Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL 
 
 
Regras dos Serviços de Transmissão de 
Energia Elétrica 
 
 
 
Módulo 5 – Acesso ao Sistema 
 
 
Revisão 
Motivo da Revisão 
Instrumento de 
aprovação pela 
ANEEL 
Período de vigência 
0 
Primeira versão aprovada  
(após realização da CP 13/2020) 
Resolução Normativa nº 
1.001/2022 
A partir de 
01/08/2022 
1 
Incorpora aprimoramentos regulatórios 
relacionados ao ilhamento de subestações 
(após realização da CP 21/2022) 
Resolução Normativa nº 
1.055/2022 
A partir de 
01/04/2023 
2 
Incorpora aprimoramento regulatório que 
permite ao ONS aprovar a associação de 
centrais geradoras para fins de 
contratação do uso do sistema de 
transmissão. 
Resolução Normativa nº 
1.068/2023 
A partir de 
01/09/2023 
3 
Incorpora aprimoramentos regulatórios 
relacionados ao acesso de geradores  
(após realização da CP 52/2022) 
Resolução Normativa nº 
1.069/2023 
(alterada pela REN 
nº 1.097/2024) 
A partir de 
01/03/2024
Revisão  Motivo da Revisão  Instrumento de
aprovação pela
ANEEL  Período de vigência
0  Primeira versão aprovada
(após realização da CP 13/2020)  Resolução Normativa nº
1.001/2022  A partir de
01/08/2022
1  Incorpora aprimoramentos regulatórios
relacionados ao ilhamento de subestações
(após realização da CP 21/2022)  Resolução Normativa nº
1.055/2022  A partir de
01/04/2023
2  Incorpora aprimoramento regulatório que
permite ao ONS aprovar a associação de
centrais geradoras para fins de
contratação do uso do sistema de
transmissão.  Resolução Normativa nº
1.068/2023  A partir de
01/09/2023
3  Incorpora aprimoramentos regulatórios
relacionados ao acesso de geradores
(após realização da CP 52/2022)  Resolução Normativa nº
1.069/2023
(alterada pela REN
nº 1.097/2024)  A partir de
01/03/2024

Regras de Transmissão 
 
 
 
 
 
 
MÓDULO 5 – ACESSO AO SISTEMA 
 
SEÇÃO 5.0 – INTRODUÇÃO ............................................................................................................. 4 
1 OBJETIVO .................................................................................................................................. 4 
2 ABRANGÊNCIA .......................................................................................................................... 4 
3 CONTEÚDO ............................................................................................................................... 4 
4 DAS ALTERAÇÕES DESTA REVISÃO ............................................................................................. 4 
5 REFERÊNCIAS ............................................................................................................................ 4 
6 ANEXOS .................................................................................................................................... 5 
SEÇÃO 5.1 – ACESSO DE CENTRAIS GERADORAS ............................................................................. 6 
1 OBJETIVO .................................................................................................................................. 6 
2 CONDIÇÕES GERAIS DE ACESSO ................................................................................................. 6 
3 CONEXÃO ÀS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO ........................................................................ 16 
4 CONTRATAÇÃO DE USO .......................................................................................................... 24 
5 ACESSO ÀS INSTALAÇÕES DE USO EXCLUSIVO DE CENTRAL GERADORA E AUTOPRODUTORES COM 
GERAÇÃO MAIOR QUE CARGA ...................................................................................................... 33 
6 DESCONEXÃO E DESATIVAÇÃO ................................................................................................ 39 
7 REFERÊNCIAS .......................................................................................................................... 40 
8 ANEXO .................................................................................................................................... 40 
SEÇÃO 5.2 – ACESSO DE CONSUMIDORES ..................................................................................... 42 
1 OBJETIVO ................................................................................................................................ 42 
2 CONDIÇÕES GERAIS DE ACESSO ............................................................................................... 42 
3 CONEXÃO ÀS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO ........................................................................ 48 
4 CONTRATAÇÃO DE USO .......................................................................................................... 55 
5 ACESSO ÀS INSTALAÇÕES DE USO EXCLUSIVO DE CONSUMIDORES E AUTOPRODUTORES COM 
CARGA MAIOR QUE GERAÇÃO ...................................................................................................... 63 
6 DESCONEXÃO E DESATIVAÇÃO ................................................................................................ 68 
7 REFERÊNCIAS .......................................................................................................................... 69 
8 ANEXO .................................................................................................................................... 69 
SEÇÃO 5.3 – ACESSO DE IMPORTADORES E/OU EXPORTADORES DE ENERGIA ............................... 71 
1 OBJETIVO ................................................................................................................................ 71

Regras de Transmissão 
 
 
 
 
 
 
2 CONDIÇÕES GERAIS DE ACESSO ............................................................................................... 71 
3 CONEXÃO ÀS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO ........................................................................ 77 
4 CONTRATAÇÃO DE USO .......................................................................................................... 82 
5 ACESSO ÀS INSTALAÇÕES DE USO EXCLUSIVO DE IMPORTADORES E EXPORTADORES DE ENERGIA 
ELÉTRICA ...................................................................................................................................... 85 
6 DESCONEXÃO E DESATIVAÇÃO ................................................................................................ 90 
7 REFERÊNCIAS .......................................................................................................................... 91 
8 ANEXO .................................................................................................................................... 91 
SEÇÃO 5.4 – ACESSO DE DISTRIBUIDORAS .................................................................................... 92 
1 OBJETIVO ................................................................................................................................ 92 
2 CONDIÇÕES GERAIS DE ACESSO ............................................................................................... 92 
3 CONEXÃO ÀS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO ........................................................................ 99 
4 CONTRATAÇÃO DE USO ........................................................................................................ 104 
5 DESCONEXÃO E DESATIVAÇÃO .............................................................................................. 113 
6 REFERÊNCIAS ........................................................................................................................ 114 
7 ANEXO .................................................................................................................................. 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Introdução 
Seção:  
5.0 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
4 de 114 
 
 
 
 
 
SEÇÃO 5.0 – INTRODUÇÃO 
 
 
1 
OBJETIVO 
 
1.1 
Estabelecer as condições gerais para a contratação do acesso, compreendendo o uso e a 
conexão, aos sistemas de transmissão de energia elétrica. 
 
1.2 
Estabelecer os procedimentos para acesso e implementação de REFORÇOS nas DEMAIS 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO – DIT – e para a expansão das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO de 
âmbito próprio, de interesse sistêmico, das concessionárias ou permissionárias de distribuição. 
 
 
2 
ABRANGÊNCIA 
 
2.1 
As disposições deste módulo aplicam-se à contratação do acesso aos sistemas de transmissão 
pelos concessionários, permissionários e autorizados de serviços de energia elétrica, bem como pelos 
CONSUMIDORES e empreendedores interessados em implantar CENTRAIS GERADORAS. 
 
2.2 
Os dispositivos das Seções 5.1 e 5.2 aplicam-se aos AUTOPRODUTORES no que couber. 
 
 
3 
CONTEÚDO 
 
3.1 
O módulo é composto de cinco seções: 
 
a) 
Seção 5.0 – INTRODUÇÃO; 
b) 
Seção 5.1 – ACESSO DE CENTRAIS GERADORAS; 
c) 
Seção 5.2 – ACESSO DE CONSUMIDORES; 
d) 
Seção 5.3 – ACESSO DE IMPORTADOR E/OU EXPORTADOR DE ENERGIA; e 
e) 
Seção 5.4 – ACESSO DE DISTRIBUIDORAS. 
 
 
4 
DAS ALTERAÇÕES DESTA REVISÃO  
 
4.1 
A presente versão incorpora na Seção 5.1 os comandos regulatórios associados ao acesso de 
centrais geradoras, discutido na CP 52/2022. 
 
 
5 
REFERÊNCIAS
Assunto:
Introdução  Seção:
5.0  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
4 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Introdução 
Seção:  
5.0 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
5 de 114 
 
 
 
 
 
5.1 
Não há referências nesta seção. 
 
 
6 
ANEXOS 
 
6.1 
Não há anexos nesta seção.
Assunto:
Introdução  Seção:
5.0  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
5 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de centrais geradoras 
Seção:  
5.1 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
6 de 114 
 
 
 
 
 
SEÇÃO 5.1 – ACESSO DE CENTRAIS GERADORAS 
 
1 
OBJETIVO 
 
1.1 
Estabelecer, para as CENTRAIS GERADORAS, as condições gerais para contratação do acesso, 
compreendendo o uso e a conexão, aos sistemas de transmissão de energia elétrica. 
 
 
2 
CONDIÇÕES GERAIS DE ACESSO 
 
2.1 
É assegurado às CENTRAIS GERADORAS o livre acesso ao sistema de transmissão mediante 
pagamento dos encargos correspondentes e conforme as condições gerais estabelecidas pela ANEEL, 
não se confundindo o conceito de livre acesso com o conceito de acesso irrestrito ou a qualquer tempo. 
 
2.2 
As informações relevantes para o acesso ao sistema de transmissão devem estar disponíveis 
a qualquer interessado, no sítio eletrônico do ONS, compreendendo pelo menos os seguintes 
requisitos: 
 
a) 
Apresentar um sistema que inclua um mapa com a margem incremental de potência no 
sistema de transmissão, que permita o filtro por horizonte temporal de conexão, região 
eletrogeográfica, unidade federativa, nível de tensão de conexão (kV) e montante de potência 
(MW); 
b) 
Para todos os requisitos, o sistema deve indicar e distinguir a margem disponível da futura, 
considerando os estudos atualizados do sistema de transmissão elaborados pela EPE e pelo 
ONS; 
c) 
As informações do sistema devem ser atualizadas em base quadrimestral, por meio de 
estudos de margem de escoamento elaborados pelo ONS, considerando os Pareceres de 
Acesso e CUST vigentes, bem como os estudos vigentes de expansão da transmissão 
elaborados pela EPE, distinguindo as situações de margem disponível e futura; 
d) 
Para cada ponto de conexão indicado no sistema devem ser apresentados o nome do 
barramento ou subestação da rede básica, a localização, o horizonte temporal de conexão, a 
tensão de conexão (kV), a margem de escoamento (MW), os Pareceres de Acesso vigentes 
sem CUST/CUSD celebrados, e os MUST/MUSD contratados por CUST/CUSD celebrados, além 
das condições e restrições técnicas de acesso; 
e) 
Para cada ponto de conexão, o sistema deverá dispor dos diagramas unifilares das 
subestações, com identificação das transmissoras e acessantes responsáveis pelas 
instalações, incluindo contatos dos representantes de cada agente, coordenadas do polígono 
da subestação e informações a respeito dos CCT e CCI celebrados. 
2.3 
O acesso ao sistema de transmissão deverá ser contratado separadamente da compra e venda 
de energia elétrica.
Assunto:
Acesso de centrais geradoras  Seção:
5.1  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
6 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de centrais geradoras 
Seção:  
5.1 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
7 de 114 
 
 
 
 
 
2.4 
O acesso aos sistemas de transmissão será regido pelos PROCEDIMENTOS DE REDE, pelos 
contratos celebrados entre as partes e pelas normas e padrões específicos de cada concessionária. 
 
2.5 
Para o acesso às INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO componentes da REDE BÁSICA, os USUÁRIOS 
deverão firmar o CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO – CUST com o ONS, estabelecendo 
as condições técnicas e as obrigações relativas ao uso do sistema de transmissão, e o CONTRATO DE 
CONEXÃO ÀS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO – CCT com a TRANSMISSORA no PONTO DE CONEXÃO, 
estabelecendo as responsabilidades pela implantação, operação e manutenção das INSTALAÇÕES DE 
CONEXÃO e os respectivos ENCARGOS DE CONEXÃO, quando couber, bem como as condições 
comerciais e financeiras, nos PONTOS DE CONEXÃO. 
 
