Nota Técnica nº 836 /2016-SCG/ANEEL        
 
Em 23 de novembro de 2016. 
 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.003612/2015-34 
 
Assunto: Adequação do Sumário Executivo 
referente à Pequena Central Hidrelétrica 
PCH Foz do Cedro, com Registro de 
Intenção à Outorga de Autorização (DRI-
PCH) conferido à  Atiaia energia S.A., por 
meio, do Despacho nº 3.413, de 6 de outubro 
de 2015, localizada no município de Lucas 
do Rio Verde e Sorriso, no estado de Mato 
Grosso. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica PCH Foz do Cedro, com 24000 kW de Potência Instalada, cadastrada 
sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.MT.034560-1.01, com Registro 
de Intenção à Outorga de Autorização (DRI-PCH) conferido à Atiaia Energia S.A., do Despacho nº 
3.413, de 6 de outubro de 2015, localizada no rio Verde, sub-bacia 17, na bacia hidrográfica do rio 
Amazonas, nos municípios de Lucas do Rio Verde e Sorriso, no estado do Mato Grosso. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 22/04/2014, o Despacho n° 1254 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do 
rio Verde, onde foram identificados 9 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Foz do 
Cedro. 
 
3. 
Em 6 de outubro de 2015, por meio do Despacho nº 3.413, foi conferido o Registro de 
Intenção à Outorga de Autorização DRI-PCH a Atiaia Energia S.A.. 
 
4. 
Em 7 de novembro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente 
a esse empreendimento e também solicitou alteração de titularidade para a empresa Rio do Cedro 
Energia Ltda, empresa do mesmo grupo. 
III – DA ANÁLISE 
1 Por meio da correspondência ATEN- 16/16, Documento nº 48513.029156/2016-00. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

FL. 02 da Nota Técnica nº 836 /2016–SCG/ANEEL, de 23/11/2016 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela Atiaia Energia S.A. para emissão do Despacho 
de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de 
implantação e exploração da  PCH Foz do Cedro e também de solicitação de transferência de 
titularidade para empresa Rio do Cedro Energia Ltda. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere 
na partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 1254, de 22/04/2014. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH FOZ DO CEDRO 
PCH Foz do Cedro 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
12°44'31,46"S 
56°1'51,63"W 
12°45'5,05"S 
56°1'56,72"W 
NA Montante (m) 
335 
335 
NA Jusante (m) 
318,74 
320,3 
Queda Bruta (m) 
16,26 
14,7 
Área do Reservatório (km²) 
3,507 
2,96 
Potência (kW) 
23800 
24000 
Vazão QMLT 2 (m³/s) 
130,5 
137,59 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
rio Verde 
ESTADO: 
MT 
SUB-BACIA: 
17 
DESPACHO: 
1254 
DATA: 
22/04/2014 
AUTOR: 
Atiaia Energia S.A. 
POTÊNCIA: 
116074 kW 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
9 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamentos 
Coordenadas 
NA Montante (m) NA Jusante (m) Potência (kW) 
Condição 
PCH CANOA QUEBRADA 
12°47'34,2"S 
56°0'28,8"W 
360 
335 
28000 
PB Aprovado 
A1E9 
12°24'53,8"S 
56°3'22,8"W 
318,74 
308,2 
21900 
Disponível 
(inventariado) 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
2 Vazão Média de Longo Termo. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
PCH Foz do Cedro      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do barramento    12°44'31,46"S
56°1'51,63"W      12°45'5,05"S
56°1'56,72"W    
NA Montante (m)    335      335    
NA Jusante (m)    318,74      320,3    
Queda Bruta (m)    16,26      14,7    
Área do Reservatório (km²)    3,507      2,96    
Potência (kW)    23800      24000    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT    130,5      137,59    
NOME DO RIO:    rio Verde          ESTADO:        MT        SUB-BACIA:      17
DESPACHO:    1254          DATA:        22/04/2014              
AUTOR:    Atiaia Energia S.A.                                
POTÊNCIA:    116074 kW          EIXOS IDENTIFICADOS:        9              
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                    
Aproveitamentos      Coordenadas      NA Montante (m)        NA Jusante (m)        Potência (kW)      Condição  
PCH CANOA QUEBRADA    12°47'34,2"S
56°0'28,8"W      360        335        28000      PB Aprovado    
A1E9    12°24'53,8"S
56°3'22,8"W      318,74        308,2        21900      Disponível
(inventariado)    

