A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 950/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 26 de dezembro de 2016. 
 
 
Processo nº: 48500.003894/2015-70 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica da Potinga, com registro de intenção à 
outorga de autorização (DRI-PCH) conferido à Enebras 
Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda., por meio do 
Despacho n° 3.275, de 22 de setembro de 2015, localizada 
nos municípios de Inácio Martins e Cruz Machado, no 
estado do Paraná. 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) da Potinga, com 6.500,00 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.034894-5.01, com Registro de Intenção à Outorga de Autorização 
(DRI-PCH), conferido à Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda. (Enebras), por meio do Despacho n° 3.275, 
de 22 de setembro de 2015, localizada no rio da Potinga, sub-bacia 65, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, nos 
municípios de Inácio Martins e Cruz Machado, no estado do Paraná. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 20 de outubro de 2014, o Despacho n° 4.187 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do 
rio da Potinga, onde foi identificado um aproveitamento hidrelétrico, no caso, a PCH da Potinga. 
 
3. 
Em 22 de setembro de 2015, por meio do Despacho nº 3.275, foi conferido o DRI-PCH à Enebras. 
 
4. 
Em 24 de novembro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento, dentro do prazo estipulado no respectivo DRI-PCH.  
 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela Enebras para emissão do Despacho de Registro de 
Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH da 
Potinga. 
 
6. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado, 
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015: 
 
                                                          
1 Documento SIC/ANEEL nº 48513.029389/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 950/2016–SCG/ANEEL, de 26/12/2016 
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o 
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não 
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA, 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas 
do empreendimento. 
 
7. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
8. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 4.187/2014. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH da Potinga 
PCH da Potinga 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
25°45'26,51"S 
51°9'16,18"W 
25°45'27,5"S 
51°9'4,61"W 
NA Montante (m) 
959 
959 
NA Jusante (m) 
881,5 
883,51 
Queda Bruta (m) 
77,5 
75,49 
Área do Reservatório (km²) 
0,014 
0,14 
Potência (kW) 
6.340 
6.500 
Energia Média (kWméd) 
3.490 
3.565,55 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
7,19 
7,61 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
da Potinga 
ESTADO: 
PR 
SUB-
BACIA: 
65 
DESPACHO: 
4.187 
DATA: 
20/10/2014 
AUTOR: 
Electra Power Geração de Energia S.A. 
POTÊNCIA: 
6.340 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
1 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Não existe 
 
 
 
 
 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Foz do Turvo 
25°48'9,42"S 
51°17'13,47"W 
812 
782 
8.300 
Disponível 
(inventariado) 
 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo.
  PCH da Potinga      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do Barramento      25°45'26,51"S
51°9'16,18"W      25°45'27,5"S
51°9'4,61"W    
NA Montante (m)      959      959    
NA Jusante (m)      881,5      883,51    
Queda Bruta (m)      77,5      75,49    
Área do Reservatório (km²)      0,014      0,14    
Potência (kW)      6.340      6.500    
Energia Média (kWméd)      3.490      3.565,55    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT      7,19      7,61    
NOME DO RIO:    da Potinga          ESTADO:        PR        SUB-
BACIA:      65
DESPACHO:    4.187          DATA:        20/10/2014              
AUTOR:    Electra Power Geração de Energia S.A.                                
POTÊNCIA:    6.340 kW          EIXOS
IDENTIFICADOS:        1              
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                    
Aproveitamento a      Coordenadas da Casa de      NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  Condição  
montante      Força      (m)        (m)        (kW)        
Não existe                                    
Aproveitamento a      Coordenadas do Limite      NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  Condição  
jusante      Máximo do Reservatório      (m)        (m)        (kW)        
PCH Foz do Turvo    25°48'9,42"S
51°17'13,47"W      812        782        8.300      Disponível
(inventariado)    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 950/2016–SCG/ANEEL, de 26/12/2016 
 
9. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilid
ade 
FRANCIELLE NICARETTA / DANIEL 
ZONTA 
6009909-6 / 6009912-6 
103735-7-SC / 097732-
4-SC 
Responsável 
Geral do 
Projeto  
FRANCIELLE NICARETTA /  
FABRICIO GABRIEL GONÇALVES DE 
OLIVEIRA 
20164920945 / 5994165-2 
103735-7-SC / 073713-
8-SC 
Estudos 
cartográficos e 
topográficos 
MARIELE LARISSA GROXKO 
20164970632 / 20164967950 / 
20164971051 
PR-110227/D 
Estudos 
geotécnicos 
FRANCIELLE NICARETTA 
6009910-0 
103735-7-SC 
Estudos 
hidrológicos 
FRANCIELLE NICARETTA 
6011652-0 
103735-7-SC 
Estudos 
energéticos 
FRANCIELLE NICARETTA 
6010187-9 
103735-7-SC 
Estruturas 
extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentado 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentado 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
10. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico.
Empresa Projetista:  Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda.    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilid
      ade
FRANCIELLE NICARETTA / DANIEL
ZONTA  6009909-6 / 6009912-6  103735-7-SC / 097732-
4-SC  Responsável
Geral do
Projeto
FRANCIELLE NICARETTA /
FABRICIO GABRIEL GONÇALVES DE
OLIVEIRA  20164920945 / 5994165-2  103735-7-SC / 073713-
8-SC  Estudos
cartográficos e
topográficos
MARIELE LARISSA GROXKO  20164970632 / 20164967950 /
20164971051  PR-110227/D  Estudos
geotécnicos
FRANCIELLE NICARETTA  6009910-0  103735-7-SC  Estudos
hidrológicos
FRANCIELLE NICARETTA  6011652-0  103735-7-SC  Estudos
energéticos
FRANCIELLE NICARETTA  6010187-9  103735-7-SC  Estruturas
extravasoras
Tipo de licença    Não foi apresentado
Número    
Órgão emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão remanescente    
Tipo de Licença    Não foi apresentado
Número    
Órgão Emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão de usos consuntivos    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 950/2016–SCG/ANEEL, de 26/12/2016 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Projeto Básico é ligeiramente inferior à dos Estudos de Inventário (na ordem 
de 2%). Mesmo assim, a Potência Instalada do Projeto Básico e a energia média do 
empreendimento é maior que a estimada no inventário, estando as cotas informadas 
adequadas ao uso ótimo do potencial hidráulico. 
 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH da Potinga. 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
262,56 
NOME DO RIO DA USINA: 
da Potinga 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
65415000 
Fazenda Maracanã 
Palmital 
327 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
65365000 
Porto Vitória (Rio Espingarda) 
Espingarda 
65 
65370000 
Jangada do Sul 
Jangada 
1.010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
554,59 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
à Gravidade 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
FRANCIELLE NICARETTA 
103735-7-SC 
Nº DA ART 
6010187-9 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
65415000 
Fazenda Maracanã 
Palmital 
327 
 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 6.500 kW é ligeiramente maior à estimada no inventário. O 
projeto apresentado prevê 3 turbinas de 2.268,76 kW e 3 geradores de potência 
unitária nominal de 2.407,41 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
11. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7.
Queda e níveis operacionais  A queda do Projeto Básico é ligeiramente inferior à dos Estudos de Inventário (na ordem
de 2%). Mesmo assim, a Potência Instalada do Projeto Básico e a energia média do
empreendimento é maior que a estimada no inventário, estando as cotas informadas
adequadas ao uso ótimo do potencial hidráulico.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  262,56  NOME DO RIO DA USINA:    da Potinga  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
65415000  Fazenda Maracanã    Palmital    327
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
65365000  Porto Vitória (Rio Espingarda)    Espingarda    65
65370000  Jangada do Sul    Jangada    1.010
          
          
          
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    554,59    TR (anos):    1.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira Livre          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    à Gravidade          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    FRANCIELLE NICARETTA
103735-7-SC        Nº DA ART  6010187-9
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
65415000  Fazenda Maracanã    Palmital    327    
Estudos Energéticos  A potência de 6.500 kW é ligeiramente maior à estimada no inventário. O
projeto apresentado prevê 3 turbinas de 2.268,76 kW e 3 geradores de potência
unitária nominal de 2.407,41 kVA, com 0,9 de fator de potência.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 950/2016–SCG/ANEEL, de 26/12/2016 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
12. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH da Potinga 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
25°45'27,5"S 
51°9'4,61"W 
Coordenadas da casa de força 
25°46'8,56"S 
51°10'55,28"W 
Potência Instalada Total (kW) 
6.500 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência instalada por gerador (kVA) 
2.407,41 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,9 
Potência instalada por turbina (kW) 
2.268,76 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
1,39 
Rendimento nominal por turbina (%) 
92,5% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
95,5% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 
1,26% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
3,73% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
3,68 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
75,49 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
2,46% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
65 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0,45 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,00441 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
 
13. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH da Potinga conforme solicitado pela Enebras, bem como o encaminhamento de documento ao 
Instituto das Águas do Paraná, para fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o interessado 
requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
14. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015.
PCH da Potinga  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  25°45'27,5"S
51°9'4,61"W
Coordenadas da casa de força  25°46'8,56"S
51°10'55,28"W
Potência Instalada Total (kW)  6.500
Número de Unidades Geradoras  3
Potência instalada por gerador (kVA)  2.407,41
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,9
Potência instalada por turbina (kW)  2.268,76
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  1,39
Rendimento nominal por turbina (%)  92,5%
Rendimento nominal por gerador (%)  95,5%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)  1,26%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  3,73%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  3,68
H : Queda bruta nominal (m)
b  75,49
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  2,46%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  65
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0,45
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,00441
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 950/2016–SCG/ANEEL, de 26/12/2016 
V – DA CONCLUSÃO 
 
15. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH da Potinga sob a titularidade da Enebras. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
16. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento ao Instituto de Águas do Paraná, para fins da emissão 
da DRDH. 
 
 
 
 
LUIZ FERNANDO TRONCOSO COSTA MARQUES 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
 
 
De acordo: 
 
 
 
 
LUDIMILA LIMA DA SILVA 
Superintendente Adjunta de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 950/2016–SCG/ANEEL, de 26/12/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH da Potinga 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1946 
6,86 
22,57 
12,28 
5,66 
3,81 
5,58 
10,02 
4,36 
3,13 
10,55 
5,27 
7,18 
1947 
7,01 
16,54 
6,32 
5,03 
3,14 
9,94 
7,19 
8,62 
22,59 
10,79 
4,06 
5,42 
1948 
5,32 
9,21 
6,37 
4,17 
7,91 
4,05 
4,14 
7,73 
3,72 
6,42 
5,98 
2,01 
1949 
2,27 
1,49 
3,05 
7,99 
3,86 
4,75 
2,20 
2,98 
2,51 
3,44 
2,09 
2,47 
1950 
6,29 
6,27 
5,68 
2,28 
4,09 
2,80 
2,80 
1,63 
3,30 
13,38 
5,63 
4,40 
1951 
5,94 
11,17 
13,31 
3,48 
2,09 
2,61 
1,81 
1,12 
1,41 
13,19 
8,37 
6,41 
1952 
4,58 
4,32 
3,17 
3,16 
1,42 
4,73 
3,61 
2,09 
7,40 
10,42 
13,85 
4,86 
1953 
6,94 
9,14 
4,21 
4,09 
3,68 
2,49 
1,84 
1,84 
6,15 
11,03 
11,33 
9,61 
1954 
13,43 
5,87 
7,52 
5,51 
21,59 
10,14 
6,94 
3,62 
5,66 
8,20 
3,58 
2,83 
1955 
2,24 
4,88 
5,57 
5,46 
10,54 
17,03 
15,23 
6,88 
6,76 
2,26 
1,75 
2,28 
1956 
6,87 
4,92 
2,91 
8,54 
10,84 
5,41 
4,50 
6,48 
6,66 
4,27 
2,72 
2,26 