2.6 
O uso do sistema de transmissão se configura pela disponibilidade das INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO aos USUÁRIOS, conforme condições estabelecidas no CUST e a partir da data de início 
de execução definida no contrato. 
 
2.7 
As providências para implantação das obras e o próprio acesso aos sistemas de transmissão 
só poderão ser efetivadas após a assinatura do CCT e do CUST. 
 
2.8 
Na conexão às INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO não serão permitidas quaisquer exigências de 
caráter discriminatório aos USUÁRIOS. 
 
2.9 
O CUST e o CCT serão considerados separadamente para todos os efeitos. 
 
2.10 
As concessionárias do serviço público de transmissão deverão: 
 
a) 
Propiciar o relacionamento comercial com o USUÁRIO, relativo ao uso dos sistemas de 
transmissão e à conexão nas suas instalações, prestando as informações necessárias ao 
interessado; 
b) 
Negociar e celebrar, com interveniência do ONS, os CCT com os USUÁRIOS que venham a 
conectar-se em suas instalações; 
c) 
Implementar as providências de sua competência, necessárias à efetivação do acesso 
requerido; 
d) 
Efetuar o faturamento relativo ao acesso às suas INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO; 
e) 
Informar mensalmente ao ONS os montantes medidos referentes aos USUÁRIOS conectados 
diretamente em suas INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO; 
f) 
Observar o PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SISTEMA 
INTERLIGADO NACIONAL – PRODIST no que couber; e 
g) 
Disponibilizar para os pretensos USUÁRIOS as coordenadas do centro geométrico do terreno 
da subestação, bem como o raio da área circular correspondente à ÁREA DE 
DESENVOLVIMENTO DA SUBESTAÇÃO – ADS da subestação a ser acessada.
Assunto:
Acesso de centrais geradoras  Seção:
5.1  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
7 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de centrais geradoras 
Seção:  
5.1 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
8 de 114 
 
 
 
 
 
 
2.11 
Os USUÁRIOS dos sistemas de transmissão deverão: 
 
a) 
Solicitar ao ONS o acesso aos sistemas de transmissão; 
b) 
Celebrar o CCT e o CUST, após emissão do PARECER DE ACESSO; 
c) 
Apresentar as garantias financeiras exigidas em cada etapa do processo de acesso; 
d) 
Efetuar os estudos, projetos e a execução das INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO e a 
conexão com o sistema elétrico da concessionária onde será feito o acesso;  
e) 
Observar o disposto nos PROCEDIMENTOS DE REDE; 
f) 
Observar, no caso de conexão às INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO integrantes da REDE BÁSICA 
e DEMAIS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO – DIT, a ADS;  
g) 
Considerar, no caso de conexão às INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO integrantes da REDE 
BÁSICA e DEMAIS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO – DIT, as expansões possíveis para as 
subestações, de forma que suas instalações não prejudiquem a expansão dessas subestações; 
e 
h) 
Informar à ANEEL, caso identifique inobservância das regras de uso da ADS que afetem a sua 
outorga. 
 
2.11.1 
As alíneas e) e f) do item 2.11 não se aplicam as instalações de CENTRAIS GERADORAS em fase 
de construção não iniciada ou em construção que tenham, até 1º de abril de 2023, o CUST 
assinado. 
 
2.12 
O uso da REDE BÁSICA pelos USUÁRIOS se dará mediante a celebração de CUST, com o ONS, 
o qual deverá estabelecer as condições gerais do serviço a ser prestado, bem como as condições 
técnicas e comerciais a serem observadas, dispondo, no mínimo, sobre: 
 
a) 
A sujeição à legislação específica; 
b) 
A obrigatoriedade da observância aos PROCEDIMENTOS DE REDE; 
c) 
A obrigatoriedade da observância aos PRODIST, quando de conexão em DEMAIS 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO – DIT; 
d) 
A definição dos locais e dos procedimentos para medição e informação de dados; 
e) 
A sujeição às normas e aos padrões técnicos de caráter geral e da concessionária responsável 
pelas instalações; 
f) 
Os MONTANTES DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO – MUST – contratados nos horários 
de ponta e fora de ponta, bem como as condições e antecedência mínima para a solicitação 
de alteração dos valores de uso contratados;
Assunto:
Acesso de centrais geradoras  Seção:
5.1  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
8 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de centrais geradoras 
Seção:  
5.1 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
9 de 114 
 
 
 
 
 
g) 
A garantia, ao ACESSANTE, da prestação dos serviços até o valor da demanda de potência 
mensal contratada; 
h) 
A prestação dos serviços de transmissão pelas TRANSMISSORAS aos ACESSANTES da REDE 
BÁSICA, mediante controle e supervisão do ONS; 
i) 
Os índices de qualidade relativos aos serviços de transmissão a serem prestados; 
j) 
As penalidades pelo não atendimento dos índices de qualidade relativos aos serviços de 
transmissão a serem prestados; 
k) 
A prestação, pelo ONS, dos serviços de coordenação e controle da operação dos sistemas 
elétricos interligados; 
l) 
A administração, pelo ONS, da cobrança e liquidação dos ENCARGOS DE USO DO SISTEMA DE 
TRANSMISSÃO – EUST – e a execução do sistema de garantias por conta e ordem das 
TRANSMISSORAS; 
m) 
As penalidades por atraso no pagamento de EUST; e 
n) 
A sujeição a novos procedimentos de caráter geral estabelecidos em resolução da ANEEL. 
 
2.13 
Para conectar-se às INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, o USUÁRIO deverá celebrar CCT com a 
concessionária responsável pelo barramento acessado, cujo instrumento deverá contar com a 
interveniência do ONS, estabelecendo as condições gerais do serviço a ser prestado, bem como as 
condições comerciais a serem observadas, dispondo, no mínimo, sobre os itens apresentados nas 
alíneas “a)” a “x)”. 
 
a) 
A sujeição à legislação específica; 
b) 
A obrigatoriedade da observância aos PROCEDIMENTOS DE REDE; 
c) 
A definição dos locais e dos procedimentos para medição e informação de dados; 
d) 
A sujeição às normas e padrões técnicos de caráter geral da concessionária responsável pelas 
instalações acessadas; 
e) 
A descrição detalhada dos PONTOS DE CONEXÃO e das INSTALAÇÕES DE CONEXÃO, incluindo 
o conjunto de equipamentos necessários para a interligação elétrica das instalações do 
USUÁRIO às INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO e, quando for o caso, a localização dos vãos de 
conexão na subestação; 
f) 
O uso, quando for o caso, das DIT; 
g) 
A capacidade de escoamento de injeção de potência da conexão; 
h) 
Os requisitos técnicos e operacionais do PONTO DE CONEXÃO, incluindo as instalações do 
ACESSANTE; 
i) 
As responsabilidades de instalação, de operação e de manutenção da conexão elétrica; 
j) 
Os índices de qualidade relativos às INSTALAÇÕES DE CONEXÃO;
Assunto:
Acesso de centrais geradoras  Seção:
5.1  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
9 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de centrais geradoras 
Seção:  
5.1 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
10 de 114 
 
 
 
 
 
k) 
As penalidades pelo não atendimento dos índices de qualidade relativos às INSTALAÇÕES DE 
CONEXÃO; 
l) 
Os valores dos ENCARGOS DE CONEXÃO deverão ser os estabelecidos pela ANEEL por meio 
de resolução homologatória, incluindo, quando for o caso, as DIT, bem como a parcela da 
RECEITA ANUAL PERMITIDA – RAP associada à DIT de uso compartilhado, a qual servirá de 
base para cálculo da TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DAS INSTALAÇÕES DE 
FRONTEIRA – TUST-FR associada; 
m) 
As penalidades pelo atraso no pagamento dos ENCARGOS DE CONEXÃO; 
n) 
Condições de remuneração do investimento e depreciação dos ativos associados à conexão, 
sendo que estes valores são os estabelecidos pela ANEEL por meio de resolução 
homologatória; 
o) 
A sujeição a novos procedimentos de caráter geral estabelecidos em resolução da ANEEL; 
p) 
As condições para desconexão das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO; 
q) 
Prazos e condições para saneamento de eventuais pendências do ACESSANTE para com o 
acessado; 
r) 
Prazos de conclusão das obras referentes ao acesso, independentemente do seu executor; 
s) 
Data de entrada em operação das instalações do ACESSANTE; 
t) 
Data de início da prestação dos serviços; 
u) 
Prazo de vigência;  
v) 
Em caso de obra realizada pelo ACESSANTE, deverá constar os valores a serem pagos à 
TRANSMISSORA a título de análise de projeto e comissionamento; 
w) 
A aprovação, por parte da TRANSMISSORA, do traçado das linhas de interesse restrito do 
ACESSANTE no interior da ADS, quando couber, considerando os relatórios de planejamento 
que envolvem a subestação afetada e seguindo a diretriz de que os traçados das novas linhas 
de interesse restrito do ACESSANTE no interior das ADS não poderão impedir a expansão da 
subestação e novos acessos; e 
x) 
Para outorgas de geração solicitadas à ANEEL até 1º de abril de 2023, declaração do acessante 
de que está observando, na implantação de sua central de geração, a proibição de 
implantação de centrais geradoras na ADS, no caso de conexão em instalações de transmissão 
integrantes da Rede Básica. 
2.13.1 
No âmbito da aprovação dos traçados de linhas de transmissão, a transmissora conectada 
deverá observar a última edição dos relatórios de planejamento emitidos pela EPE e ONS dos itens que 
afetam a subestação conectada. 
 
2.13.2 
Caberá ao ONS dirimir eventuais conflitos associados a aprovação de traçados de linhas de 
transmissão no interior das ADS.
Assunto:
Acesso de centrais geradoras  Seção:
5.1  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
10 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de centrais geradoras 
Seção:  
5.1 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
11 de 114 
 
 
 
 
 
2.13.3 
A EPE poderá ser consultada pela transmissora conectada com o objetivo de obter subsídios 
para a aprovação dos traçados. 
 
2.14 
O PARECER DE ACESSO emitido pelo ONS tem uma validade de 90 (noventa) dias, contados da 
data de sua emissão. 
 
2.14.1 
O requisitante ao acesso pode solicitar ao ONS revalidação, por até 90 (noventa) dias, do 
PARECER DE ACESSO em caráter permanente com prazo de validade expirado em até 30 
(trinta) dias, uma única vez, desde que as condições de acesso registradas no PARECER DE 
ACESSO não tenham sido alteradas e conforme ordem cronológica das solicitações de acesso 
e de revalidação. 
 
2.14.2 
Os CUST e o CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – CUSD, quando aplicáveis ao 
acesso, deverão ser celebrados dentro da validade do correspondente PARECER DE ACESSO. 
 
2.14.3 
A solicitação de acesso deverá ser acompanhada da apresentação, por parte do requisitante 
ao acesso, de garantia financeira proporcional ao período de validade do PARECER DE 
ACESSO, com valores calculados conforme a Eq. 1, que deverá ser renovada no caso de 
eventual revalidação do PARECER DE ACESSO. 
 
𝐺𝑃𝐴 [𝑅$] = 3 [𝑚ê𝑠] × 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑈𝑠𝑜 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 [𝑀𝑊] × 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑒 𝑈𝑠𝑜[
𝑅$
𝑀𝑊.𝑚ê𝑠]        Eq. 1 
                      
 
Onde: 
- GPA: Valor aportado, em reais (R$), referente à reserva do sistema de transmissão durante 
a vigência do PARECER DE ACESSO; 
- Montante de Uso Solicitado: MUST ou MUSD, em MW, solicitado pelo USUÁRIO; 
- Tarifa de Uso: TUST, em R$/MW.mês, estabelecida para o ponto de conexão solicitado.  Caso 
o ponto de conexão não tenha TUST estabelecida, incluindo os casos em que se celebra CUSD, 
deve ser utilizada a TUST do ponto de conexão com a REDE BÁSICA eletricamente mais 
próximo.  
2.14.4 
A garantia financeira exigida para a solicitação de acesso deverá ser devolvida após a 
apresentação das garantias associadas à celebração do CUST pelo requisitante ao acesso ou 
quando o ONS declarar no PARECER DE ACESSO a inviabilidade técnica para a solicitação. 
 
