
39,60 
56,40 
53,90 
118,40 
1950 
144,30 
168,10 
112,00 
104,70 
79,50 
65,00 
56,10 
47,50 
46,40 
54,10 
122,30 
133,60 
1951 
159,90 
170,20 
185,30 
133,70 
95,70 
81,40 
69,70 
60,20 
51,80 
54,20 
51,60 
82,30 
1952 
148,00 
167,00 
203,30 
118,00 
85,30 
74,90 
61,60 
53,50 
53,70 
60,30 
88,60 
128,40 
1953 
87,50 
113,70 
103,80 
100,80 
71,50 
56,90 
49,20 
43,10 
43,20 
41,80 
77,30 
92,10 
1954 
56,60 
64,50 
48,40 
50,30 
46,10 
38,20 
32,80 
28,90 
27,80 
36,40 
44,80 
59,20 
1955 
121,20 
62,30 
61,80 
53,30 
40,00 
36,60 
28,70 
26,00 
21,50 
31,90 
46,60 
88,10 
1956 
75,50 
63,90 
81,20 
53,00 
48,20 
41,50 
38,10 
36,40 
31,10 
31,10 
36,90 
112,60 
1957 
93,20 
85,20 
150,10 
120,60 
72,70 
57,60 
50,40 
42,50 
47,40 
40,00 
63,70 
124,00 
1958 
74,80 
85,60 
70,60 
65,60 
69,60 
51,70 
47,10 
39,80 
45,00 
55,00 
68,10 
82,70 
1959 
128,30 
66,80 
97,90 
66,60 
47,90 
41,50 
36,60 
38,50 
32,20 
38,10 
94,00 
80,70 
1960 
106,40 
139,90 
213,10 
99,60 
82,10 
67,10 
56,80 
50,10 
46,20 
47,00 
56,40 
91,30 
1961 
266,20 
270,00 
243,70 
136,70 
99,60 
80,60 
67,80 
57,90 
48,30 
44,10 
56,90 
83,50 
1962 
102,70 
251,20 
124,90 
84,90 
69,90 
59,20 
50,70 
44,00 
45,90 
62,00 
90,40 
132,10 
1963 
115,20 
113,10 
76,50 
58,20 
47,50 
42,80 
40,00 
36,80 
30,80 
35,20 
55,80 
36,60 
1964 
114,60 
166,40 
94,20 
64,20 
52,50 
44,80 
45,70 
37,50 
33,70 
58,60 
61,60 
84,10 
1965 
191,00 
264,20 
165,90 
102,80 
100,10 
75,90 
66,00 
56,90 
50,00 
68,40 
85,30 
84,80 
1966 
260,30 
109,40 
132,60 
85,80 
67,00 
56,00 
51,80 
44,20 
42,40 
49,20 
118,80 
143,30 
1967 
175,40 
178,40 
153,20 
106,80 
78,80 
69,70 
61,20 
52,80 
52,20 
50,40 
89,00 
105,30 
1968 
110,30 
72,70 
71,30 
54,70 
43,40 
38,60 
36,30 
36,20 
41,60 
43,60 
34,20 
77,50 
1969 
111,40 
75,50 
74,20 
53,20 
37,80 
45,30 
37,00 
34,40 
31,40 
46,70 
77,30 
129,10 
1970 
90,00 
72,20 
64,80 
62,40 
46,80 
38,70 
38,10 
38,60 
48,90 
53,10 
55,00 
66,20 
1971 
59,50 
35,40 
48,40 
38,40 
31,50 
36,10 
27,20 
24,10 
33,40 
44,20 
83,50 
126,40 
1972 
89,20 
134,60 
157,10 
103,60 
64,70 
52,30 
54,90 
47,60 
42,80 
65,40 
121,80 
157,10 
1973 
171,20 
199,10 
156,80 
128,70 
99,80 
64,00 
54,40 
52,60 
50,50 
67,70 
80,60 
105,40 
1974 
130,00 
106,20 
111,60 
98,40 
81,00 
63,20 
51,10 
46,20 
43,90 
79,30 
81,10 
97,80 
1975 
147,90 
120,90 
72,20 
53,90 
54,90 
46,50 
45,40 
37,30 
33,50 
52,20 
92,70 
93,80
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Cabuí                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1931  91,40  229,10  152,10  100,70  67,40  59,50  47,30  45,90  47,10  59,40  70,60  83,30
1932  147,70  167,80  116,50  75,40  69,20  65,40  50,10  44,00  44,00  57,30  69,70  150,90
1933  178,80  121,90  102,50  68,30  58,80  50,70  52,90  46,00  51,20  58,90  62,90  109,70
1934  147,60  62,90  73,00  56,00  43,60  35,70  33,40  29,90  35,10  37,30  42,50  141,30