1957 
4,09 
7,69 
3,64 
3,78 
2,87 
10,56 
20,88 
25,85 
28,56 
8,58 
8,26 
6,70 
1958 
6,67 
3,30 
5,69 
3,07 
2,50 
2,92 
3,12 
5,14 
11,80 
5,27 
5,08 
8,67 
1959 
5,81 
6,68 
3,79 
6,03 
5,87 
5,39 
3,31 
3,51 
5,77 
3,66 
2,12 
1,61 
1960 
1,36 
3,40 
1,60 
4,17 
3,13 
4,38 
2,31 
6,91 
9,22 
9,33 
9,15 
3,25 
1961 
3,93 
4,25 
10,86 
5,84 
4,47 
4,80 
2,33 
1,50 
7,51 
7,84 
11,98 
5,76 
1962 
3,81 
5,23 
8,05 
2,70 
2,79 
2,29 
1,44 
0,96 
6,21 
11,35 
4,22 
2,73 
1963 
5,36 
6,91 
10,56 
4,40 
1,89 
1,69 
1,07 
1,06 
2,01 
15,60 
10,43 
7,78 
1964 
2,33 
3,27 
5,71 
5,73 
4,95 
5,88 
5,44 
7,76 
6,38 
3,58 
2,37 
3,26 
1965 
2,97 
3,82 
4,11 
3,48 
17,09 
4,92 
17,94 
5,79 
5,57 
15,18 
9,93 
9,14 
1966 
5,35 
14,04 
5,73 
2,71 
2,37 
4,69 
4,50 
2,00 
6,05 
10,34 
7,68 
9,38 
1967 
6,96 
10,19 
9,83 
4,93 
2,16 
4,97 
2,94 
4,22 
4,25 
2,99 
3,02 
4,62 
1968 
6,24 
2,87 
2,37 
4,06 
2,03 
1,95 
1,95 
1,76 
2,25 
2,84 
3,71 
2,72 
1969 
3,96 
6,82 
5,60 
14,60 
6,42 
9,70 
7,24 
3,27 
4,05 
6,01 
9,74 
5,68 
1970 
6,14 
3,90 
2,90 
2,41 
4,29 
10,47 
8,50 
2,64 
3,22 
6,83 
2,44 
7,86 
1971 
15,06 
10,95 
12,74 
5,99 
10,99 
13,06 
10,56 
4,81 
3,78 
5,76 
2,28 
2,08 
1972 
4,02 
10,22 
7,27 
5,63 
2,06 
4,23 
4,60 
10,75 
17,37 
15,33 
10,81 
10,53 
1973 
9,81 
6,21 
4,05 
7,53 
12,65 
12,46 
10,84 
17,16 
18,39 
15,25 
9,98 
4,13 
1974 
8,35 
5,91 
6,37 
3,98 
2,33 
5,59 
6,97 
3,91 
8,47 
3,52 
4,69 
4,28 
1975 
5,10 
4,30 
5,89 
4,15 
2,71 
3,79 
2,58 
6,64 
10,71 
20,01 
10,39 
16,01 
1976 
8,08 
7,81 
11,72 
11,01 
5,98 
11,71 
6,53 
10,41 
8,56 
5,07 
8,40 
5,36 
1977 
9,78 
10,01 
13,28 
8,93 
3,34 
4,60 
3,16 
4,49 
4,46 
10,71 
6,94 
6,25 
1978 
2,37 
1,83 
3,43 
1,21 
1,26 
1,56 
4,77 
3,55 
3,48 
1,94 
6,23 
3,71 
1979 
3,18 
2,99 
4,35 
3,08 
19,17 
3,37 
2,93 
4,03 
8,14 
15,89 
17,35 
10,17 
1980 
7,20 
4,91 
11,65 
3,52 
4,05 
3,54 
8,44 
8,91 
14,08 
7,57 
4,81 
14,71 
1981 
10,22 
14,10 
5,67 
4,28 
2,87 
2,58 
2,17 
2,40 
2,96 
7,09 
6,48 
12,02 
1982 
5,84 
8,72 
3,28 
1,48 
2,80 
10,83 
15,36 
5,62 
3,39 
15,00 
30,00 
13,61 
1983 
10,07 
9,84 
13,48 
10,07 
32,00 
15,56 
62,57 
10,74 
16,16 
13,36 
8,64 
10,80 
1984 
4,01 
2,61 
4,28 
4,30 
6,85 
13,64 
5,50 
18,88 
7,00 
4,29 
13,47 
6,45 
1985 
3,37 
7,81 
5,30 
10,29 
3,42 
2,05 
2,44 
1,33 
1,76 
1,70 
4,09 
0,75 
1986 
2,95 
11,09 
7,90 
5,05 
6,70 
4,64 
2,12 
3,29 
5,15 
4,74 
7,23 
8,81 
1987 
7,55 
8,89 
2,80 
3,78 
21,51 
12,59 
6,83 
4,43 
3,35 
7,26 
4,81 
4,09
Série de vazões médias mensais informada para a PCH da Potinga                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1946  6,86  22,57  12,28  5,66  3,81  5,58  10,02  4,36  3,13  10,55  5,27  7,18
1947  7,01  16,54  6,32  5,03  3,14  9,94  7,19  8,62  22,59  10,79  4,06  5,42
1948  5,32  9,21  6,37  4,17  7,91  4,05  4,14  7,73  3,72  6,42  5,98  2,01
1949  2,27  1,49  3,05  7,99  3,86  4,75  2,20  2,98  2,51  3,44  2,09  2,47
1950  6,29  6,27  5,68  2,28  4,09  2,80  2,80  1,63  3,30  13,38  5,63  4,40