2.14.5 
A garantia financeira exigida para a solicitação de acesso poderá ser devolvida mediante 
solicitação do requisitante ao acesso em até 5 dias úteis a partir da disponibilização do 
PARECER DE ACESSO em sistema do ONS.
Assunto:
Acesso de centrais geradoras  Seção:
5.1  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
11 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de centrais geradoras 
Seção:  
5.1 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
12 de 114 
 
 
 
 
 
2.14.6 
Os valores de garantia aportados e não devolvidos tem o ONS como beneficiário, e, para fins 
de compensação, devem ser anualmente declarados e considerados na avaliação do 
orçamento do ONS. 
 
2.15 
O CCT deverá ser celebrado em até 90 (noventa) dias após emissão do PARECER DE ACESSO 
pelo ONS, sendo sua eficácia associada à celebração do CUST ou CUSD. 
 
2.16 
Os CCT firmados deverão ser disponibilizados à sociedade pelo ONS em seu sítio eletrônico, 
com fácil acesso. 
 
2.16.1 
O ONS deverá, no prazo de 1 (um) ano a partir da vigência deste módulo, disponibilizar para 
consulta os CCT firmados. 
 
2.17 
No caso de acesso por meio de INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO compartilhada por mais 
de um ACESSANTE, é facultada a celebração de um único CCT por PONTO DE CONEXÃO. 
 
2.18 
Os requisitantes do acesso aos sistemas de transmissão deverão encaminhar suas solicitações 
ao ONS via sistema computacional, acompanhadas dos dados e informações necessárias à avaliação 
técnica e regulatória do acesso solicitado no PONTO DE CONEXÃO pretendido. 
 
2.18.1 
A avaliação técnica do acesso deverá observar o critério de mínimo custo global, segundo o 
qual é escolhida a alternativa tecnicamente equivalente de menor custo de investimentos, 
considerando as INSTALAÇÕES DE CONEXÃO de responsabilidade do requisitante ao acesso, 
os REFORÇOS, as AMPLIAÇÕES e os custos decorrentes das perdas elétricas do sistema. 
 
2.18.2 
O ONS deverá, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir do protocolo de recebimento 
da solicitação de acesso, informar ao solicitante se seu pleito foi admitido para análise. Em 
caso de a solicitação de acesso não ser admitida, o ONS deverá informar as justificativas. 
 
2.18.3 
O ONS deverá, no prazo de até 25 (vinte e cinco) dias, contados da data de admissão da 
solicitação de acesso, emitir o PARECER DE ACESSO e informar ao solicitante as condições 
contratuais, os prazos para conexão disponibilizando ao requisitante as informações 
regulatórias e técnicas e os parâmetros adotados nas avaliações. Havendo necessidade de 
AMPLIAÇÕES ou REFORÇOS para atendimento ao acesso solicitado, o prazo passará a ser de 
até 85 (oitenta e cinco) dias. 
 
a) 
De forma transitória, no primeiro ano após a vigência deste módulo e para acesso em caráter 
permanente, o ONS deverá, no prazo de até 35 (trinta e cinco) dias, contados da data de 
admissão da solicitação de acesso, emitir o PARECER DE ACESSO e informar ao solicitante as 
condições contratuais, os prazos para conexão e os respectivos encargos, quando couber, 
disponibilizando ao requisitante as informações regulatórias e técnicas e os parâmetros 
adotados nas avaliações. Havendo necessidade de AMPLIAÇÕES ou REFORÇOS para 
atendimento ao acesso solicitado, o prazo passará a ser de até 105 (cento e cinco) dias.
Assunto:
Acesso de centrais geradoras  Seção:
5.1  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
12 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de centrais geradoras 
Seção:  
5.1 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
13 de 114 
 
 
 
 
 
b) 
O ONS deverá, no prazo de 1 (um) ano a partir da vigência deste módulo, disponibilizar para 
consulta dos solicitantes a fila de análise dos processos de acessos em andamento. 
 
2.19 
Os requisitantes do acesso às DIT deverão encaminhar suas solicitações, acompanhadas dos 
dados e informações necessários à avaliação técnica do acesso solicitado, ao ONS ou à TRANSMISSORA 
responsável pelas instalações no ponto de acesso pretendido, devendo o ONS: 
 
a) 
Encaminhar cópia da solicitação de acesso à DISTRIBUIDORA responsável pela área onde se 
localiza o ponto de acesso pretendido; 
b) 
Emitir PARECER DE ACESSO para as conexões nas DIT, em conformidade com os 
PROCEDIMENTOS DE REDE e com o PRODIST, obedecendo ao critério de mínimo custo global; 
e 
c) 
Encaminhar o PARECER DE ACESSO ao ACESSANTE, com cópia para a TRANSMISSORA 
responsável pelas instalações no PONTO DE CONEXÃO pretendido e para a DISTRIBUIDORA 
responsável pela área relativa ao acesso. 
 
2.20 
As CENTRAIS GERADORAS despachadas centralizadamente pelo ONS, mesmo que estejam 
diretamente conectadas ao sistema de distribuição, ou por meio de INSTALAÇÕES DE INTERESSE 
RESTRITO, deverão firmar o CUST com o ONS. 
 
2.21 
As concessionárias de serviços públicos de energia elétrica que exercem, simultaneamente, 
atividades de geração e distribuição deverão celebrar, para cada segmento, um CUST e um CCT. 
 
2.22 
Os AUTOPRODUTORES de que trata o art. 8º do Decreto nº 5.597, de 2005, podem solicitar 
acesso à REDE BÁSICA com base na outorga de geração ou conforme o disposto no referido Decreto. 
 
2.23 
O ONS deve analisar as solicitações e emitir o PARECER DE ACESSO para CENTRAIS 
GERADORAS outorgadas que pretendam alterar suas características técnicas, ainda que as 
características técnicas da CENTRAL GERADORA e/ou das suas INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO, 
incluindo alteração do seu PONTO DE CONEXÃO informadas no âmbito da solicitação não estejam em 
acordo com a outorga vigente da CENTRAL GERADORA, ressalvando que: 
 
a) 
A solicitação em desacordo com a outorga é opção da CENTRAL GERADORA; 
b) 
A necessidade de alteração da outorga, para refletir as características técnicas e/ou a 
respectiva INSTALAÇÃO DE INTERESSE RESTRITO informadas no âmbito da solicitação, deverá 
constar no PARECER DE ACESSO como pendência sob responsabilidade da CENTRAL 
GERADORA para a entrada em operação tanto em teste quanto comercial do 
empreendimento; 
c) 
A CENTRAL GERADORA deverá anexar à solicitação de acesso cópia do pedido de alteração de 
outorga protocolado na ANEEL com as características técnicas da CENTRAL GERADORA e/ou
Assunto:
Acesso de centrais geradoras  Seção:
5.1  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
13 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de centrais geradoras 
Seção:  
5.1 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
14 de 114 
 
 
 
 
 
da respectiva INSTALAÇÃO DE INTERESSE RESTRITO, que deverão ser as mesmas descritas na 
solicitação de acesso; 
d) 
Após a emissão do PARECER DE ACESSO, a CENTRAL GERADORA deverá celebrar o CUST/CUSD 
e o CCT/CCD, conforme a regulamentação vigente; 
e) 
Os riscos associados às solicitações de alteração de características técnicas e/ou da respectiva 
INSTALAÇÃO DE INTERESSE RESTRITO de uma CENTRAL GERADORA são de sua 
responsabilidade; 
f) 
Caso a solicitação de alteração de outorga não seja atendida conforme solicitado, a CENTRAL 
GERADORA continuará responsável pelos custos referentes ao disposto no CCT/CCD e no 
CUST/CUSD em desacordo com a outorga, incluindo as obras associadas ao acesso da 
CENTRAL GERADORA que tenham sido implantadas em decorrência de celebração desses 
contratos, independente seu acesso; 
g) 
Caso a solicitação de alteração de outorga não seja atendida conforme solicitado, a CENTRAL 
GERADORA continuará responsável por dar início a novo processo de acesso ao sistema de 
transmissão, observando os prazos de antecedência em relação à entrada em operação 
comercial do empreendimento contidos nos PROCEDIMENTOS DE REDE;  
h) 
A entrada em operação em teste e comercial da CENTRAL GERADORA somente ocorrerá 
quando as instalações físicas, o PARECER DE ACESSO, o CCT/CCD e o CUST/CUSD estiverem de 
acordo com a outorga da CENTRAL GERADORA e após a emissão, pelo ONS, da Declaração de 
Atendimento aos Requisitos dos Procedimentos de Rede – DAPR; 
i) 
Em casos de aumento de potência, a emissão do PARECER DE ACESSO ficará condicionada à 
disponibilidade de margem do sistema de transmissão; 
j) 
Não serão analisadas alterações de cronograma fora do horizonte autorizado; e 
k) 
Não serão analisadas alterações do tipo de fonte da central geradora. 
 
 
Da Medição para Faturamento 
 
2.24 
A TRANSMISSORA efetuará, mensalmente, as medições de demanda de potência em todos os 
PONTOS DE CONEXÃO dos ACESSANTES e informará esses valores ao ONS e aos próprios ACESSANTES. 
 
2.25 
A leitura para fim de faturamento será efetuada pela autorizada, permissionária ou 
concessionária responsável pela instalação do respectivo SISTEMA DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO 
– SMF, devendo ocorrer em intervalos de integralização de 15 minutos. 
 
2.26 
Os SMFs deverão ser instalados nos PONTOS DE CONEXÃO e nos pontos em que cada CENTRAL 
GERADORA se conecta às instalações compartilhadas com outros ACESSANTES.
Assunto:
Acesso de centrais geradoras  Seção:
5.1  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
14 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de centrais geradoras 
Seção:  
5.1 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
15 de 114 
 
 
 
 
 
2.27 
Previamente ao início da operação comercial, o USUÁRIO de INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO 
DE INTERESSE EXCLUSIVO DE CENTRAIS DE GERAÇÃO PARA CONEXÃO COMPARTILHADA – ICG deverá 
instalar SMF na fronteira da rede individual com a ICG, de acordo com os PROCEDIMENTOS DE REDE. 
 
2.28 
A TRANSMISSORA responsável pela implantação da ICG deverá instalar SMF na fronteira entre 
a ICG e a REDE BÁSICA, observando o disposto nos PROCEDIMENTOS DE REDE. 
 
Das Perdas Elétricas 
 
2.29 
As perdas elétricas nos sistemas de transmissão serão tratadas no processo de contabilização 
e liquidação da CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CCEE, de acordo com as regras 
específicas. 
 
2.30 
As perdas elétricas nas ICG serão rateadas pelas CENTRAIS GERADORAS e concessionárias ou 
permissionárias de distribuição, na proporção da energia elétrica gerada ou consumida de acordo com 
a medição de faturamento. 
 
Do Cálculo dos ENCARGOS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO – EUST 
 
2.31 
Os EUST deverão ser suficientes para a prestação do serviço de transmissão e serão devidos 
aos respectivos concessionários e ao ONS, sendo estabelecidos observando: 
 
a) 
As RAP para as empresas concessionárias de transmissão, determinadas pela ANEEL; 
b) 
A parcela do orçamento anual do ONS a ser coberta, conforme estabelecido no seu Estatuto 
e aprovada pela ANEEL; e 
c) 
A compensação de déficit ou superávit do exercício anterior, contabilizado anualmente pelo 
ONS e aprovada pela ANEEL. 
 