1935  151,40  278,30  121,70  98,30  67,00  59,50  50,90  46,80  42,90  62,60  62,40  58,90
1936  43,50  70,40  109,50  83,40  55,60  44,20  38,40  37,30  40,90  40,10  58,60  105,80
1937  181,20  138,40  96,40  73,90  72,80  54,70  46,20  40,30  38,40  70,60  91,10  195,50
1938  163,80  178,40  129,20  102,00  88,70  68,40  57,40  58,10  55,80  65,90  78,20  116,90
1939  154,70  115,80  85,80  84,20  62,90  51,20  46,60  41,30  40,40  41,00  65,20  93,70
1940  122,10  132,60  139,60  83,40  63,40  54,00  45,80  40,80  42,70  51,10  106,30  127,50
1941  130,30  95,90  103,00  93,60  65,90  58,40  56,10  46,40  59,90  59,40  74,50  142,00
1942  101,50  116,10  162,20  93,80  79,50  65,30  60,50  50,20  47,10  57,60  78,10  123,90
1943  285,60  213,70  165,20  108,00  83,80  75,60  63,10  59,30  54,30  68,90  68,60  124,30
1944  109,70  185,20  191,20  109,60  82,10  68,30  60,00  52,40  48,70  52,80  60,20  91,10
1945  115,80  146,20  107,50  92,20  67,70  61,50  51,90  46,10  43,30  42,10  62,10  120,00
1946  195,00  96,10  111,20  88,40  66,90  57,90  50,70  43,90  40,40  51,90  68,60  66,70
1947  146,40  134,90  284,70  142,40  99,70  84,20  77,40  71,80  71,50  79,10  85,80  126,80
1948  115,90  145,10  138,70  90,60  75,10  66,10  56,20  48,80  44,20  44,60  59,30  112,40
1949  145,20  172,90  109,00  81,20  65,00  64,20  51,40  44,40  39,60  56,40  53,90  118,40
1950  144,30  168,10  112,00  104,70  79,50  65,00  56,10  47,50  46,40  54,10  122,30  133,60
1951  159,90  170,20  185,30  133,70  95,70  81,40  69,70  60,20  51,80  54,20  51,60  82,30
1952  148,00  167,00  203,30  118,00  85,30  74,90  61,60  53,50  53,70  60,30  88,60  128,40
1953  87,50  113,70  103,80  100,80  71,50  56,90  49,20  43,10  43,20  41,80  77,30  92,10
1954  56,60  64,50  48,40  50,30  46,10  38,20  32,80  28,90  27,80  36,40  44,80  59,20
1955  121,20  62,30  61,80  53,30  40,00  36,60  28,70  26,00  21,50  31,90  46,60  88,10
1956  75,50  63,90  81,20  53,00  48,20  41,50  38,10  36,40  31,10  31,10  36,90  112,60
1957  93,20  85,20  150,10  120,60  72,70  57,60  50,40  42,50  47,40  40,00  63,70  124,00
1958  74,80  85,60  70,60  65,60  69,60  51,70  47,10  39,80  45,00  55,00  68,10  82,70
1959  128,30  66,80  97,90  66,60  47,90  41,50  36,60  38,50  32,20  38,10  94,00  80,70
1960  106,40  139,90  213,10  99,60  82,10  67,10  56,80  50,10  46,20  47,00  56,40  91,30
1961  266,20  270,00  243,70  136,70  99,60  80,60  67,80  57,90  48,30  44,10  56,90  83,50
1962  102,70  251,20  124,90  84,90  69,90  59,20  50,70  44,00  45,90  62,00  90,40  132,10
1963  115,20  113,10  76,50  58,20  47,50  42,80  40,00  36,80  30,80  35,20  55,80  36,60
1964  114,60  166,40  94,20  64,20  52,50  44,80  45,70  37,50  33,70  58,60  61,60  84,10
1965  191,00  264,20  165,90  102,80  100,10  75,90  66,00  56,90  50,00  68,40  85,30  84,80
1966  260,30  109,40  132,60  85,80  67,00  56,00  51,80  44,20  42,40  49,20  118,80  143,30