FL. 03 da Nota Técnica nº 836 /2016–SCG/ANEEL, de 23/11/2016 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
VLB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Jose Henrique Rodrigues Lopes 
20164366271 
48148 
Responsável Geral do Projeto 
Aguinaldo Lapa de Souza Junior 
20134051752 
42245 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
José Bernardino Botelho 
20164367154 
48148 
Estudos geotécnicos 
Marcelo Miranda Botelho 
20164367448 
48148 
Estudos hidrológicos 
Bruno Luiz Castro Martins 
20164367740 
48148 
Estudos energéticos 
Marcelo Rossi Campos 
20164367588 
48148 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Licença Prévia 
Número 
307590/2016 
Órgão emissor 
SEMA/MT 
Data de emissão 
18/08/2016 
Validade 
18/08/2019 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados 
indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem 
ao uso ótimo do potencial hidráulico. 
 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Empresa Projetista:  VLB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA      
Responsável Técnico  Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Jose Henrique Rodrigues Lopes  20164366271  48148    Responsável Geral do Projeto
Aguinaldo Lapa de Souza Junior  20134051752  42245    Estudos cartográficos e
topográficos
José Bernardino Botelho  20164367154  48148    Estudos geotécnicos
Marcelo Miranda Botelho  20164367448  48148    Estudos hidrológicos
Bruno Luiz Castro Martins  20164367740  48148    Estudos energéticos
Marcelo Rossi Campos  20164367588  48148    Estruturas extravasoras
Tipo de licença    Licença Prévia
Número    307590/2016
Órgão emissor    SEMA/MT
Data de emissão    18/08/2016
Validade    18/08/2019
Vazão remanescente    
Tipo de Licença  
Número  
Órgão Emissor  
Data de emissão  
Validade  
Vazão de usos consuntivos  

FL. 04 da Nota Técnica nº 836 /2016–SCG/ANEEL, de 23/11/2016 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é inferior, mas a empresa apresentou justificativas técnicas 
para a diferença. 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Foz do Cedro 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
6386 
NOME DO RIO DA USINA: 
RIO VERDE 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
17230000 
Lucas do rio Verde 
rio Verde 
5435 
  
postos fluv/pluv utilizados para preenchimento das falhas 
CÓDIGO 
nome 
rio 
a.d. (km²): 
17280000 
Cachoeirão 
Teles Pires 
34600 
17340000 
Indeco 
Teles Pires 
52200 
18420000 
Fazenda Itaguaçu 
rio Ronuro 
3840 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
751 
TR (anos): 
1000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Controlado 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Terra 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Marcelo Rossi Campos 
48148 
Nº DA ART 
20164367588 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
17230000 
Lucas do rio Verde 
rio Verde 
5435 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 24000 kW é maior (dentro da faixa de 10%) à estimada no 
inventário. O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 8556 kW e 3 geradores 
de potência unitária nominal de 8889 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
10. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são 
de responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para 
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  6386  NOME DO RIO DA USINA:    RIO VERDE  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
17230000  Lucas do rio Verde    rio Verde    5435
          
postos fluv/pluv utilizados para preenchimento das falhas          
CÓDIGO  nome    rio    a.d. (km²):
17280000  Cachoeirão    Teles Pires    34600
17340000  Indeco    Teles Pires    52200
18420000  Fazenda Itaguaçu    rio Ronuro    3840
          
          
          
  751  TR (anos):  1000  
  Controlado      
  Terra      
  Marcelo Rossi Campos
48148    Nº DA ART  20164367588
        
NOME  RIO  A.D. (em km²):
Lucas do rio Verde  rio Verde  5435

FL. 05 da Nota Técnica nº 836 /2016–SCG/ANEEL, de 23/11/2016 
apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), 
desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Foz do Cedro 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
24000 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
8889 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
8556 / 69,22 
Rendimento da turbina 
93,50% 
Rendimento do gerador 
97,00% 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
1,00% 
Indisponibilidade programada (%) 
1,50% 
Perdas hidraúlicas nominais (m) 
0,51 
Queda bruta nominal (m) 
14,7 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,30% 
Consumo Interno (kW médio) 
72 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
0 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
 
12. 
A REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse sentido. O 
Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI-
PCH), etapa já cumprida pelo empreendedor. 
 
13. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, 
do Sumário Executivo. A interessada já apresentou o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
 
14. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e 
que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, 
conforme excerto a seguir transcrito:  
 
 
 
 [...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores 
do potencial hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso 
do potencial hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro 
da Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...] 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
PCH Foz do Cedro  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  24000
Número de Unidades Geradoras  3
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  8889 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  8556 / 69,22
Rendimento da turbina  93,50%
Rendimento do gerador  97,00%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  1,00%
Indisponibilidade programada (%)  1,50%
Perdas hidraúlicas nominais (m)  0,51
Queda bruta nominal (m)  14,7
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  0,30%
Consumo Interno (kW médio)  72
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  0
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

FL. 06 da Nota Técnica nº 836 /2016–SCG/ANEEL, de 23/11/2016 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração 
de Reserva de Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento 
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação 
dessas ações, quando couber, imediatamente após a publicação do DRI-PCH 
previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da 
ANEEL, caso o interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis 
por até 3 (três) anos, a critério da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]  
 
15. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, com a 
entrega do Sumário Executivo e encaminhamento dos documentos necessários a transferência de 
titularidade,  deve ser emitido o DRS-PCH referente à  PCH Foz do Cedro em nome da   Rio do Cedro 
Energia Ltda, bem como o encaminhamento de documento a Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
- SEMA, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
16. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
 
17. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por 
meio da emissão do DRS-PCH referente à PCH Foz do Cedro sob a titularidade da  Rio do Cedro 
Energia Ltda. 
 
 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

FL. 07 da Nota Técnica nº 836 /2016–SCG/ANEEL, de 23/11/2016 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
18. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento a Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
- SEMA, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
SERGIO LUIS YONEDA 
Especialista em Regulação 
 
De acordo: 
 
 
LUDIMILA LIMA DA SILVA 
Superintendente Adjunta de Concessões e Autorizações de Geração 
 
 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

FL. 08 da Nota Técnica nº 836 /2016–SCG/ANEEL, de 23/11/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Foz do Cedro 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1974 
 