Da Contabilização, Faturamento e Liquidação Financeira 
 
2.32 
Os EUST serão faturados pelo ONS e pelas concessionárias de transmissão, na proporção de 
suas receitas permitidas, contra: 
 
a) 
Todos os USUÁRIOS caracterizados como UNIDADES CONSUMIDORAS, inclusive as 
DISTRIBUIDORAS, conectados nas instalações da REDE BÁSICA; e 
b) 
As CENTRAIS GERADORAS que tenham celebrado CUST. 
 
2.33 
Os ENCARGOS DE CONEXÃO serão faturados diretamente pelas concessionárias responsáveis 
pelas INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO acessadas, contra os respectivos USUÁRIOS.
Assunto:
Acesso de centrais geradoras  Seção:
5.1  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
15 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de centrais geradoras 
Seção:  
5.1 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
16 de 114 
 
 
 
 
 
2.34 
As TRANSMISSORAS deverão emitir, mensalmente, os documentos de cobrança dos valores 
cabíveis a cada ACESSANTE, de acordo com os valores constantes dos avisos de crédito emitidos pelo 
ONS. 
 
 
3 
CONEXÃO ÀS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO 
 
3.1 
Os ENCARGOS DE CONEXÃO serão de responsabilidade dos USUÁRIOS e deverão cobrir os 
custos incorridos com o projeto, a construção, os equipamentos, a medição, a operação e a 
manutenção das INSTALAÇÕES DE CONEXÃO. 
 
3.1.1 
Os ENCARGOS DE CONEXÃO mensais serão atribuídos aos ACESSANTES de forma proporcional 
às suas demandas máximas de potência em cada PONTO DE CONEXÃO e em função das 
receitas estabelecidas pela ANEEL para as concessionárias responsáveis pelas referidas 
instalações, sendo calculados com base em duodécimos destas receitas. 
 
3.2 
As INSTALAÇÕES DE CONEXÃO poderão ter seu projeto e execução contratado com empresa 
de livre escolha do USUÁRIO, inclusive a própria TRANSMISSORA, observadas as normas técnicas e 
padrões da TRANSMISSORA e os requisitos do USUÁRIO. 
 
Conexão por Meio de Seccionamento de Linha de Transmissão de REDE BÁSICA 
 
3.3 
Quando a conexão se der por meio de seccionamento de linha de transmissão da REDE 
BÁSICA, o novo barramento, as novas entradas de linhas e as extensões de linhas associadas ao 
seccionamento e os eventuais REFORÇOS e modificações na própria linha de transmissão e nas 
respectivas entradas de linhas serão classificados como integrantes da REDE BÁSICA. 
 
3.3.1 
O ACESSANTE poderá, a seu critério e mediante manifestação formal em até 90 (noventa) dias 
após a emissão do PARECER DE ACESSO, implementar o barramento, as entradas e as 
extensões de linhas associados ao seccionamento, devendo, neste caso, transferi-los à 
TRANSMISSORA responsável pela linha seccionada, para fins de vinculação à respectiva 
concessão e integração à REDE BÁSICA, definindo no respectivo CCT, entre outros aspectos, 
a responsabilidade do ACESSANTE pela transferência de sobressalentes, ferramentas e 
acessórios necessários à operação e manutenção, incluindo treinamento correspondente. 
 
a) 
As transferências previstas não geram direito à indenização ao ACESSANTE empreendedor das 
instalações; 
b) 
O ACESSANTE deverá elaborar o projeto básico e o executivo, além de especificar os 
equipamentos a serem integrados à REDE BÁSICA, em estrita observância aos 
PROCEDIMENTOS DE REDE e às normas e padrões técnicos da concessionária acessada; 
c) 
A TRANSMISSORA responsável pela linha seccionada deverá verificar a conformidade das 
especificações e dos projetos elaborados pelo ACESSANTE e participar do respectivo
Assunto:
Acesso de centrais geradoras  Seção:
5.1  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
16 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de centrais geradoras 
Seção:  
5.1 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
17 de 114 
 
 
 
 
 
comissionamento, de forma a não comprometer o cumprimento do cronograma de 
implantação das citadas instalações, sendo os custos dessas atividades ressarcidos pelo 
ACESSANTE ou grupo de ACESSANTES, quando o acesso for realizado por meio de 
INSTALAÇÃO DE INTERESSE RESTRITO compartilhada, no valor calculado conforme 
percentuais máximos apresentados nas Tabelas 1 e 2 aplicados sobre o Valor Novo de 
Reposição – VNR das instalações transferidas, calculado com base no Banco de Preços de 
Referência ANEEL; 
d) 
Será estabelecida parcela adicional da RAP em favor da TRANSMISSORA responsável pela 
linha seccionada, destinada a remunerar os custos de referência para a operação e 
manutenção das instalações transferidas, a ser considerada no cálculo da TARIFA DE USO DO 
SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA REDE BÁSICA – TUST-RB; 
e) 
As transferências ocorrerão pelo custo de construção efetivamente realizado conforme 
informado pelo cedente; e 
f) 
As transferências dar-se-ão de forma não onerosa para a TRANSMISSORA responsável pela 
linha seccionada, devendo ser registradas no ativo imobilizado da cessionária, tendo como 
contrapartida Obrigações Vinculadas à Concessão do Serviço Público de Energia Elétrica 
(Obrigações Especiais). 
 
3.3.2 
As INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO que não forem implementadas pelo ACESSANTE serão 
autorizadas em favor da referida TRANSMISSORA, devendo: 
 
a) 
O ACESSANTE responder pelo pagamento, por meio de CCT, do valor correspondente à 
remuneração do investimento e respectiva depreciação anual referentes às instalações 
autorizadas; e  
b) 
Ser estabelecida parcela adicional da RAP, em favor da TRANSMISSORA responsável pela linha 
seccionada, destinada a cobrir os custos de referência para a operação e manutenção das 
instalações autorizadas, a ser considerada no cálculo da TUST-RB. 
3.3.3 
Para as novas INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO resultantes do seccionamento, as ADS são 
instituídas pelo responsável pela implantação da subestação seccionadora a partir da 
definição da localização desta subestação no momento da emissão da Declaração de 
Utilidade Pública – DUP ou da Licença Prévia (ou equivalente) do empreendimento, o que 
ocorrer primeiro. 
 
Conexão em Subestação de REDE BÁSICA 
 
3.4 
Em caso de conexão à REDE BÁSICA em subestação existente, atribui-se à concessionária de 
transmissão responsável pela instalação a responsabilidade pela implementação de eventuais 
REFORÇOS na própria subestação.
Assunto:
Acesso de centrais geradoras  Seção:
5.1  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
17 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de centrais geradoras 
Seção:  
5.1 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
18 de 114 
 
 
 
 
 
3.5 
Quando a conexão se der em barramento de subestação de REDE BÁSICA existente, o 
ACESSANTE será responsável pelo pagamento, por meio de CCT, do valor correspondente à 
remuneração e respectiva depreciação anual de eventuais adequações, específicas ao acesso, 
referentes aos sistemas de telecomunicação, proteção, comando e controle, além dos ENCARGOS DE 
CONEXÃO definidos na regulação associada a REFORÇOS e MELHORIAS em INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO, facultando-se acordo entre as partes a fim de que seja implementada a referida 
conexão. 
 
3.6 
Quando o ACESSANTE implementar a conexão em barramento de subestação de REDE BÁSICA 
existente, a TRANSMISSORA responsável pelas instalações deverá verificar a conformidade das 
especificações e dos projetos e participar do respectivo comissionamento de forma a não 
comprometer o cumprimento do cronograma de implantação das citadas instalações, sendo os custos 
dessas atividades ressarcidos pelo ACESSANTE ou grupo de ACESSANTES, quando o acesso for realizado 
por meio de INSTALAÇÃO DE INTERESSE RESTRITO compartilhada,  no valor calculado conforme 
percentuais máximos apresentados nas Tabelas 1 e 2 aplicados sobre o Valor Novo de Reposição – VNR 
das entradas de linha ou módulos de conexão de equipamentos associados à conexão e implantados 
na subestação acessada, calculado com base no Banco de Preços de Referência ANEEL. 
 
Conexão às DIT 
 
3.7 
O acesso de CENTRAL GERADORA às DIT somente será permitido por meio de seccionamento 
de linha ou conexão em barramento existente. 
 
Conexão por Meio de Seccionamento de Linha de Transmissão Integrante das DIT 
 
3.8 
No caso de conexão às DIT por meio de seccionamento de linha, o ACESSANTE, a seu critério 
e mediante manifestação formal até 90 (noventa) dias após a emissão do PARECER DE ACESSO pelo 
ONS, poderá implementar o módulo geral, o barramento, o módulo de manobra para sua conexão, as 
entradas e as extensões de linha, associados ao seccionamento, sendo que: 
 
a) 
O ACESSANTE deverá elaborar o projeto básico e o executivo, além de especificar os 
equipamentos, em observância aos PROCEDIMENTOS DE REDE, ao PRODIST e às normas e 
padrões técnicos das concessionárias ou permissionárias para as quais serão transferidas as 
instalações; 
b) 
O ACESSANTE deverá, sem direito à indenização, transferir à TRANSMISSORA responsável pela 
linha seccionada, para fins de vinculação à respectiva concessão, as entradas e as extensões 
de linha associadas ao seccionamento, os equipamentos necessários para adequações nos 
terminais da linha seccionada, referentes aos sistemas de telecomunicação, proteção, 
comando e controle, e sobressalentes necessários à manutenção das instalações a serem 
transferidas; 
c) 
A TRANSMISSORA responsável pela linha seccionada deverá verificar a conformidade das 
especificações e projetos, acompanhar a implantação do empreendimento, participar do
Assunto:
Acesso de centrais geradoras  Seção:
5.1  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
18 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de centrais geradoras 
Seção:  
5.1 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
19 de 114 
 
 
 
 
 
comissionamento das instalações que serão vinculadas à sua concessão e instalar os 
equipamentos necessários para adequações nos terminais da linha seccionada, referentes aos 
sistemas de telecomunicação, proteção, comando e controle, de forma a não comprometer 
o cumprimento do cronograma de implantação, sendo essas atividades ressarcidas pelo 
ACESSANTE, ou grupo de ACESSANTES, quando o acesso for realizado por meio de 
INSTALAÇÃO DE INTERESSE RESTRITO compartilhada, no valor calculado conforme 
percentuais máximos apresentados nas Tabelas 1 e 2 aplicados sobre o Valor Novo de 
Reposição – VNR dos ativos transferidos, calculado com base no Banco de Preços de 
Referência ANEEL; 
d) 
Será estabelecida parcela adicional da RAP, a ser considerada no cálculo da TARIFA DE USO 
DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO – TUST, destinada a remunerar os custos de referência para a 
operação e manutenção das instalações transferidas em favor da TRANSMISSORA responsável 
pela linha seccionada, a qual fará jus à respectiva parcela a partir da data de entrada em 
operação das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO ou de celebração do instrumento contratual 
de transferência, o que ocorrer por último; 
e) 
O ACESSANTE deverá, sem direito à indenização, transferir à DISTRIBUIDORA responsável pela 
área relativa ao acesso, para fins de vinculação à respectiva concessão ou permissão, o 
módulo geral, o barramento e o módulo de manobra para conexão; 
f) 
A DISTRIBUIDORA responsável pela área relativa ao acesso deverá verificar a conformidade 
das especificações e projetos e participar do comissionamento das instalações que serão 
vinculadas à sua concessão ou permissão, de forma a não comprometer o cumprimento do 
cronograma de implantação, não cabendo cobrança pela execução destes serviços; 
g) 
O ACESSANTE deverá celebrar CUSD e CCD com a DISTRIBUIDORA responsável pela área 
relativa ao acesso; 
h) 
A DISTRIBUIDORA se tornará ACESSANTE à DIT e deverá celebrar CCT com a TRANSMISSORA 
responsável pela linha seccionada; 
i) 
Os custos de referência para operação e manutenção das instalações transferidas à 
DISTRIBUIDORA serão considerados no cálculo da TARIFA DE USO DO SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇÃO – TUSD; e 
j) 
As transferências ocorrerão pelo custo de construção efetivamente realizado, sendo estes 
custos informados pelo cedente, e se darão de forma não onerosa para a concessionária ou 
permissionária, devendo ser registradas no ativo imobilizado da cessionária e ter como 
contrapartida Obrigações Vinculadas à Concessão do Serviço Público de Energia Elétrica 
(Obrigações Especiais). 
 