1967  175,40  178,40  153,20  106,80  78,80  69,70  61,20  52,80  52,20  50,40  89,00  105,30
1968  110,30  72,70  71,30  54,70  43,40  38,60  36,30  36,20  41,60  43,60  34,20  77,50
1969  111,40  75,50  74,20  53,20  37,80  45,30  37,00  34,40  31,40  46,70  77,30  129,10
1970  90,00  72,20  64,80  62,40  46,80  38,70  38,10  38,60  48,90  53,10  55,00  66,20
1971  59,50  35,40  48,40  38,40  31,50  36,10  27,20  24,10  33,40  44,20  83,50  126,40
1972  89,20  134,60  157,10  103,60  64,70  52,30  54,90  47,60  42,80  65,40  121,80  157,10
1973  171,20  199,10  156,80  128,70  99,80  64,00  54,40  52,60  50,50  67,70  80,60  105,40
1974  130,00  106,20  111,60  98,40  81,00  63,20  51,10  46,20  43,90  79,30  81,10  97,80
1975  147,90  120,90  72,20  53,90  54,90  46,50  45,40  37,30  33,50  52,20  92,70  93,80

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Cabuí 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1976 
75,00 
99,30 
76,50 
61,50 
58,80 
49,70 
50,00 
50,20 
66,40 
82,30 
105,20 
130,30 
1977 
113,50 
70,40 
77,20 
77,70 
56,20 
47,70 
42,60 
36,10 
48,50 
42,60 
71,50 
114,90 
1978 
161,30 
137,90 
110,30 
70,40 
59,10 
55,50 
48,90 
40,70 
37,70 
43,70 
72,60 
82,80 
1979 
89,80 
287,80 
143,90 
92,10 
77,20 
66,00 
58,70 
56,30 
60,00 
48,60 
89,30 
100,50 
1980 
146,30 
106,50 
73,50 
92,60 
61,90 
54,40 
49,30 
44,30 
41,30 
45,10 
57,80 
93,80 
1981 
124,90 
95,50 
93,20 
63,80 
53,60 
49,20 
41,20 
39,70 
35,00 
53,10 
94,50 
128,10 
1982 
136,90 
86,90 
185,70 
138,30 
83,60 
74,80 
61,00 
58,30 
48,90 
73,80 
78,80 
154,10 
1983 
269,60 
202,10 
198,30 
178,10 
127,00 
175,00 
112,80 
89,40 
150,40 
123,00 
134,30 
181,90 
1984 
147,00 
96,10 
100,50 
90,40 
83,10 
63,50 
55,00 
50,30 
52,30 
45,60 
56,10 
90,20 
1985 
243,60 
235,60 
233,70 
129,80 
97,60 
79,80 
70,00 
63,80 
64,20 
62,70 
85,00 
97,80 
1986 
125,00 
140,10 
129,50 
86,30 
72,60 
61,00 
58,10 
60,20 
46,10 
38,40 
41,90 
96,40 
1987 
111,70 
97,30 
78,80 
79,40 
61,80 
52,90 
44,00 
37,70 
45,90 
47,70 
54,40 
115,90 
1988 
116,50 
196,80 
127,20 
89,50 
73,00 
62,40 
51,50 
44,50 
37,90 
52,30 
68,90 
69,10 
1989 
120,00 
118,00 
107,00 
84,00 
58,70 
56,20 
47,80 
43,10 
42,60 
46,90 
55,10 
89,50 
1990 
77,80 
56,40 
75,80 
72,30 
59,20 
46,50 
45,10 
40,70 
49,90 
47,20 
67,50 
68,10 
1991 
131,40 
119,40 
97,70 
97,70 
65,50 
51,80 
46,90 
38,90 
40,50 
46,00 
50,00 
60,00 
1992 
157,50 
99,40 
78,40 
68,10 
55,50 
42,90 
41,50 
38,70 
58,20 
65,80 
81,40 
73,60 
1993 
85,70 
85,00 
97,90 
93,70 
58,40 
54,40 
43,60 
39,50 
39,20 
46,50 
47,80 
56,30 
1994 
138,40 
60,60 
95,70 
93,60 
90,70 
62,70 
50,60 
42,90 
35,90 
42,90 
53,40 
85,50 
1995 
60,80 
139,20 
74,90 
59,30 
50,10 
40,80 
35,30 
29,70 
30,70 
49,60 
75,00 
89,90 
1996 
142,80 
104,50 
115,50 
79,90 
66,00 
57,00 
50,90 
46,80 
58,20 
50,30 
96,40 
113,50 
1997 
195,30 
120,80 