1951  5,94  11,17  13,31  3,48  2,09  2,61  1,81  1,12  1,41  13,19  8,37  6,41
1952  4,58  4,32  3,17  3,16  1,42  4,73  3,61  2,09  7,40  10,42  13,85  4,86
1953  6,94  9,14  4,21  4,09  3,68  2,49  1,84  1,84  6,15  11,03  11,33  9,61
1954  13,43  5,87  7,52  5,51  21,59  10,14  6,94  3,62  5,66  8,20  3,58  2,83
1955  2,24  4,88  5,57  5,46  10,54  17,03  15,23  6,88  6,76  2,26  1,75  2,28
1956  6,87  4,92  2,91  8,54  10,84  5,41  4,50  6,48  6,66  4,27  2,72  2,26
1957  4,09  7,69  3,64  3,78  2,87  10,56  20,88  25,85  28,56  8,58  8,26  6,70
1958  6,67  3,30  5,69  3,07  2,50  2,92  3,12  5,14  11,80  5,27  5,08  8,67
1959  5,81  6,68  3,79  6,03  5,87  5,39  3,31  3,51  5,77  3,66  2,12  1,61
1960  1,36  3,40  1,60  4,17  3,13  4,38  2,31  6,91  9,22  9,33  9,15  3,25
1961  3,93  4,25  10,86  5,84  4,47  4,80  2,33  1,50  7,51  7,84  11,98  5,76
1962  3,81  5,23  8,05  2,70  2,79  2,29  1,44  0,96  6,21  11,35  4,22  2,73
1963  5,36  6,91  10,56  4,40  1,89  1,69  1,07  1,06  2,01  15,60  10,43  7,78
1964  2,33  3,27  5,71  5,73  4,95  5,88  5,44  7,76  6,38  3,58  2,37  3,26
1965  2,97  3,82  4,11  3,48  17,09  4,92  17,94  5,79  5,57  15,18  9,93  9,14
1966  5,35  14,04  5,73  2,71  2,37  4,69  4,50  2,00  6,05  10,34  7,68  9,38
1967  6,96  10,19  9,83  4,93  2,16  4,97  2,94  4,22  4,25  2,99  3,02  4,62
1968  6,24  2,87  2,37  4,06  2,03  1,95  1,95  1,76  2,25  2,84  3,71  2,72
1969  3,96  6,82  5,60  14,60  6,42  9,70  7,24  3,27  4,05  6,01  9,74  5,68
1970  6,14  3,90  2,90  2,41  4,29  10,47  8,50  2,64  3,22  6,83  2,44  7,86
1971  15,06  10,95  12,74  5,99  10,99  13,06  10,56  4,81  3,78  5,76  2,28  2,08
1972  4,02  10,22  7,27  5,63  2,06  4,23  4,60  10,75  17,37  15,33  10,81  10,53
1973  9,81  6,21  4,05  7,53  12,65  12,46  10,84  17,16  18,39  15,25  9,98  4,13
1974  8,35  5,91  6,37  3,98  2,33  5,59  6,97  3,91  8,47  3,52  4,69  4,28
1975  5,10  4,30  5,89  4,15  2,71  3,79  2,58  6,64  10,71  20,01  10,39  16,01
1976  8,08  7,81  11,72  11,01  5,98  11,71  6,53  10,41  8,56  5,07  8,40  5,36
1977  9,78  10,01  13,28  8,93  3,34  4,60  3,16  4,49  4,46  10,71  6,94  6,25
1978  2,37  1,83  3,43  1,21  1,26  1,56  4,77  3,55  3,48  1,94  6,23  3,71
1979  3,18  2,99  4,35  3,08  19,17  3,37  2,93  4,03  8,14  15,89  17,35  10,17
1980  7,20  4,91  11,65  3,52  4,05  3,54  8,44  8,91  14,08  7,57  4,81  14,71
1981  10,22  14,10  5,67  4,28  2,87  2,58  2,17  2,40  2,96  7,09  6,48  12,02
1982  5,84  8,72  3,28  1,48  2,80  10,83  15,36  5,62  3,39  15,00  30,00  13,61
1983  10,07  9,84  13,48  10,07  32,00  15,56  62,57  10,74  16,16  13,36  8,64  10,80
1984  4,01  2,61  4,28  4,30  6,85  13,64  5,50  18,88  7,00  4,29  13,47  6,45
1985  3,37  7,81  5,30  10,29  3,42  2,05  2,44  1,33  1,76  1,70  4,09  0,75
1986  2,95  11,09  7,90  5,05  6,70  4,64  2,12  3,29  5,15  4,74  7,23  8,81
1987  7,55  8,89  2,80  3,78  21,51  12,59  6,83  4,43  3,35  7,26  4,81  4,09