3.9 
No caso de conexão às DIT por meio de seccionamento de linha, as INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO que não forem implementadas pelo ACESSANTE serão autorizadas em favor da 
TRANSMISSORA responsável pela linha, que deverá implementar as respectivas instalações após a 
celebração do CCT e do CUSD.
Assunto:
Acesso de centrais geradoras  Seção:
5.1  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
19 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de centrais geradoras 
Seção:  
5.1 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
20 de 114 
 
 
 
 
 
a) 
As INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO a serem implementadas compreendem a implementação 
do módulo geral, do barramento, do módulo de manobra para conexão do ACESSANTE, das 
entradas e extensões de linha, e das adequações nos terminais da linha seccionada referentes 
aos sistemas de telecomunicação, proteção, comando e controle; 
b) 
O ACESSANTE, por meio de CCT, deverá responder pela remuneração do investimento e da 
respectiva depreciação anual referente às instalações autorizadas; e 
c) 
Será estabelecida parcela adicional da RAP em favor da TRANSMISSORA responsável pela 
linha seccionada, destinada a cobrir os custos de referência para a operação e manutenção 
das instalações autorizadas, a ser considerada no cálculo da TUST. 
 
Conexão em Subestação Integrante das DIT 
 
3.10 
A conexão em barramento integrante das DIT será autorizada à concessionária de transmissão 
proprietária do barramento existente, sendo facultado acordo entre as partes para a implementação 
pelo ACESSANTE da conexão e das adequações específicas ao acesso, referentes aos sistemas de 
telecomunicação, proteção, comando e controle, mediante comunicação formal das partes à ANEEL 
até 90 (noventa) dias após a emissão do PARECER DE ACESSO pelo ONS. 
 
a) 
O ACESSANTE deverá celebrar CCT com a TRANSMISSORA responsável pelas instalações e 
CUSD com a DISTRIBUIDORA responsável pela área relativa ao acesso; 
b) 
Quando o ACESSANTE implementar a conexão, a TRANSMISSORA responsável pelas 
instalações deverá verificar a conformidade das especificações e projetos, participar do 
comissionamento das instalações necessárias à conexão, de forma a não comprometer o 
cumprimento do cronograma de implantação, sendo essas atividades ressarcidas pelo 
ACESSANTE ou grupo de ACESSANTES, quando o acesso for realizado por meio de 
INSTALAÇÃO DE INTERESSE RESTRITO compartilhada, no valor calculado conforme 
percentuais máximos apresentados nas Tabelas 1 e 2 aplicados sobre o Valor Novo de 
Reposição – VNR das entradas de linha ou módulos de conexão de equipamentos associados 
à conexão e implantados na subestação acessada, calculado com base no Banco de Preços de 
Referência ANEEL. 
 
3.11 
No caso de conexão às DIT por meio de conexão em barramento existente, as INSTALAÇÕES 
DE TRANSMISSÃO que não forem implementadas pelo ACESSANTE serão autorizadas à TRANSMISSORA 
responsável pelo barramento existente e deverá ter a implementação das respectivas instalações 
precedida de celebração do CCT e do CUSD, atribuindo-se à TRANSMISSORA responsável pela 
subestação existente a responsabilidade pela implementação de REFORÇOS na própria subestação. 
 
a) 
O ACESSANTE, por meio de CCT, deverá responder pela remuneração e respectiva 
depreciação anual de adequações, específicas ao acesso, referentes aos sistemas de 
telecomunicação, proteção, comando e controle.
Assunto:
Acesso de centrais geradoras  Seção:
5.1  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
20 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de centrais geradoras 
Seção:  
5.1 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
21 de 114 
 
 
 
 
 
 
Conexão por Meio de ICG 
 
3.12 
A ANEEL realizará Chamada Pública com aporte de garantias para inscrição das CENTRAIS 
GERADORAS interessadas em se conectar às ICGs, de acordo com o art. 6º, §7º, do Decreto nº 2.655, 
de 2 de julho de 1998, e terá como objetivo: 
 
a) 
Cadastrar individualmente agentes de geração interessados; 
b) 
Estabelecer as datas de entrada em operação comercial das CENTRAIS GERADORAS; 
c) 
Subsidiar o planejamento do setor elétrico nacional; e 
d) 
Estabelecer o PONTO DE CONEXÃO à REDE BÁSICA e o respectivo MUST. 
 
3.12.1 
Em até 60 (sessenta) dias após a outorga da concessão de serviço público de transmissão, a 
CENTRAL GERADORA inscrita e habilitada em chamada pública e com conexão à ICG licitada 
deverá firmar CCT com a TRANSMISSORA responsável pelas instalações, com interveniência 
do ONS, e CUST com o ONS. 
 
3.13 
A licitação poderá ser estabelecida com prazos diferentes de amortização dos investimentos 
para as instalações de REDE BÁSICA, ICG e INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO, caso essas tenham 
sido incluídas na licitação da ICG relacionada. 
 
3.14 
Será considerado o horizonte de planejamento de cinco anos, contado a partir da Chamada 
Pública, para determinação das CENTRAIS GERADORAS que poderão constituir uma ICG. 
 
3.15 
A garantia financeira do agente de geração que se negar a assinar o CCT será executada em 
benefício da concessionária de serviço público responsável pela implantação das respectivas 
INSTALAÇÕES DE CONEXÃO e será utilizada para abater o ENCARGO DE CONEXÃO devido pelos demais 
CENTRAIS GERADORAS que compartilharão a ICG. 
 
3.16 
O CCT firmado entre a CENTRAL GERADORA conectada à ICG e a TRANSMISSORA responsável 
pelas instalações incluirá o custeio das INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO caso essas tenham sido 
incluídas na licitação da ICG relacionada. 
 
3.17 
As ICGs e as INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO de CENTRAL GERADORA incluída na 
licitação oriunda da Chamada Pública com nível de tensão inferior a 230 kV serão transferidas de forma 
não onerosa à DISTRIBUIDORA local, de acordo com prazo e condições estabelecidas no contrato de 
concessão da TRANSMISSORA responsável por essas instalações, excluindo-se o transformador 
localizado em subestação de REDE BÁSICA, com lado de alta tensão igual ou superior a 230 kV, e suas 
conexões.
Assunto:
Acesso de centrais geradoras  Seção:
5.1  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
21 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de centrais geradoras 
Seção:  
5.1 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
22 de 114 
 
 
 
 
 
3.17.1 
Após as transferências de instalações para a concessionária de distribuição, o acesso das 
CENTRAIS GERADORAS observará a regulamentação de acesso ao âmbito da distribuição. 
 
3.18 
As receitas anuais referentes às ICGs e INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO licitadas serão 
arrecadadas por meio de ENCARGOS DE CONEXÃO mensais por USUÁRIO, conforme homologação da 
ANEEL. 
 
3.18.1 
O ENCARGO DE CONEXÃO de cada CENTRAL GERADORA para custeio das INSTALAÇÕES DE 
INTERESSE RESTRITO integrantes da licitação de serviço público de transmissão será igual à 
receita anual da TRANSMISSORA referente ao custeio destas instalações. 
 
3.18.2 
Os valores dos ENCARGOS DE CONEXÃO serão atualizados monetariamente a cada ciclo 
tarifário, por meio do índice utilizado no contrato de concessão de serviço público de 
transmissão. 
 
3.19 
A ANEEL calculará o ENCARGO DE CONEXÃO para custeio das ICGs para a CENTRAL GERADORA 
inscrita e habilitada em Chamada Pública por período de até cinco ciclos tarifários da transmissão, 
contados a partir da entrada em operação comercial da primeira CENTRAL GERADORA que utilize as 
instalações. 
 
3.19.1 
O ENCARGO DE CONEXÃO de cada CENTRAL GERADORA para custeio das ICGs: 
 
a) 
Será calculado com base em custos-padrão de INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO; 
b) 
Será rateado pelas CENTRAIS GERADORAS de forma proporcional à sua máxima POTÊNCIA 
INJETÁVEL, no PONTO DE CONEXÃO à REDE BÁSICA, e aos investimentos entre os PONTOS DE 
CONEXÃO à REDE BÁSICA e de conexão à ICG; 
c) 
Considerará as datas de entrada em operação comercial informadas na Chamada Pública; 
d) 
Garantirá a arrecadação da totalidade dos recursos considerados dentro do período de 
estabilização; e 
e) 
Não se aplica às INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO integrantes da licitação de serviço 
público de transmissão. 
 
3.19.2 
O ENCARGO DE CONEXÃO individual calculado por período de até cinco ciclos tarifários será 
cancelado para a instalação que se tornar INSTALAÇÃO DE INTERESSE RESTRITO, mesmo que 
por desistência de CENTRAL GERADORA inscrita e habilitada em Chamada Pública e com 
conexão à ICG licitada. 
 
a) 
O novo ENCARGO DE CONEXÃO aplicável à CENTRAL GERADORA será anualmente 
estabelecido de forma a arrecadar a totalidade dos recursos necessários ao custeio da 
instalação que se tornou INSTALAÇÃO DE INTERESSE RESTRITO.
Assunto:
Acesso de centrais geradoras  Seção:
5.1  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
22 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de centrais geradoras 
Seção:  
5.1 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
23 de 114 
 
 
 
 
 
 
3.20 
A diferença, para mais ou para menos, entre a receita anualmente obtida com o ENCARGO DE 
CONEXÃO das ICGs e a receita necessária às ICGs será contabilizada e rateada pelos USUÁRIOS que se 
conectam às ICGs após o período de estabilização. 
 
3.20.1 
A diferença será atualizada monetariamente por meio do mesmo índice utilizado no reajuste 
ou revisão do contrato de concessão das ICGs. 
 
3.20.2 
O ENCARGO DE CONEXÃO arrecadado com a conexão de novas CENTRAIS GERADORAS ou de 
DISTRIBUIDORA à ICG, para acesso à REDE BÁSICA, será considerado na composição da 
diferença. 
 
3.20.3 
A partir do fim do período de estabilização, o ENCARGO DE CONEXÃO referente às ICGs será 
calculado com base nas correspondentes receitas anuais das concessionárias de 
transmissão, considerando os novos acessos à ICG. 
 
3.21 
A conexão de nova CENTRAL GERADORA ou DISTRIBUIDORA à ICG, para acesso à REDE BÁSICA, 
será permitida mediante o pagamento de ENCARGO DE CONEXÃO e EUST e deverá ser precedida de 
PARECER DE ACESSO a ser emitido pelo ONS, de celebração de CCT, com a responsável pelas 
instalações e interveniência do ONS, e CUST, com o ONS. 
 
3.21.1 
A nova conexão observará a existência de condições técnicas e considerará as CENTRAIS 
GERADORAS inscritas e habilitadas em Chamada Pública, com conexão às ICGs licitadas, que 
firmaram os respectivos CCT para qualquer data de entrada em operação comercial. 
 
