A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 648/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 14 de setembro de 2016. 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.001128/2012-28 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica Bocaina, com 
Registro Ativo e Aceite conferidos à 
empresa Rio Negro - Centrais Elétricas 
Ltda., por meio, respectivamente, dos 
Despachos nº 954, de 22 de março de 2012, 
e nº 612, de 5 de março de 2013, localizada 
no rio Negrinho, sub-bacia 66, na bacia 
hidrográfica do Rio Paraná, nos municípios 
de Rio Negro e Rio Verde de Mato Grosso, 
no estado do Mato Grosso do Sul. 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Bocaina, com 11.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o 
Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) , com Registro Ativo e Aceite conferidos à 
empresa Rio Negro - Centrais Elétricas Ltda. (Rio Negro), por meio, respectivamente, dos Despachos 
nº 954, de 22 de março de 2012, e nº 612, de 5 de março de 2013, localizada no rio Negrinho, sub-
bacia 66, na bacia hidrográfica do rio Paraná, nos municípios de Rio Negro e Rio Verde de Mato 
Grosso, no estado do Mato Grosso do Sul. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 07 de julho de 2011, o Despacho n° 2.820 aprovou os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio Negro e seus afluentes rio Negrinho, córrego do Garimpo, córrego Falha dos Padres, 
córrego Rico, rio do Peixe e córrego do Acampamento, onde foram identificados 7 aproveitamentos 
hidrelétricos, dentre os quais a PCH Bocaina. 
 
3. 
Em 22 de março de 2012, por meio do Despacho nº 954, foi conferido o Registro Ativo 
à empresa Rio Negro - Centrais Elétricas Ltda., o qual foi Aceito em 5 de março de 2013 por meio do 
Despacho nº 612. 
 
4. 
Em 25 de agosto de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a 
esse empreendimento.  
 
                                                          
1 Por meio da correspondência 001/06-RN, Documento nº 48513.021789/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 648/2016–SCG/ANEEL, de 14/09/2016 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela empresa Rio Negro - Centrais Elétricas Ltda. 
para emissão do Despacho de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente 
ao processo de implantação e exploração da PCH Bocaina. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere 
na partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 2.820, de 07 de julho de 2011. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Bocaina 
PCH Bocaina 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
19°15'39,05"S 
55°0'17,46"W 
19°15'39,05"S 
55°0'17,46"W 
NA Montante (m) 
320,00 
317,50 
NA Jusante (m) 
166,00 
165,00 
Queda Bruta (m) 
154,00 
152,50 
Área do Reservatório (km²) 
0,02 
0,0033 
Potência (kW) 
11.000 
11.000 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
6,90 
7,21 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
rio Negro e seus afluentes rio 
Negrinho, córrego do Garimpo, 
córrego Falha dos Padres, 
córrego Rico, rio do Peixe e 
córrego do Acampamento 
ESTADO: 
MS 
SUB-
BACIA: 
66 
DESPACHO: 
2.820 
DATA: 
07/07/2011 
AUTOR: 
Design Head Engenharia e Construtora Ltda. 
POTÊNCIA: 
27.300 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
7 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
- 
- 
- 
- 
- 
Não existe 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
- 
- 
- 
- 
- 
Não existe 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo.
PCH Bocaina      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do barramento    19°15'39,05"S
55°0'17,46"W      19°15'39,05"S
55°0'17,46"W    
NA Montante (m)    320,00      317,50    
NA Jusante (m)    166,00      165,00    
Queda Bruta (m)    154,00      152,50    
Área do Reservatório (km²)    0,02      0,0033    
Potência (kW)    11.000      11.000    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT    6,90      7,21    
NOME DO RIO:  rio Negro e seus afluentes rio
Negrinho, córrego do Garimpo,
córrego Falha dos Padres,
córrego Rico, rio do Peixe e
córrego do Acampamento      ESTADO:        MS      SUB-
BACIA:    66
DESPACHO:  2.820      DATA:        07/07/2011          
AUTOR:  Design Head Engenharia e Construtora Ltda.                        
POTÊNCIA:  27.300 kW      EIXOS
IDENTIFICADOS:        7          
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                          
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força    NA        NA      Potência
(kW)    Condição  
      Montante        Jusante            
      (m)        (m)            
-  -  -        -        -    Não existe  
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório    NA        NA      Potência
(kW)    Condição  
      Montante        Jusante            
      (m)        (m)            
-  -  -        -        -    Não existe  
Coordenadas da Casa de
Força
Potência
(kW)
Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório
Potência
(kW)