149,5 
190,9 
181,5 
143,9 
110,9 
90,9 
78,3 
73,8 
91,3 
97,6 
129,1 
1975 
142,9 
157,6 
157,3 
182,4 
130,9 
101,8 
91,2 
77,2 
68,4 
81,1 
99,8 
132,7 
1976 
130,2 
186,3 
209 
161 
135,3 
120,9 
93,6 
76,6 
76,1 
93,4 
114,1 
140,2 
1977 
181,4 
181,1 
156,4 
158,8 
165,4 
145 
102,4 
86,6 
88,3 
102,8 
123,6 
169,2 
1978 
215,8 
197 
253,7 
192 
152,6 
128,4 
112,6 
103 
95,1 
110,6 
133,4 
175,7 
1979 
265,4 
327,8 
249,1 
201,9 
165,9 
89,8 
119,3 
104,8 
97,1 
97 
118,6 
127,2 
1980 
180,7 
245 
247,6 
178,8 
139,1 
139,4 
120,7 
105,2 
98,5 
98,2 
122,3 
151,7 
1981 
271,9 
193 
185,5 
246,5 
183,8 
121,5 
106,9 
95,6 
86,3 
98,3 
155,5 
160,9 
1982 
185,6 
230,5 
222,2 
198,1 
148,8 
126,4 
111,3 
100,1 
99 
107,7 
118,5 
125,4 
1983 
182,5 
213,6 
176,2 
160,3 
123,9 
110,2 
94,6 
85,2 
80,8 
99,9 
117,1 
147,4 
1984 
148,8 
148,6 
164,1 
155 
129,5 
104,3 
91,6 
84,3 
85,9 
92,5 
110,6 
148,8 
1985 
180,4 
173,7 
209,3 
201,9 
145,5 
118,9 
105,2 
91,4 
91,3 
119,5 
129,3 
110,9 
1986 
174,5 
194 
226,8 
163,4 
132,1 
111,6 
98,2 
92,8 
90,7 
103,4 
107,9 
123,7 
1987 
143,3 
166,1 
159,9 
148 
119,2 
96,6 
80,3 
74,1 
69,3 
77,4 
98,6 
142,6 
1988 
157,7 
178,7 
217,2 
179,6 
134,9 
109,6 
94,2 
81,4 
72,9 
82,3 
108,8 
125,6 
1989 
154,2 
196,1 
186,9 
160,1 
161,1 
123,5 
106,4 
96,1 
90,3 
88,3 
109,1 
158,7 
1990 
201,1 
202 
203 
178,4 
156,9 
120,3 
110,8 
91,3 
93,1 
103,8 
121,9 
137 
1991 
184 
236,2 
215,5 
198,7 
127,1 
119,1 
105,5 
96,9 
94,6 
104,4 
139,6 
170,2 
1992 
188,1 
220,9 
170,2 
154,3 
122,8 
136 
116,6 
103 
114,6 
112,4 
122,8 
147 
1993 
159,1 
162,5 
156,3 
163,8 
120,7 
105,1 
88,8 
81,2 
76,1 
78,2 
97,8 
124,2 
1994 
200,8 
181,2 
225,8 
174,6 
125,7 
119,2 
104,4 
88,5 
80 
93,7 
113,6 
149,4 
1995 
246,8 
240,8 
223,9 
209,1 
192,1 
142,6 
120,8 
103,7 
93,1 
108,1 
112,8 
141,2 
1996 
154,9 
172,3 
195,6 
157,7 
121,1 
110,8 
94,9 
86,8 
82,4 
87,9 
129 
122,6 
1997 
191 
200,3 
195,6 
167,5 
137,8 
119,6 
100,1 
86,7 
80 
84,1 
106,6 
116 
1998 
125,2 
140,3 
159,8 
124,1 
99,4 
86,9 
74,7 
67,6 
65,5 
74 
100,1 
119,6 
1999 
193,1 
160 
200,3 
138,7 
113,6 
94,1 
84,2 
73,2 
71,4 
72,9 
107,7 
116,1 
2000 
166,5 
197,5 
176 
151,3 
115,2 
96,4 
87,1 
75,6 
75,6 
77,6 
109,5 
141,4 
2001 
126,8 
136,2 
163,9 
138,4 
114,7 
98,6 
83,6 
70,7 
71,6 
83,9 
102,8 
155,4 
2002 
199 
208,8 
249,4 
183,3 
134,3 
110,4 
95,5 
83 
81 
81,5 
106,8 
118,3 
2003 
204,8 
212 
217,9 
227 
157 
129,2 
109 
92,9 
81 
103,6 
122 
132,4 
2004 
191,7 
357,8 
290,6 
211,2 
169,5 
140,9 
125,1 
102,9 
93,2 
110,4 
126,4 
122,1 
2005 
161,1 
185,3 
186 
150,5 
117,9 
100,3 
89,2 
80,9 
77,1 
90,8 
113 
135,9 
2006 
202,1 
220,1 
213,7 
218,1 
161,1 
132,2 
110 
92,8 
94,7 
146,4 
148,8 
182,5 
2007 
179,2 
257,9 
199,6 
160,9 
143,4 
118,2 
105 
91,5 
83,5 
94,7 
112 
136,5 
2008 
139,8 
202,6 
209,4 
192,8 
146 
122,5 
103,2 
87,8 
79,1 
92,3 
122,4 
150,5 
2009 
152,6 
170,7 
168,3 
182,7 
133,1 
113,9 
99 
89,3 
100,1 
103,7 
108 
150,9 
2010 
182,4 
202,8 
215,1 
186,9 
137,6 
117,9 
103,1 
88 
77,1 
84,4 
98,7 
120 
2011 
176,8 
199,7 
220,7 
199 
134,3 
122,3 
104,3 
86,8 
80,9 
107,1 
126,8 
161 
2012 
211,3 
205,3 
197,5 
167,5 
135,7 
122,8 
105 
92,5 
87,5 
97,4 
115,8 
127,9 
2013 
171,6 
236,1 
201,2 
200,1 
137,6 
130 
106,9 
93,5 
89,9 
102 
126,5 
181,9 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Foz do Cedro                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1974    149,5  190,9  181,5  143,9  110,9  90,9  78,3  73,8  91,3  97,6  129,1
1975  142,9  157,6  157,3  182,4  130,9  101,8  91,2  77,2  68,4  81,1  99,8  132,7
1976  130,2  186,3  209  161  135,3  120,9  93,6  76,6  76,1  93,4  114,1  140,2