3.21.2 
Os REFORÇOS ou MELHORIAS necessários para novo acesso à REDE BÁSICA por meio de 
conexão à ICG serão realizados pela TRANSMISSORA responsável pelas instalações e 
custeados pelo solicitante do acesso, por meio do CCT. 
 
3.21.3 
A ANEEL estabelecerá o valor do ENCARGO DE CONEXÃO a que se refere a nova conexão, de 
forma proporcional à sua máxima POTÊNCIA INJETÁVEL ou MUST contratado, no PONTO DE 
CONEXÃO à REDE BÁSICA, e aos investimentos entre os PONTOS DE CONEXÃO à REDE 
BÁSICA e de conexão à ICG. 
 
3.21.4 
O valor arrecadado com os ENCARGOS DE CONEXÃO dos novos ACESSANTES, excluídos os 
estabelecidos em razão de REFORÇOS ou MELHORIAS, será contabilizado e abatido do 
cálculo do ENCARGO DE CONEXÃO devido pelas demais CENTRAIS GERADORAS, após o 
período de estabilização. 
 
3.22 
O acesso à REDE BÁSICA de nova CENTRAL GERADORA ou de DISTRIBUIDORA por meio de 
seccionamento de linha de transmissão classificada como ICG será efetivado mediante o pagamento 
de ENCARGO DE CONEXÃO e EUST e será precedido de PARECER DE ACESSO a ser emitido pelo ONS, 
celebração de CUST, com o ONS, e de CCT, com o responsável pela instalação de transmissão e com
Assunto:
Acesso de centrais geradoras  Seção:
5.1  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
23 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de centrais geradoras 
Seção:  
5.1 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
24 de 114 
 
 
 
 
 
interveniência do ONS, devendo ser observados os critérios estabelecidos  para conexão em 
instalações integrantes das DIT, sendo permitido este seccionamento quando: 
 
a) 
Não for possível a conexão à subestação classificada como ICG existente para tal fim; e 
b) 
Existirem condições técnicas para a conexão de nova CENTRAL GERADORA ou 
DISTRIBUIDORA, consideradas as CENTRAIS GERADORAS inscritas e habilitadas em Chamada 
Pública, com conexão às ICGs licitadas, que firmaram os respectivos CCT para qualquer data 
de entrada em operação comercial. 
 
Conexão por meio de INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS A 
INTERLIGAÇÕES INTERNACIONAIS 
 
3.23 
A conexão à REDE BÁSICA por meio de INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO em tensão igual ou 
superior a 230 kV classificadas como INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
DESTINADAS A INTERLIGAÇÕES INTERNACIONAIS – ITI – deve observar os mesmos requisitos aplicáveis 
à conexão em instalações de REDE BÁSICA. 
 
 
4 
CONTRATAÇÃO DE USO 
 
4.1 
Os EUST são devidos por todos os USUÁRIOS a partir do produto entre as TUST e os MUST, 
por PONTO DE CONEXÃO e horário de contratação.  
 
4.1.1 
Os MUST são determinados pelo maior valor entre o contratado e o verificado por medição 
de potência elétrica em cada PONTO DE CONEXÃO e horário de contratação. 
 
4.1.2 
As diferenças entre os MUST contratados e verificados por medição serão apuradas na 
avaliação da eficiência da contratação do uso do sistema de transmissão de que trata este 
Módulo. 
 
4.1.3 
O pagamento dos EUST é devido a partir da data de início de execução estabelecida nos CUST 
e independe da injeção de potência, sincronização de máquinas ou conexão dos USUÁRIOS. 
 
 
4.2 
A TUST-RB será aplicável a todos os USUÁRIOS do SIN e calculada conforme descrito nas 
Regras de Transmissão e no PROCEDIMENTOS DE REGULAÇÃO TARIFÁRIA – PRORET, e levará em conta 
as parcelas da RAP associadas às instalações de REDE BÁSICA e ITI. 
 
4.2.1 
O ONS será o responsável pela apuração, administração da cobrança e liquidação dos serviços 
e EUST a que se refere a TUST-RB. 
 
Da Contratação de Uso do Sistema de Transmissão em Caráter Permanente
Assunto:
Acesso de centrais geradoras  Seção:
5.1  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
24 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de centrais geradoras 
Seção:  
5.1 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
25 de 114 
 
 
 
 
 
 
4.3 
A celebração dos CUST, incluindo seus termos aditivos, deverá ser precedida da apresentação 
de garantias financeiras por parte dos USUÁRIOS, com cobertura de montante equivalente, no mínimo, 
aos valores dos EUST referentes aos 3 (três) anos subsequentes à data da rescisão ou do início de 
execução do CUST. 
 
4.3.1 
As garantias financeiras associadas à celebração dos CUST serão devolvidas ao ACESSANTE a 
partir da entrada em operação comercial das CENTRAIS GERADORAS. 
 
4.4 
Os CUST celebrados por CENTRAIS GERADORAS, inclusive por AUTOPRODUTORES com 
geração maior que a carga, CENTRAIS GERADORAS HÍBRIDAS ou CENTRAIS GERADORAS ASSOCIADAS, 
trarão, separadamente, o MUST contratado e, para cada TECNOLOGIA DE GERAÇÃO, a potência 
instalada e a carga própria. 
 
4.4.1 
O MUST é dado pelo valor declarado pelo USUÁRIO da máxima potência elétrica injetável no 
sistema, que deverá ter valor no mínimo igual à potência instalada subtraída da mínima 
carga própria. 
 
4.4.2 
A carga própria é composta por demandas internas da CENTRAL GERADORA, por perdas 
elétricas em INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO e por demandas de AUTOPRODUTORES 
e PRODUTORES INDEPENDENTES DE ENERGIA ELÉTRICA no mesmo local da produção, 
quando pertencentes à mesma pessoa jurídica da CENTRAL GERADORA outorgada. 
 
4.4.3 
Para CENTRAL GERADORA HÍBRIDA e CENTRAIS GERADORAS ASSOCIADAS, o MUST contratado 
deve ser único e é dado pelo valor declarado pelo USUÁRIO, que deverá estar dentro dos 
limites estabelecidos pela FAIXA DE POTÊNCIA, subtraídas as parcelas correspondentes às 
cargas próprias de cada TECNOLOGIA DE GERAÇÃO. 
 
a) 
O MUST contratado da CENTRAL GERADORA HÍBRIDA ou das CENTRAIS GERADORAS 
ASSOCIADAS deve ser, no mínimo, igual à soma dos MUST contratados das CENTRAIS 
GERADORAS com CUST vigentes no momento da associação ou da hibridização. 
 
4.4.4 
Para fins de cálculo tarifário, as CENTRAIS GERADORAS ASSOCIADAS devem declarar no CUST 
as parcelas do MUST-G referentes a cada central de geração, de modo que o somatório 
dessas parcelas seja igual ao MUST contratado pela associação, sendo que a parcela 
referente à CENTRAL DE GERAÇÃO existente antes da associação deve ser no mínimo o 
MUST já contratado. 
 
4.4.5 
No caso das CENTRAIS GERADORAS ASSOCIADAS com CNPJ distintos, deverá ser indicado, nas 
tratativas para obtenção do PARECER DE ACESSO, qual o representante legal único das 
CENTRAIS GERADORAS ASSOCIADAS que se responsabilizará pelas tratativas técnicas,
Assunto:
Acesso de centrais geradoras  Seção:
5.1  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
25 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de centrais geradoras 
Seção:  
5.1 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
26 de 114 
 
 
 
 
 
contratuais e comerciais com o ONS, além dos acordos de compartilhamento e definição de 
responsabilidades entre os empreendimentos. 
 
4.4.6 
Quando houver associação de CENTRAIS GERADORAS dentre as quais conste uma ou mais que 
já possuem CUST vigente, os CUST vigentes deverão ser encerrados sem ônus, caso seja 
celebrado novo CUST com o representante legal da associação, ou aditados para 
corresponder às características da associação. 
 
4.4.7 
A mudança na forma de associação das CENTRAIS GERADORAS deverá ser precedida de 
PARECER DE ACESSO e não poderá implicar em redução do MUST contratado pela associação 
original, devendo o CUST vigente da associação ser encerrado, sem ônus, e os novos CUST 
serem firmados de forma a corresponder às novas características da associação. 
 
4.4.8 
As datas de início de execução dos CUST celebrados deverão compreender o período de testes 
do USUÁRIO e não poderão ser posteriores a 60 meses, para casos de CENTRAIS GERADORAS 
de fonte hídrica, e 36 meses para as demais fontes, contados a partir da celebração desses 
contratos. 
 
4.4.9 
O prazo de início de execução dos CUST pode ser postergado por uma única vez caso atendam 
os critérios pertinentes e por até 12 meses mediante o pagamento de encargo mensal 
associado à postergação da data de início de execução do CUST. 
 
4.4.10 
O encargo mensal associado à postergação da data de início de execução dos CUST será 
apurado pelo ONS e faturado pelas TRANSMISSORAS, devendo ser calculado conforme Eq.2: 
 
 
𝐸𝑝𝑠𝑡,𝑁=
𝑁×𝐸𝑈𝑆𝑇
12
                  Eq. 2 
 
Onde: 
- Epst,N: Valor mensal, em reais (R$), referente ao encargo de reserva da rede de transmissão 
durante o período de postergação do início de execução do CUST, no mês N; 
- N: Número de meses completos contados a partir da aprovação do pedido de postergação 
do início de execução do CUST;  
- EUST: Encargo de Uso do Sistema de Transmissão estimado para o empreendimento tendo 
como referência a data de início de execução originalmente contratada no CUST. 
 
 
4.4.11 
Os MUST contratados até 30 de abril de 2010 poderão continuar considerando os 
fornecimentos feitos por unidades geradoras, realizados diretamente de suas subestações 
ou através de INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO de CONSUMIDORES. 
 
4.4.12 
Em caso de descontratação de um PONTO DE CONEXÃO, com exceção dos casos em que tenha 
sido transcorrido e atingido o fim do prazo da outorga, serão devidos os EUST associados a
Assunto:
Acesso de centrais geradoras  Seção:
5.1  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
26 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de centrais geradoras 
Seção:  
5.1 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
27 de 114 
 
 
 
 
 
este ponto referentes aos 3 (três) anos subsequentes à data da descontratação ou do início 
de execução do CUST, caso o contrato ainda não esteja em execução, sendo que a liquidação 
ocorrerá na primeira apuração mensal de serviços e encargos subsequente. 
 
4.4.13 
Em caso de rescisão do CUST, com exceção dos casos em que tenha sido transcorrido e 
atingido o fim do prazo da outorga, serão devidos os EUST referentes aos 3 (três) anos 
subsequentes à data da rescisão ou do início de execução do CUST, caso o contrato ainda 
não esteja em execução, sendo que a liquidação ocorrerá na primeira apuração mensal de 
serviços e encargos subsequente. 
 
4.5 
Quando da implantação de unidades geradoras em instalações de AUTOPRODUTOR, será 
permitida a adequação do MUST contratado em caráter permanente na modalidade consumo, ou sua 
substituição por aquele em caráter permanente na modalidade geração. 
 
4.6 
A antecipação da data de início de execução do CUST será aprovada diretamente pelo ONS, 
desde que haja disponibilidade no SIN, mediante emissão de PARECER DE ACESSO específico. 
 
4.7 
A data de início de execução do CUST em caráter permanente poderá ser postergada, por até 
12 meses, uma única vez, mediante solicitação ao ONS até o dia 31 de março anterior ao ciclo tarifário 
da data originalmente contratada, desde que não tenha havido investimentos na rede associados ao 
acesso solicitado. 
 