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 950/2016–SCG/ANEEL, de 26/12/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH da Potinga 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1988 
3,33 
4,53 
5,85 
2,93 
18,19 
9,76 
3,87 
1,95 
1,91 
8,23 
3,18 
4,01 
1989 
10,57 
12,97 
6,58 
9,12 
8,47 
4,12 
8,06 
9,27 
19,41 
6,91 
3,71 
2,73 
1990 
15,67 
7,45 
5,52 
14,71 
11,66 
19,42 
14,73 
16,04 
15,52 
17,28 
15,99 
5,66 
1991 
3,44 
2,94 
1,38 
2,81 
1,81 
7,01 
3,37 
3,72 
1,54 
5,99 
6,39 
6,77 
1992 
3,37 
7,12 
9,04 
4,42 
28,76 
20,71 
14,74 
10,13 
8,15 
5,83 
5,82 
3,82 
1993 
3,58 
5,25 
5,26 
7,15 
11,51 
6,71 
6,45 
3,66 
13,79 
16,78 
5,56 
14,87 
1994 
3,03 
7,53 
4,73 
3,81 
8,44 
12,65 
13,05 
4,32 
2,67 
3,61 
8,15 
4,38 
1995 
31,29 
14,53 
5,84 
4,64 
2,33 
4,72 
11,70 
2,43 
7,10 
8,02 
3,18 
4,30 
1996 
14,64 
15,47 
14,56 
9,47 
2,73 
8,55 
13,91 
6,58 
9,90 
15,60 
9,78 
11,37 
1997 
10,60 
23,28 
7,48 
2,70 
3,14 
9,17 
5,13 
11,49 
5,85 
24,55 
26,91 
7,51 
1998 
16,09 
10,39 
18,80 
30,38 
12,67 
4,66 
7,55 
19,63 
19,90 
25,29 
5,06 
6,00 
1999 
5,24 
10,37 
4,70 
8,25 
4,14 
9,80 
18,81 
2,82 
4,71 
11,76 
3,45 
3,22 
2000 
3,06 
5,27 
8,89 
2,63 
2,19 
2,98 
4,08 
3,28 
23,90 
15,52 
5,12 
4,22 
2001 
7,01 
19,00 
8,69 
6,96 
6,57 
7,96 
11,13 
7,03 
7,28 
20,37 
6,38 
4,02 
2002 
8,37 
7,58 
4,03 
2,43 
7,29 
2,93 
2,18 
3,15 
8,34 
11,36 
13,85 
9,61 
2003 
5,43 
8,79 
8,32 
3,51 
2,35 
5,38 
3,45 
1,88 
1,62 
3,23 
9,25 
16,00 
2004 
9,08 
3,96 
2,84 
2,59 
7,16 
6,99 
6,86 
2,97 
3,44 
13,65 
8,78 
3,64 
2005 
4,28 
2,00 
2,55 
4,19 
6,37 
9,91 
6,20 
3,76 
18,75 
26,18 
9,58 
3,31 
2006 
4,43 
3,48 
3,64 
3,95 
1,65 
1,97 
3,40 
2,89 
4,63 
4,37 
3,56 
5,60 
2007 
7,44 
8,11 
6,71 
13,36 
27,66 
6,68 
4,52 
3,36 
1,67 
4,76 
9,78 
6,11 
2008 
6,19 
3,88 
4,22 
6,78 
8,28 
5,10 
4,12 
6,82 
3,32 
13,18 
13,52 
3,09 
2009 
3,26 
4,84 
3,62 
1,90 
7,58 
7,37 
13,65 
6,18 
42,75 
20,47 
7,74 
14,60 
2010 
31,78 
34,08 
19,12 
70,00 
31,66 
12,90 
7,83 
12,62 
2,75 
10,74 
9,26 
56,74 
2011 
7,97 
14,67 
7,90 
7,19 
4,51 
8,15 
16,13 
18,84 
16,28 
9,89 
6,64 
3,71 
2012 
9,23 
9,77 
7,09 
7,81 
6,98 
12,92 
8,61 
7,03 
3,50 
5,44 
3,82 
3,41 
2013 
6,76 
6,37 
9,45 
5,42 
6,07 
20,25 
12,42 
8,10 
13,80 
7,82 
5,46 
7,77 
2014 
11,29 
5,90 
10,25 
6,18 
7,50 
7,37 
9,30 
5,41 
10,62 
9,78 
8,04 
8,03 
2015 
10,44 
10,17 
6,63 
4,22 