142,70 
97,40 
79,10 
71,50 
57,40 
50,90 
51,90 
59,50 
73,80 
87,60 
1998 
90,90 
132,90 
86,80 
73,60 
61,60 
54,30 
47,30 
46,90 
37,60 
44,40 
58,20 
64,40 
1999 
96,40 
88,80 
103,40 
61,50 
52,00 
52,90 
49,40 
41,30 
36,80 
35,50 
44,90 
90,00 
2000 
95,60 
81,90 
90,40 
61,70 
47,10 
45,00 
41,00 
38,60 
47,70 
39,20 
50,30 
63,90 
2001 
60,50 
58,90 
61,00 
47,90 
35,80 
30,10 
27,10 
25,50 
24,20 
29,90 
52,20 
65,50 
2002 
71,40 
78,70 
59,40 
40,40 
36,90 
31,60 
28,80 
27,80 
34,90 
30,40 
57,60 
94,40 
2003 
143,20 
94,90 
103,60 
69,60 
53,60 
47,00 
46,80 
42,60 
43,40 
53,20 
62,80 
83,70 
2004 
138,80 
152,30 
134,40 
134,40 
87,40 
75,50 
68,40 
55,60 
47,40 
56,80 
67,90 
144,50 
2005 
140,80 
96,40 
107,10 
77,80 
69,80 
60,00 
56,20 
50,40 
47,60 
44,50 
63,80 
117,70 
2006 
83,30 
97,50 
78,00 
56,70 
50,30 
43,00 
37,90 
38,70 
40,80 
46,50 
80,90 
90,00 
2007 
215,70 
108,50 
77,50 
60,40 
51,50 
46,40 
40,70 
38,10 
34,00 
45,10 
61,70 
73,30 
2008 
85,30 
151,90 
125,50 
108,80 
69,20 
60,10 
51,40 
45,00 
46,10 
59,00 
97,50 
154,70 
2009 
152,90 
173,70 
122,80 
100,40 
75,00 
66,30 
63,20 
52,50 
54,10 
75,60 
90,60 
149,40 
2010 
139,90 
85,10 
120,40 
79,60 
62,80 
52,10 
49,40 
40,20 
38,30 
47,50 
89,10 
153,20 
2011 
170,30 
82,20 
130,30 
96,20 
68,20 
60,70 
52,90 
46,60 
39,00 
48,10 
60,10 
138,60 
2012 
169,20 
111,80 
87,30 
73,60 
72,70 
59,90 
49,60 
41,50 
39,40 
38,30 
65,30 
64,40 
2013 
121,50 
98,30 
106,80 
85,50 
61,80 
60,60 
54,90 
42,40 
44,70 
46,80 
59,40 
152,40 
2014 
72,50 
48,40 
49,30 
65,60 
41,00 
37,90 
35,00 
32,60 
26,90 
22,30 
46,80 
39,70 
2015 
31,90 
53,60 
53,30 
43,50 
32,60 
27,90 
24,80 
20,60 
31,00 
24,20 
49,70 
100,70 
2016 
119,50 
89,20 
81,80 
45,00 
38,30 
38,60 
33,90 
29,30 
31,00 
32,30 
81,30 
94,90 
2017 
83,80 
59,70 
60,80 
44,50 
43,00 
34,60 
28,50 
24,90 
20,90 
29,40 
37,90 
48,30
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Cabuí                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1976  75,00  99,30  76,50  61,50  58,80  49,70  50,00  50,20  66,40  82,30  105,20  130,30
1977  113,50  70,40  77,20  77,70  56,20  47,70  42,60  36,10  48,50  42,60  71,50  114,90
1978  161,30  137,90  110,30  70,40  59,10  55,50  48,90  40,70  37,70  43,70  72,60  82,80
1979  89,80  287,80  143,90  92,10  77,20  66,00  58,70  56,30  60,00  48,60  89,30  100,50
1980  146,30  106,50  73,50  92,60  61,90  54,40  49,30  44,30  41,30  45,10  57,80  93,80
1981  124,90  95,50  93,20  63,80  53,60  49,20  41,20  39,70  35,00  53,10  94,50  128,10
1982  136,90  86,90  185,70  138,30  83,60  74,80  61,00  58,30  48,90  73,80  78,80  154,10
1983  269,60  202,10  198,30  178,10  127,00  175,00  112,80  89,40  150,40  123,00  134,30  181,90
1984  147,00  96,10  100,50  90,40  83,10  63,50  55,00  50,30  52,30  45,60  56,10  90,20
1985  243,60  235,60  233,70  129,80  97,60  79,80  70,00  63,80  64,20  62,70  85,00  97,80