4.7.1 
É vedada a postergação para o CUST em execução na data de solicitação. 
 
4.7.2 
A eventual postergação da data de contratação do uso do sistema de transmissão que tenha 
sido antecipada observará o disposto neste item. 
 
4.8 
Os MUST de contratos em caráter permanente de CENTRAL GERADORA HÍBRIDA ou de 
CENTRAIS GERADORAS ASSOCIADAS poderão ser aumentados a partir do segundo ano de contratação, 
mediante PARECER DE ACESSO. 
 
4.8.1 
Fica limitada a solicitação de 1 (um) aumento de MUST para o ano civil em curso. 
 
4.8.2 
A solicitação de aumento de MUST deve observar antecedência mínima de 90 (noventa) dias 
em relação à data de início do aumento pretendido. 
 
4.9 
Os MUST de contratos em caráter permanente de CENTRAL GERADORA HÍBRIDA ou de 
CENTRAIS GERADORAS ASSOCIADAS poderão ser reduzidos uma vez ao ano. 
 
4.9.1 
Reduções de até 5% (cinco por cento) ao ano se darão de forma não onerosa, tendo como 
base o montante previamente contratado para o mesmo ano civil.
Assunto:
Acesso de centrais geradoras  Seção:
5.1  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
27 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de centrais geradoras 
Seção:  
5.1 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
28 de 114 
 
 
 
 
 
4.9.2 
Reduções em valores superiores a 5% (cinco por cento) ao ano se darão de forma onerosa, 
tendo como base o montante previamente contratado para o mesmo ano civil. 
 
a) 
Os EUST devidos à redução de forma onerosa do MUST contratado serão calculados 
multiplicando-se a TUST vigente no primeiro mês da redução onerosa e o MUST a ser reduzido 
que exceder 5% (cinco por cento) até o final do terceiro ano civil subsequente, sendo que a 
liquidação ocorrerá na primeira apuração mensal de serviços e encargos subsequente. 
 
4.9.3 
As reduções de MUST contratado não se aplicam ao ciclo tarifário da transmissão vigente no 
momento da solicitação e devem ser solicitadas ao ONS até o dia 31 de março anterior ao 
ciclo tarifário da data de início da redução pretendida. 
 
4.10 
Os MUST de contratos em caráter permanente de CENTRAIS GERADORAS poderão ser 
reduzidos uma vez ao ano em razão de alteração de características técnicas das outorgas de geração. 
 
4.10.1 
Reduções de até 5% (cinco por cento) ao ano se darão de forma não onerosa, tendo como 
base o montante previamente contratado para o mesmo ano civil. 
 
4.10.2 
Reduções em valores superiores a 5% (cinco por cento) ao ano se darão de forma onerosa, 
tendo como base o montante previamente contratado para o mesmo ano civil. 
 
a) 
Os EUST devidos à redução de forma onerosa do MUST contratado serão calculados 
multiplicando-se a TUST vigente no primeiro mês da redução onerosa e o MUST a ser reduzido 
que exceder 5% (cinco por cento) até o final do terceiro ano civil subsequente, sendo que a 
liquidação ocorrerá na primeira apuração mensal de serviços e encargos subsequente. 
 
4.10.3 
As reduções de MUST contratado não se aplicam ao ciclo tarifário da transmissão vigente no 
momento da solicitação e devem ser solicitadas ao ONS até o dia 31 de março anterior ao 
ciclo tarifário da data de início da redução pretendida. 
 
 
 
 
4.11 
No mês de início de execução de cada ponto de contratação do CUST, os EUST em caráter 
permanente serão devidos a partir do dia contratado. 
 
Da Restrição de Uso do Sistema de Transmissão 
 
4.12 
Caso haja restrição ao MUST contratado causada por ATRASO NA ENTRADA EM OPERAÇÃO 
das instalações sob responsabilidade de TRANSMISSORA necessárias ao acesso do USUÁRIO, os EUST 
serão devidos em relação à CAPACIDADE OPERATIVA DE LONGA DURAÇÃO disponível, conforme 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO – CPST, não se aplicando este item quando
Assunto:
Acesso de centrais geradoras  Seção:
5.1  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
28 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de centrais geradoras 
Seção:  
5.1 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
29 de 114 
 
 
 
 
 
da indisponibilidade de INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO que já estejam integradas ao SIN e para a 
CENTRAL GERADORA vencedora de leilão de energia apta a entrar em operação comercial a partir da 
data de início de suprimento estabelecida nos contratos de comercialização de energia elétrica em 
AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA – ACR, desde que os referidos contratos contenham cláusula 
de garantia de recebimento da receita fixa de venda da energia elétrica. 
 
Da Contratação de Uso do Sistema de Transmissão em Caráter Temporário ou de Reserva de 
Capacidade 
 
4.13 
Caracteriza-se como contratação do uso do sistema de transmissão em caráter temporário ou 
de reserva de capacidade o uso de capacidade remanescente do sistema de transmissão por tempo 
determinado. 
 
4.13.1 
O uso do sistema de transmissão em caráter temporário é aquele realizado provisoriamente 
para escoamento da energia elétrica produzida por CENTRAL GERADORA ou 
AUTOPRODUTOR com geração maior que carga, após declaração do ONS da importância 
sistêmica da permanência no SIN e enquanto inexistirem contratos de venda de energia 
elétrica em execução junto à CCEE. 
 
4.13.2 
O uso do sistema de transmissão em caráter de reserva de capacidade é aquele realizado 
provisoriamente por CENTRAL GERADORA ou AUTOPRODUTOR para suprimento a uma ou 
mais UNIDADES CONSUMIDORAS diretamente conectadas às suas INSTALAÇÕES DE 
INTERESSE RESTRITO, quando da ocorrência de interrupções ou reduções temporárias na 
geração de energia elétrica, mediante solicitação formal do uso para o ONS. 
 
4.14 
A contratação do uso do sistema de transmissão em caráter temporário ou de reserva de 
capacidade deverá ser precedida de avaliação da capacidade remanescente no sistema de transmissão 
em PARECER DE ACESSO, que deverá considerar para o período de contratação pretendido os mesmos 
critérios e condições aplicáveis à contratação em caráter permanente, e realizada da seguinte forma: 
 
a) 
Com a assinatura de CUST em caráter temporário entre o ONS e CENTRAIS GERADORAS ou 
AUTOPRODUTORES com geração maior que carga, considerando separadamente cada PONTO 
DE CONEXÃO à REDE BÁSICA e vigência de até um ano; 
b) 
Com a assinatura de CUST em caráter de reserva de capacidade entre o ONS e a CENTRAL 
GERADORA ou AUTOPRODUTOR, para suprimento de uma ou mais UNIDADES 
CONSUMIDORAS diretamente conectadas às suas INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO, por 
horário de contratação, considerando separadamente cada PONTO DE CONEXÃO à REDE 
BÁSICA e vigência de até um ano; 
c) 
O MUST contratado em caráter de reserva de capacidade deve ser único para cada CUST, por 
PONTO DE CONEXÃO e horário de contratação; 
d) 
A TUST aplicável à contratação em caráter temporário, 𝑇𝑈𝑆𝑇𝑇𝐸𝑀𝑃, em 𝑅$ 𝑀𝑊⋅ℎ
⁄
, será 
calculada conforme Eq.3:
Assunto:
Acesso de centrais geradoras  Seção:
5.1  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
29 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de centrais geradoras 
Seção:  
5.1 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
30 de 114 
 
 
 
 
 
 
𝑇𝑈𝑆𝑇𝑇𝐸𝑀𝑃[
𝑅$
𝑀𝑊⋅ℎ] = 𝑓⋅12[𝑚ê𝑠] ⋅1000[𝑘𝑊]
8760[ℎ] ⋅1[𝑀𝑊]
⋅𝑇𝑈𝑆𝑇𝐺𝐸𝑅[
𝑅$
𝑘𝑊⋅𝑚ê𝑠] 
Eq. 3 
 
Onde: 
𝑇𝑈𝑆𝑇𝑇𝐸𝑀𝑃: TUST aplicável no PONTO DE CONEXÃO à REDE BÁSICA contratado em 
caráter temporário, em 𝑅$ 𝑀𝑊⋅ℎ
⁄
; 
𝑇𝑈𝑆𝑇𝐺𝐸𝑅: TUST do ciclo tarifário vigente estabelecida para a CENTRAL GERADORA ou 
AUTOPRODUTOR com geração maior que carga, em 𝑅$ 𝑘𝑊⋅𝑚ê𝑠
⁄
; e 
𝑓: fator de conversão da modalidade de pagamento por disponibilidade para 
pagamento por uso, dado pela relação entre a soma das potências instaladas e a soma 
das garantias físicas das CENTRAIS GERADORAS em operação comercial em 1° de junho 
de cada ano, em 𝑀𝑊(𝑀𝑊⋅ℎℎ
⁄ )
⁄
. 
 
e) 
As TUST aplicáveis à contratação em caráter de reserva de capacidade ficam estabelecidas em 
valor igual a 2 (duas) vezes a tarifa do ciclo tarifário vigente em cada PONTO DE CONEXÃO 
para a contratação em caráter permanente da UNIDADE CONSUMIDORA, por horário de 
contratação; 
f) 
Os EUST em caráter temporário serão apurados mensalmente e devidos a partir dos valores 
medidos de energia elétrica, conforme Eq. 4: 
 
𝐸𝑛𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑈𝑠𝑜 [𝑅$] = 𝑇𝑈𝑆𝑇𝑇𝐸𝑀𝑃[
𝑅$
𝑀𝑊⋅ℎ] ⋅𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎[𝑀𝑊⋅ℎ] 
Eq. 4 
 
Onde: 
𝐸𝑛𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑈𝑠𝑜: ENCARGOS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO em caráter 
temporário 
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎: Energia elétrica total medida no mês, em 𝑀𝑊⋅ℎ. 
 
g) 
Os EUST referentes às contratações em caráter de reserva de capacidade serão devidos 
apenas nos dias em que ocorrer o uso, por horário de contratação, e sobre o MUST total 
contratado em caráter de reserva de capacidade.
Assunto:
Acesso de centrais geradoras  Seção:
5.1  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
30 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de centrais geradoras 
Seção:  
5.1 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
31 de 114 
 
 
 
 
 
4.15 
O CUST em caráter temporário ou de reserva de capacidade poderá ser renovado mediante 
solicitação do USUÁRIO, com emissão de novo PARECER DE ACESSO a cada renovação. 
 
4.16 
Fica vedada a contratação ou renovação de CUST em caráter temporário ou de reserva de 
capacidade quando necessária a implantação de AMPLIAÇÕES ou REFORÇOS nos sistemas de 
transmissão ou de distribuição. 
 
4.17 
A contratação do uso do sistema de transmissão em caráter permanente será priorizada em 
relação à contratação em caráter temporário e de reserva de capacidade, situação na qual o ONS 
informará ao USUÁRIO que contratou em caráter temporário ou de reserva de capacidade da rescisão 
do contrato com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 
 
4.18 
O USUÁRIO cujo CUST em caráter temporário esteja em execução deverá imediatamente 
informar ao ONS caso venha a celebrar contratos de venda de energia elétrica junto à CCEE para que 
o CUST em caráter temporário seja convertido em CUST em caráter permanente. 
 
4.19 
Na hipótese de, em um determinado ciclo tarifário, o número acumulado de dias em que 
houve utilização da contratação em caráter de reserva de capacidade ultrapassar 60 (sessenta) dias, as 
tarifas aplicáveis ao cálculo do EUST pelo uso da reserva de capacidade relativo aos dias excedentes 
serão de valor igual a 4 (quatro) vezes as TUST estabelecidas para os horários de ponta e fora de ponta. 
 