6,17 
10,11 
15,60 
6,13 
6,14 
15,67 
12,59 
12,25
Série de vazões médias mensais informada para a PCH da Potinga                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1988  3,33  4,53  5,85  2,93  18,19  9,76  3,87  1,95  1,91  8,23  3,18  4,01
1989  10,57  12,97  6,58  9,12  8,47  4,12  8,06  9,27  19,41  6,91  3,71  2,73
1990  15,67  7,45  5,52  14,71  11,66  19,42  14,73  16,04  15,52  17,28  15,99  5,66
1991  3,44  2,94  1,38  2,81  1,81  7,01  3,37  3,72  1,54  5,99  6,39  6,77
1992  3,37  7,12  9,04  4,42  28,76  20,71  14,74  10,13  8,15  5,83  5,82  3,82
1993  3,58  5,25  5,26  7,15  11,51  6,71  6,45  3,66  13,79  16,78  5,56  14,87
1994  3,03  7,53  4,73  3,81  8,44  12,65  13,05  4,32  2,67  3,61  8,15  4,38
1995  31,29  14,53  5,84  4,64  2,33  4,72  11,70  2,43  7,10  8,02  3,18  4,30
1996  14,64  15,47  14,56  9,47  2,73  8,55  13,91  6,58  9,90  15,60  9,78  11,37
1997  10,60  23,28  7,48  2,70  3,14  9,17  5,13  11,49  5,85  24,55  26,91  7,51
1998  16,09  10,39  18,80  30,38  12,67  4,66  7,55  19,63  19,90  25,29  5,06  6,00
1999  5,24  10,37  4,70  8,25  4,14  9,80  18,81  2,82  4,71  11,76  3,45  3,22
2000  3,06  5,27  8,89  2,63  2,19  2,98  4,08  3,28  23,90  15,52  5,12  4,22
2001  7,01  19,00  8,69  6,96  6,57  7,96  11,13  7,03  7,28  20,37  6,38  4,02
2002  8,37  7,58  4,03  2,43  7,29  2,93  2,18  3,15  8,34  11,36  13,85  9,61
2003  5,43  8,79  8,32  3,51  2,35  5,38  3,45  1,88  1,62  3,23  9,25  16,00
2004  9,08  3,96  2,84  2,59  7,16  6,99  6,86  2,97  3,44  13,65  8,78  3,64
2005  4,28  2,00  2,55  4,19  6,37  9,91  6,20  3,76  18,75  26,18  9,58  3,31
2006  4,43  3,48  3,64  3,95  1,65  1,97  3,40  2,89  4,63  4,37  3,56  5,60
2007  7,44  8,11  6,71  13,36  27,66  6,68  4,52  3,36  1,67  4,76  9,78  6,11
2008  6,19  3,88  4,22  6,78  8,28  5,10  4,12  6,82  3,32  13,18  13,52  3,09
2009  3,26  4,84  3,62  1,90  7,58  7,37  13,65  6,18  42,75  20,47  7,74  14,60
2010  31,78  34,08  19,12  70,00  31,66  12,90  7,83  12,62  2,75  10,74  9,26  56,74
2011  7,97  14,67  7,90  7,19  4,51  8,15  16,13  18,84  16,28  9,89  6,64  3,71
2012  9,23  9,77  7,09  7,81  6,98  12,92  8,61  7,03  3,50  5,44  3,82  3,41
2013  6,76  6,37  9,45  5,42  6,07  20,25  12,42  8,10  13,80  7,82  5,46  7,77
2014  11,29  5,90  10,25  6,18  7,50  7,37  9,30  5,41  10,62  9,78  8,04  8,03
2015  10,44  10,17  6,63  4,22  6,17  10,11  15,60  6,13  6,14  15,67  12,59  12,25