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 648/2016–SCG/ANEEL, de 14/09/2016 
 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
3ENERGIE ENGENHARIA LTDA., TRSUL ENGENHARIA LTDA. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
ENG. ELIZEU RIBA 
4606021-7 
050559-2-SC 
Responsável 
Geral do Projeto 
ENG. CESAR LUIS TEIXEIRA 
11421267 
PR80471D-24389 (MS) 
Estudos 
cartográficos e 
topográficos 
GEOLOGO EDUARDO GABRIEL DE PAULI BAPTISTA 
11423200 
SC0941450D-24443 
Estudos 
geotécnicos 
ALVARO ZIMMER NETO 
20130298087 
PR-89434/D 
Estudos 
hidrológicos 
ELIZEU RIBA 
5908742-5 
050559-2-SC 
Estudos 
energéticos 
ELIZEU RIBA 
5908742-5 
050559-2-SC 
Estruturas 
extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentada. 
Número 
- 
Órgão emissor 
- 
Data de emissão 
- 
Validade 
- 
Vazão remanescente 
- 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentada. A ANEEL fará articulação com o órgão de recursos 
hídricos. 
Número 
- 
Órgão Emissor 
- 
Data de emissão 
- 
Validade 
- 
Vazão de usos consuntivos 
- 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados 
indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem 
ao uso ótimo do potencial hidráulico.
Empresa Projetista:  3ENERGIE ENGENHARIA LTDA., TRSUL ENGENHARIA LTDA.          
Responsável Técnico    Nº ART    Nº Registro    Responsabilidade
ENG. ELIZEU RIBA  4606021-7    050559-2-SC      Responsável
Geral do Projeto
ENG. CESAR LUIS TEIXEIRA  11421267    PR80471D-24389 (MS)      Estudos
cartográficos e
topográficos
GEOLOGO EDUARDO GABRIEL DE PAULI BAPTISTA  11423200    SC0941450D-24443      Estudos
geotécnicos
ALVARO ZIMMER NETO  20130298087    PR-89434/D      Estudos
hidrológicos
ELIZEU RIBA  5908742-5    050559-2-SC      Estudos
energéticos
ELIZEU RIBA  5908742-5    050559-2-SC      Estruturas
extravasoras
  Tipo de licença    Não foi apresentada.
  Número    -
  Órgão emissor    -
  Data de emissão    -
  Validade    -
  Vazão remanescente    -
Tipo de Licença      Não foi apresentada. A ANEEL fará articulação com o órgão de recursos
hídricos.
  Número    -
  Órgão Emissor    -
  Data de emissão    -
  Validade    -
  Vazão de usos consuntivos    -

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 648/2016–SCG/ANEEL, de 14/09/2016 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é inferior, mas a empresa apresentou justificativas técnicas 
para a diferença. 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Bocaina 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
410 
NOME DO RIO DA USINA: 
Negrinho 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
66888200 
PROXIMO PERDIGÃO 
Negrinho 
409 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS3 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
1954002 
ROCHEDO 
- 
- 
1954003 
RIO NEGRO 
- 
- 
1854002 
RIO VERDE DE MATO GROSSO 
- 
- 
1954007 
SÃO GABRIEL DO OESTE 
- 
- 
 
 
 
 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
192,99 
TR (anos): 
10000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
soleira livre (creager) 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
concreto convencional 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
ELIZEU RIBA 
050559-2-SC 
Nº DA ART 
5908742-54 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
66888200 
PRÓXIMO PERDIGÃO 
Negrinho 
409 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 11.000 kW é igual à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 2 turbinas de 5673 kW e 2 geradores de potência unitária 
nominal de 6150 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
10. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
 
                                                          
3 As estações apresentadas são pluviométricas e não estão associadas hidrografia, portanto não há nome do rio, nem a 
área de drenagem.  
4 Documento nº 48513.021789/2016-00
METODOLOGIA
ADOTADA:  Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  410  NOME DO RIO DA USINA:    Negrinho  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
66888200  PROXIMO PERDIGÃO    Negrinho    409
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS3          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
1954002  ROCHEDO    -    -
1954003  RIO NEGRO    -    -
1854002  RIO VERDE DE MATO GROSSO    -    -
1954007  SÃO GABRIEL DO OESTE    -    -
          