1977  181,4  181,1  156,4  158,8  165,4  145  102,4  86,6  88,3  102,8  123,6  169,2
1978  215,8  197  253,7  192  152,6  128,4  112,6  103  95,1  110,6  133,4  175,7
1979  265,4  327,8  249,1  201,9  165,9  89,8  119,3  104,8  97,1  97  118,6  127,2
1980  180,7  245  247,6  178,8  139,1  139,4  120,7  105,2  98,5  98,2  122,3  151,7
1981  271,9  193  185,5  246,5  183,8  121,5  106,9  95,6  86,3  98,3  155,5  160,9
1982  185,6  230,5  222,2  198,1  148,8  126,4  111,3  100,1  99  107,7  118,5  125,4
1983  182,5  213,6  176,2  160,3  123,9  110,2  94,6  85,2  80,8  99,9  117,1  147,4
1984  148,8  148,6  164,1  155  129,5  104,3  91,6  84,3  85,9  92,5  110,6  148,8
1985  180,4  173,7  209,3  201,9  145,5  118,9  105,2  91,4  91,3  119,5  129,3  110,9
1986  174,5  194  226,8  163,4  132,1  111,6  98,2  92,8  90,7  103,4  107,9  123,7
1987  143,3  166,1  159,9  148  119,2  96,6  80,3  74,1  69,3  77,4  98,6  142,6
1988  157,7  178,7  217,2  179,6  134,9  109,6  94,2  81,4  72,9  82,3  108,8  125,6
1989  154,2  196,1  186,9  160,1  161,1  123,5  106,4  96,1  90,3  88,3  109,1  158,7
1990  201,1  202  203  178,4  156,9  120,3  110,8  91,3  93,1  103,8  121,9  137
1991  184  236,2  215,5  198,7  127,1  119,1  105,5  96,9  94,6  104,4  139,6  170,2
1992  188,1  220,9  170,2  154,3  122,8  136  116,6  103  114,6  112,4  122,8  147
1993  159,1  162,5  156,3  163,8  120,7  105,1  88,8  81,2  76,1  78,2  97,8  124,2
1994  200,8  181,2  225,8  174,6  125,7  119,2  104,4  88,5  80  93,7  113,6  149,4
1995  246,8  240,8  223,9  209,1  192,1  142,6  120,8  103,7  93,1  108,1  112,8  141,2
1996  154,9  172,3  195,6  157,7  121,1  110,8  94,9  86,8  82,4  87,9  129  122,6
1997  191  200,3  195,6  167,5  137,8  119,6  100,1  86,7  80  84,1  106,6  116
1998  125,2  140,3  159,8  124,1  99,4  86,9  74,7  67,6  65,5  74  100,1  119,6
1999  193,1  160  200,3  138,7  113,6  94,1  84,2  73,2  71,4  72,9  107,7  116,1
2000  166,5  197,5  176  151,3  115,2  96,4  87,1  75,6  75,6  77,6  109,5  141,4
2001  126,8  136,2  163,9  138,4  114,7  98,6  83,6  70,7  71,6  83,9  102,8  155,4
2002  199  208,8  249,4  183,3  134,3  110,4  95,5  83  81  81,5  106,8  118,3
2003  204,8  212  217,9  227  157  129,2  109  92,9  81  103,6  122  132,4
2004  191,7  357,8  290,6  211,2  169,5  140,9  125,1  102,9  93,2  110,4  126,4  122,1
2005  161,1  185,3  186  150,5  117,9  100,3  89,2  80,9  77,1  90,8  113  135,9
2006  202,1  220,1  213,7  218,1  161,1  132,2  110  92,8  94,7  146,4  148,8  182,5
2007  179,2  257,9  199,6  160,9  143,4  118,2  105  91,5  83,5  94,7  112  136,5
2008  139,8  202,6  209,4  192,8  146  122,5  103,2  87,8  79,1  92,3  122,4  150,5
2009  152,6  170,7  168,3  182,7  133,1  113,9  99  89,3  100,1  103,7  108  150,9
2010  182,4  202,8  215,1  186,9  137,6  117,9  103,1  88  77,1  84,4  98,7  120
2011  176,8  199,7  220,7  199  134,3  122,3  104,3  86,8  80,9  107,1  126,8  161
2012  211,3  205,3  197,5  167,5  135,7  122,8  105  92,5  87,5  97,4  115,8  127,9
2013  171,6  236,1  201,2  200,1  137,6  130  106,9  93,5  89,9  102  126,5  181,9

FL. 09 da Nota Técnica nº 836 /2016–SCG/ANEEL, de 23/11/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Foz do Cedro 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2014 
196,1 
223,7 
256 
206,1 
150,3 
130,1 
113 
100,9 
98,6 
96,2 
115,2 
180 
2015 
154,7 
176,7 
205,7 
194,5 
161,1 
122,7 
106,7 
92 
 
 
 
 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Foz do Cedro                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2014  196,1  223,7  256  206,1  150,3  130,1  113  100,9  98,6  96,2  115,2  180
2015  154,7  176,7  205,7  194,5  161,1  122,7  106,7  92