1986  125,00  140,10  129,50  86,30  72,60  61,00  58,10  60,20  46,10  38,40  41,90  96,40
1987  111,70  97,30  78,80  79,40  61,80  52,90  44,00  37,70  45,90  47,70  54,40  115,90
1988  116,50  196,80  127,20  89,50  73,00  62,40  51,50  44,50  37,90  52,30  68,90  69,10
1989  120,00  118,00  107,00  84,00  58,70  56,20  47,80  43,10  42,60  46,90  55,10  89,50
1990  77,80  56,40  75,80  72,30  59,20  46,50  45,10  40,70  49,90  47,20  67,50  68,10
1991  131,40  119,40  97,70  97,70  65,50  51,80  46,90  38,90  40,50  46,00  50,00  60,00
1992  157,50  99,40  78,40  68,10  55,50  42,90  41,50  38,70  58,20  65,80  81,40  73,60
1993  85,70  85,00  97,90  93,70  58,40  54,40  43,60  39,50  39,20  46,50  47,80  56,30
1994  138,40  60,60  95,70  93,60  90,70  62,70  50,60  42,90  35,90  42,90  53,40  85,50
1995  60,80  139,20  74,90  59,30  50,10  40,80  35,30  29,70  30,70  49,60  75,00  89,90
1996  142,80  104,50  115,50  79,90  66,00  57,00  50,90  46,80  58,20  50,30  96,40  113,50
1997  195,30  120,80  142,70  97,40  79,10  71,50  57,40  50,90  51,90  59,50  73,80  87,60
1998  90,90  132,90  86,80  73,60  61,60  54,30  47,30  46,90  37,60  44,40  58,20  64,40
1999  96,40  88,80  103,40  61,50  52,00  52,90  49,40  41,30  36,80  35,50  44,90  90,00
2000  95,60  81,90  90,40  61,70  47,10  45,00  41,00  38,60  47,70  39,20  50,30  63,90
2001  60,50  58,90  61,00  47,90  35,80  30,10  27,10  25,50  24,20  29,90  52,20  65,50
2002  71,40  78,70  59,40  40,40  36,90  31,60  28,80  27,80  34,90  30,40  57,60  94,40
2003  143,20  94,90  103,60  69,60  53,60  47,00  46,80  42,60  43,40  53,20  62,80  83,70
2004  138,80  152,30  134,40  134,40  87,40  75,50  68,40  55,60  47,40  56,80  67,90  144,50
2005  140,80  96,40  107,10  77,80  69,80  60,00  56,20  50,40  47,60  44,50  63,80  117,70
2006  83,30  97,50  78,00  56,70  50,30  43,00  37,90  38,70  40,80  46,50  80,90  90,00
2007  215,70  108,50  77,50  60,40  51,50  46,40  40,70  38,10  34,00  45,10  61,70  73,30
2008  85,30  151,90  125,50  108,80  69,20  60,10  51,40  45,00  46,10  59,00  97,50  154,70
2009  152,90  173,70  122,80  100,40  75,00  66,30  63,20  52,50  54,10  75,60  90,60  149,40
2010  139,90  85,10  120,40  79,60  62,80  52,10  49,40  40,20  38,30  47,50  89,10  153,20
2011  170,30  82,20  130,30  96,20  68,20  60,70  52,90  46,60  39,00  48,10  60,10  138,60
2012  169,20  111,80  87,30  73,60  72,70  59,90  49,60  41,50  39,40  38,30  65,30  64,40
2013  121,50  98,30  106,80  85,50  61,80  60,60  54,90  42,40  44,70  46,80  59,40  152,40
2014  72,50  48,40  49,30  65,60  41,00  37,90  35,00  32,60  26,90  22,30  46,80  39,70
2015  31,90  53,60  53,30  43,50  32,60  27,90  24,80  20,60  31,00  24,20  49,70  100,70
2016  119,50  89,20  81,80  45,00  38,30  38,60  33,90  29,30  31,00  32,30  81,30  94,90
2017  83,80  59,70  60,80  44,50  43,00  34,60  28,50  24,90  20,90  29,40  37,90  48,30