          
  192,99  TR (anos):  10000  
  soleira livre (creager)      
  concreto convencional      
  ELIZEU RIBA
050559-2-SC    Nº DA ART  5908742-54
        
NOME  RIO  A.D. (em km²):
PRÓXIMO PERDIGÃO  Negrinho  409

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 648/2016–SCG/ANEEL, de 14/09/2016 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são 
de responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para 
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a 
apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), 
desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Bocaina 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
11000 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
6150 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
5673 / 2,15 
Rendimento da turbina 
93,00% 
Rendimento do gerador 
97,00% 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
2,50% 
Indisponibilidade programada (%) 
2,50% 
Perdas hidráulicas nominais (m) 
7,625 
Queda bruta nominal (m) 
152,5 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
2,70% 
Consumo Interno (kW médio) 
33 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
0,721 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
12. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o 
processo seria sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade 
de emissão de algum ato referente à aprovação do projeto apresentado pela empresa Rio Negro - 
Centrais Elétricas Ltda.. 
 
13. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse 
sentido. O Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI-PCH), etapa já cumprida pelo empreendedor. 
 
14. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, 
do Sumário Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Bocaina, nos termos 
da REN 343/2008, quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
 
15. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e 
que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, 
conforme excerto a seguir transcrito:
PCH Bocaina  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  11000
Número de Unidades Geradoras  2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  6150 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  5673 / 2,15
Rendimento da turbina  93,00%
Rendimento do gerador  97,00%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  2,50%
Indisponibilidade programada (%)  2,50%
Perdas hidráulicas nominais (m)  7,625
Queda bruta nominal (m)  152,5
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  2,70%
Consumo Interno (kW médio)  33
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  0,721
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 648/2016–SCG/ANEEL, de 14/09/2016 
 
 
 [...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores 
do potencial hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso 
do potencial hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro 
da Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração 
de Reserva de Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento 
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação 
dessas ações, quando couber, imediatamente após a publicação do DRI-PCH 
previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da 
ANEEL, caso o interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis 
por até 3 (três) anos, a critério da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]  
 
16. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser 
emitido o DRS-PCH referente à PCH Bocaina à empresa Rio Negro - Centrais Elétricas Ltda., bem 
como o encaminhamento de documento ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, para 
fins da emissão da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por 
meio da emissão do DRS-PCH referente à PCH Bocaina sob a titularidade da empresa Rio Negro - 
Centrais Elétricas Ltda. 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 648/2016–SCG/ANEEL, de 14/09/2016 
19. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento ao Instituto de Meio Ambiente de Mato 
Grosso do Sul, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
LEONARDO FIGUEIREDO DE FREITAS 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 648/2016–SCG/ANEEL, de 14/09/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Bocaina 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1976 
3,74 
5,58 
5,02 
4,04 
8,00 
3,17 
2,53 
3,99 
3,84 
4,84 
6,79 
12,09 
1977 
28,53 
12,87 
8,87 
6,97 
6,33 
5,17 
4,05 
3,89 
4,80 
4,28 
7,76 
18,13 
1978 
29,06 
15,01 
8,40 
6,66 
9,00 
4,74 
4,83 
4,14 
4,96 
4,49 
7,40 
8,75 
1979 
11,93 
16,45 
8,93 
8,03 
7,13 
4,12 
5,12 
4,10 
5,36 
6,39 
8,84 
18,27 
1980 
11,47 
15,25 
12,97 
9,63 
6,48 
5,68 
4,70 
4,19 
5,76 
4,40 
5,97 
15,31 
1981 
23,17 
18,84 
10,65 
10,39 
5,61 
7,36 
4,67 
4,61 
4,40 
6,46 
5,31 
11,99 
1982 
17,46 
16,98 
18,20 
8,91 
6,88 
5,49 
5,63 
4,70 
4,44 
4,61 
4,41 
8,07 
1983 
27,37 
9,42 
8,72 
7,60 
7,55 
4,81 
5,97 
3,84 
3,72 
5,32 
6,82 
9,62 
1984 
11,85 
6,79 
9,14 
9,47 
4,78 
3,76 
3,63 
4,28 
3,17 
2,91 
2,65 
2,39 
1985 
3,01 
5,39 
7,19 
15,77 
3,86 
3,23 
3,83 
2,82 
2,71 
3,51 
4,84 
6,87 
1986 
9,28 
10,92 
9,55 
6,42 
5,95 
3,34 
4,25 
6,70 
3,96 
3,00 
4,18 
5,71 
1987 
10,43 
8,77 
20,83 
7,86 
7,49 
7,85 
3,96 
4,30 
3,57 
5,38 
5,68 
8,27 
1988 
8,08 
17,40 
34,37 
13,42 
4,54 
4,85 
4,55 
4,25 
3,99 
5,12 
4,99 
11,94 
1989 
8,28 
30,59 
9,89 
13,46 
5,47 
5,28 
5,06 
4,64 
3,93 
5,00 
6,88 
10,40 
1990 
13,04 
11,70 
8,21 
9,55 
9,92 
4,13 
4,62 
5,31 
4,55 
5,77 
4,49 
5,42 
1991 
9,19 
5,44 
7,88 
6,73 
4,55 
3,92 
3,93 
2,97 
3,26 
3,53 
6,45 
9,40 
1992 
11,28 
9,59 
9,27 
12,96 
10,20 
4,84 
4,00 
4,04 
6,84 
6,73 
8,18 
15,72 
1993 
10,12 
8,54 
9,67 
5,53 
7,65 
5,29 
3,89 
3,69 
3,51 
3,90 
3,38 
8,59 
1994 
11,46 
7,17 
10,49 
5,15 
10,70 
4,45 
4,57 
3,50 
3,27 
4,36 
4,24 
8,10 
1995 
7,78 
9,33 
8,17 
6,93 
4,17 
4,13 
3,26 
3,05 
3,17 
3,59 
3,15 
3,53 
1996 
3,91 
5,65 
9,45 
4,13 
4,18 
2,58 
2,53 
2,39 
2,73 
2,73 
3,55 
7,11 
1997 
22,68 
13,19 
9,20 
8,35 
5,79 
12,62 
3,80 
3,99 
3,83 
5,36 
7,01 
11,47 
1998 
14,53 
10,76 
10,92 
8,85 
6,61 
4,17 
4,13 
4,55 
4,10 
3,98 
4,30 
9,34 
1999 
7,02 
9,12 
10,46 
4,54 
4,24 
3,91 
3,21 
3,01 
2,98 
2,86 
2,95 
3,65 
2000 
2,98 
7,52 
11,95 
5,28 
2,71 
2,63 
2,62 
3,92 
2,98 
2,61 
3,53 
4,96 
2001 
7,25 
12,86 
11,82 
7,62 
9,07 
4,08 
3,58 
3,86 
4,73 
5,64 
9,40 
14,89 
2002 
9,51 
14,52 
11,16 
4,81 
5,30 
4,02 
4,19 
3,58 
3,24 
3,29 
3,21 
3,17 
2003 
16,33 
7,11 
16,84 
7,51 
4,47 
3,98 
3,52 
3,56 
3,46 
4,89 
6,18 
9,58 
2004 
13,07 
15,61 
7,43 
6,10 
12,80 
6,54 
4,56 
3,92 
3,94 
4,16 
4,34 
6,54 
2005 
16,71 
8,75 
6,40 
5,96 
5,19 
4,33 
4,00 
3,42 
4,05 
4,55 
11,17 
19,26 
2006 
14,18 
18,86 
10,69 
10,65 
7,70 
4,62 
4,50 
4,21 
4,58 
4,33 
4,71 
8,02 
2007 
13,51 
10,97 
7,68 
5,18 
7,87 
3,67 
4,76 
3,42 
3,18 
3,26 
4,75 
7,92 
2008 
16,81 
7,30 
4,52 
8,57 
5,77 
3,82 
3,34 
3,32 
3,06 
4,47 
3,80 
7,12 
2009 
7,48 
7,01 
10,68 
3,47 
3,46 
3,28 
3,53 
3,31 
2,70 
5,59 
8,20 
18,41 
2010 
25,35 
19,47 
8,59 
7,58 
6,12 
4,43 
4,29 
3,93 
3,72 
3,66 
3,79 
4,48 
2011 
13,33 
20,78 
27,99 
7,68 
4,26 
4,70 
4,17 
3,94 
3,70 
4,51 
3,53 
3,91 
2012 
12,09 
9,07 
8,53 
7,09 
7,55 
6,84 
3,48
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Bocaina                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1976  3,74  5,58  5,02  4,04  8,00  3,17  2,53  3,99  3,84  4,84  6,79  12,09
1977  28,53  12,87  8,87  6,97  6,33  5,17  4,05  3,89  4,80  4,28  7,76  18,13
1978  29,06  15,01  8,40  6,66  9,00  4,74  4,83  4,14  4,96  4,49  7,40  8,75
1979  11,93  16,45  8,93  8,03  7,13  4,12  5,12  4,10  5,36  6,39  8,84  18,27
1980  11,47  15,25  12,97  9,63  6,48  5,68  4,70  4,19  5,76  4,40  5,97  15,31
1981  23,17  18,84  10,65  10,39  5,61  7,36  4,67  4,61  4,40  6,46  5,31  11,99
1982  17,46  16,98  18,20  8,91  6,88  5,49  5,63  4,70  4,44  4,61  4,41  8,07
1983  27,37  9,42  8,72  7,60  7,55  4,81  5,97  3,84  3,72  5,32  6,82  9,62
1984  11,85  6,79  9,14  9,47  4,78  3,76  3,63  4,28  3,17  2,91  2,65  2,39
1985  3,01  5,39  7,19  15,77  3,86  3,23  3,83  2,82  2,71  3,51  4,84  6,87
1986  9,28  10,92  9,55  6,42  5,95  3,34  4,25  6,70  3,96  3,00  4,18  5,71
1987  10,43  8,77  20,83  7,86  7,49  7,85  3,96  4,30  3,57  5,38  5,68  8,27
1988  8,08  17,40  34,37  13,42  4,54  4,85  4,55  4,25  3,99  5,12  4,99  11,94
1989  8,28  30,59  9,89  13,46  5,47  5,28  5,06  4,64  3,93  5,00  6,88  10,40
1990  13,04  11,70  8,21  9,55  9,92  4,13  4,62  5,31  4,55  5,77  4,49  5,42
1991  9,19  5,44  7,88  6,73  4,55  3,92  3,93  2,97  3,26  3,53  6,45  9,40
1992  11,28  9,59  9,27  12,96  10,20  4,84  4,00  4,04  6,84  6,73  8,18  15,72
1993  10,12  8,54  9,67  5,53  7,65  5,29  3,89  3,69  3,51  3,90  3,38  8,59
1994  11,46  7,17  10,49  5,15  10,70  4,45  4,57  3,50  3,27  4,36  4,24  8,10
1995  7,78  9,33  8,17  6,93  4,17  4,13  3,26  3,05  3,17  3,59  3,15  3,53
1996  3,91  5,65  9,45  4,13  4,18  2,58  2,53  2,39  2,73  2,73  3,55  7,11
1997  22,68  13,19  9,20  8,35  5,79  12,62  3,80  3,99  3,83  5,36  7,01  11,47
1998  14,53  10,76  10,92  8,85  6,61  4,17  4,13  4,55  4,10  3,98  4,30  9,34
1999  7,02  9,12  10,46  4,54  4,24  3,91  3,21  3,01  2,98  2,86  2,95  3,65
2000  2,98  7,52  11,95  5,28  2,71  2,63  2,62  3,92  2,98  2,61  3,53  4,96
2001  7,25  12,86  11,82  7,62  9,07  4,08  3,58  3,86  4,73  5,64  9,40  14,89
2002  9,51  14,52  11,16  4,81  5,30  4,02  4,19  3,58  3,24  3,29  3,21  3,17
2003  16,33  7,11  16,84  7,51  4,47  3,98  3,52  3,56  3,46  4,89  6,18  9,58
2004  13,07  15,61  7,43  6,10  12,80  6,54  4,56  3,92  3,94  4,16  4,34  6,54
2005  16,71  8,75  6,40  5,96  5,19  4,33  4,00  3,42  4,05  4,55  11,17  19,26
2006  14,18  18,86  10,69  10,65  7,70  4,62  4,50  4,21  4,58  4,33  4,71  8,02
2007  13,51  10,97  7,68  5,18  7,87  3,67  4,76  3,42  3,18  3,26  4,75  7,92
2008  16,81  7,30  4,52  8,57  5,77  3,82  3,34  3,32  3,06  4,47  3,80  7,12
2009  7,48  7,01  10,68  3,47  3,46  3,28  3,53  3,31  2,70  5,59  8,20  18,41
2010  25,35  19,47  8,59  7,58  6,12  4,43  4,29  3,93  3,72  3,66  3,79  4,48
2011  13,33  20,78  27,99  7,68  4,26  4,70  4,17  3,94  3,70  4,51  3,53  3,91
2012  12,09  9,07  8,53  7,09  7,55  6,84  3,48