4.20 
Os MUST contratados em caráter de reserva de capacidade estão limitados à potência 
instalada da CENTRAL GERADORA ou AUTOPRODUTOR contratante. 
 
4.21 
Os USUÁRIOS são responsáveis pela instalação do SMF necessário à contabilização e ao 
faturamento do uso em caráter de reserva de capacidade que eles contratam. 
 
4.22 
O processo de contratação do uso em caráter temporário ou de reserva de capacidade deverá 
cumprir os seguintes prazos: 
 
a) 
Solicitação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias em relação à data de início de uso 
pretendida, podendo ser reduzida a pedido do USUÁRIO e a critério do ONS, e não superior a 
180 (cento e oitenta) dias; e 
b) 
Emissão de PARECER DE ACESSO em até 25 (vinte e cinco) dias, contados da data de admissão 
da solicitação de acesso. 
 
4.23 
A energia elétrica destinada ao uso em caráter de reserva de capacidade, em 𝑀𝑊⋅ℎ, salvo 
os casos em que a CENTRAL GERADORA ou AUTOPRODUTOR for participante do MECANISMO DE 
REALOCAÇÃO DE ENERGIA – MRE, deverá ser adquirida pelo USUÁRIO por meio de uma das seguintes 
formas:
Assunto:
Acesso de centrais geradoras  Seção:
5.1  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
31 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de centrais geradoras 
Seção:  
5.1 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
32 de 114 
 
 
 
 
 
a) 
No AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE – ACL, por meio de contratos bilaterais livremente 
negociados, sendo que neste caso deverá aderir à CCEE ou ser representado por USUÁRIO 
integrante; 
b) 
No mercado de curto prazo ao PREÇO DE LIQUIDAÇÃO DE DIFERENÇAS – PLD, quando o 
USUÁRIO tiver garantia física definida, sendo que neste caso deverá aderir à CCEE ou ser 
representado por USUÁRIO integrante; ou 
c) 
Junto à DISTRIBUIDORA em cuja área de concessão ou permissão localiza-se o USUÁRIO, a 
critério da DISTRIBUIDORA, devendo ser aplicadas as condições reguladas. 
 
Da Eficiência da Contratação do Uso do Sistema de Transmissão 
 
4.24 
Será aplicada tarifa de ultrapassagem de valor igual a 3 (três) vezes a TUST estabelecida para 
cada horário de contratação. 
 
4.24.1 
A tarifa de ultrapassagem será aplicada por PONTO DE CONEXÃO, à potência injetada que for 
superior a 101% (cento e um por cento) do MUST contratado. 
 
4.24.2 
A execução dos MUST em caráter de reserva de capacidade, por PONTO DE CONEXÃO e 
horário de contratação, deverá ser realizada quando a demanda máxima mensal medida for 
superior a 105% (cento e cinco por cento) do MUST contratado em caráter permanente. 
 
4.24.3 
Nos meses em que houver a ultrapassagem de potência injetada, o ONS apurará a parcela de 
ineficiência por ultrapassagem da forma apresentada na Eq. 5, sendo o valor verificado 
encaminhado pelo ONS até o 16º dia útil do mês subsequente ao da ocorrência para os 
respectivos USUÁRIOS para contestação em um prazo de 10 dias úteis e será identificado à 
parte dos EUST e destinado à modicidade da TUST-RB. 
 
𝑃𝐼𝑈𝐺= 3 ⋅∑[(𝑃𝑚𝑎𝑥𝑖−1,01 ⋅𝑀𝑈𝑆𝑇𝑖) ⋅𝑇𝑈𝑆𝑇𝐺𝐸𝑅]
𝑖
 
Eq. 5 
 
Onde: 
𝑃𝐼𝑈𝐺: parcela de ineficiência por ultrapassagem a ser cobrada, em R$, quando seu valor 
for maior que zero; 
𝑃𝑚𝑎𝑥𝑖: potência elétrica máxima mensal medida no PONTO DE CONEXÃO i, em kW; 
𝑀𝑈𝑆𝑇𝑖: MUST contratado em caráter permanente no PONTO DE CONEXÃO i, em kW; e 
𝑇𝑈𝑆𝑇𝐺𝐸𝑅: TUST do ciclo tarifário vigente estabelecida para a CENTRAL GERADORA ou 
AUTOPRODUTOR com geração maior que carga, em R$/kW.mês.
Assunto:
Acesso de centrais geradoras  Seção:
5.1  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
32 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de centrais geradoras 
Seção:  
5.1 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
33 de 114 
 
 
 
 
 
4.24.4 
No caso das CENTRAIS GERADORAS, inclusive AUTOPRODUTORES com geração maior que 
carga, para os CUST em caráter de reserva de capacidade, a tarifa de ultrapassagem será 
aplicada por PONTO DE CONEXÃO à demanda que exceder 105% (cento e cinco por cento) 
do MUST contratado nesta modalidade, e a parcela de ineficiência por ultrapassagem será 
apurada pelo ONS da forma apresentada na Eq. 6, sendo o valor verificado encaminhado 
pelo ONS até o 16º dia útil do mês subsequente ao da ocorrência para os respectivos 
USUÁRIOS para contestação em um prazo de 10 dias úteis e será identificado à parte dos 
EUST e destinado à modicidade da TUST-RB. 
 
𝑃𝐼𝑈𝐺−𝑅𝐶= 3 ⋅∑[(𝐷𝑚𝑎𝑥−𝑃(𝑖) −1,05 ⋅𝑀𝑈𝑆𝑇𝑃−𝑅𝐶(𝑖)) ⋅𝑇𝑈𝑆𝑇−𝑅𝐵𝑃(𝑖)]
𝑖
+ 3
⋅∑[(𝐷𝑚𝑎𝑥−𝐹𝑃(𝑖) −1,05 ⋅𝑀𝑈𝑆𝑇𝐹𝑃−𝑅𝐶(𝑖)) ⋅𝑇𝑈𝑆𝑇−𝑅𝐵𝐹𝑃(𝑖)]
𝑖
 
Eq. 6 
 
Onde: 
 
𝑃𝐼𝑈𝐺−𝑅𝐶: parcela de ineficiência por ultrapassagem ao MUST contratado em caráter de 
reserva de capacidade a ser cobrada, em R$, quando seu valor for maior que zero; 
𝐷𝑚𝑎𝑥−𝑃(𝑖): demanda máxima mensal medida no PONTO DE CONEXÃO i no horário de 
ponta, em kW; 
𝑀𝑈𝑆𝑇𝑃−𝑅𝐶(𝑖): MUST contratado em caráter de reserva de capacidade no PONTO DE 
CONEXÃO i no horário de ponta, em kW; 
𝑇𝑈𝑆𝑇−𝑅𝐵𝑃(𝑖): TUST-RB estabelecida para o PONTO DE CONEXÃO i, no horário de 
ponta no mês da ultrapassagem, em R$/kW.mês; 
𝐷𝑚𝑎𝑥−𝐹𝑃(𝑖): demanda máxima mensal medida no PONTO DE CONEXÃO i no horário fora 
de ponta, em kW; 
𝑀𝑈𝑆𝑇𝐹𝑃−𝑅𝐶(𝑖): MUST contratado em caráter de reserva de capacidade no PONTO DE 
CONEXÃO i no horário fora de ponta, em kW; e 
𝑇𝑈𝑆𝑇−𝑅𝐵𝐹𝑃(𝑖): TUST-RB estabelecida para o PONTO DE CONEXÃO i, no horário fora 
de ponta no mês da ultrapassagem, em R$/kW.mês. 
 
4.24.5 
Não será aplicada a parcela de ineficiência por ultrapassagem quando a ultrapassagem de 
potência injetada ocorrer no período de operação em teste e durante a realização de teste 
solicitado pela ANEEL. 
 
 
5 
ACESSO ÀS INSTALAÇÕES DE USO EXCLUSIVO DE CENTRAL GERADORA E AUTOPRODUTORES 
COM GERAÇÃO MAIOR QUE CARGA
Assunto:
Acesso de centrais geradoras  Seção:
5.1  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
33 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de centrais geradoras 
Seção:  
5.1 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
34 de 114 
 
 
 
 
 
5.1 
É garantido o livre acesso de nova CENTRAL GERADORA às instalações de uso restrito 
existentes de outras CENTRAIS GERADORAS. 
 
5.1.1 
O acesso de nova CENTRAL GERADORA deverá ser precedido do PARECER DE ACESSO. 
 
5.1.2 
A nova CENTRAL GERADORA deverá ressarcir as CENTRAIS GERADORAS proprietárias das 
instalações existentes que vier a compartilhar, considerada a respectiva depreciação e de 
forma proporcional ao montante de uso contratado no ponto de acesso, facultado acordo 
entre as partes. 
 
5.2 
A implementação e a administração das INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO de CENTRAIS 
GERADORAS a serem utilizadas de forma compartilhada, de acordo com o PARECER DE ACESSO, são de 
responsabilidade dos referidos agentes, contemplando todos os equipamentos compartilhados 
necessários à conexão às DIT. 
 
5.2.1 
O pagamento dos encargos associados às instalações compartilhadas, incluindo as 
decorrentes da conexão às DIT, será rateado de forma proporcional ao montante de uso 
contratado no PONTO DE CONEXÃO, facultado acordo entre as partes. 
 
Da Utilização de INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO de ACESSANTES para Conexão de Novo 
ACESSANTE 
 
5.3 
As INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO de ACESSANTE existente poderão ser utilizadas por 
novo ACESSANTE. 
 
5.4 
O acesso à REDE BÁSICA por meio de INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO em tensão igual 
ou superior a 230 kV deve observar o disposto neste Módulo para conexão às INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO de REDE BÁSICA. 
 
5.5 
As INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO em tensão de 230 kV ou superior sob 
responsabilidade de ACESSANTE existente e que se tornarem de uso comum, exceto as declaradas de 
uso compartilhado em configuração definida no ato de outorga do novo ACESSANTE e nos casos 
especificados neste Módulo, deverão ser transferidas sem ônus à TRANSMISSORA que celebrou o CCT 
com os ACESSANTES existentes, classificadas como integrantes da REDE BÁSICA e registradas no ativo 
imobilizado da cessionária, tendo como contrapartida Obrigações Vinculadas à Concessão do Serviço 
Público de Energia Elétrica (Obrigações Especiais). 
 
5.5.1 
Em casos de seccionamento de linhas de transmissão com múltiplos circuitos em que reste 
algum não seccionado, formando um anel para atendimento dos ACESSANTES, todos os 
circuitos e subestações em tensão de 230 kV ou superior sob responsabilidade dos 
ACESSANTES existentes e que componham o anel passarão a ser consideradas instalações
Assunto:
Acesso de centrais geradoras  Seção:
5.1  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
34 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de centrais geradoras 
Seção:  
5.1 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
35 de 114 
 
 
 
 
 
de uso comum e deverão ser transferidas à TRANSMISSORA que celebrou o CCT com os 
ACESSANTES existentes. 
 
5.5.2 
O instrumento contratual de transferência das instalações deverá ser formalizado para ter 
efeito a partir da data de entrada em operação do novo ACESSANTE e deverá dispor, entre 
outros aspectos, sobre a responsabilidade do ACESSANTE existente pela transferência de 
sobressalentes, ferramentais e acessórios necessários à operação e manutenção, incluindo 
o treinamento correspondente. 
 
5.5.3 
Os ACESSANTES existentes deverão adequar, antes da data de entrada em operação do novo 
ACESSANTE, os CCT e/ou CCD e os CUST e/ou CUSD à alteração da conexão de cada um deles 
para terem efeitos a partir da data de entrada em operação do novo ACESSANTE e da data 
da celebração do instrumento contratual de transferência, prevalecendo a data que ocorrer 
por último. 
 
5.5.4 
A TRANSMISSORA deverá verificar a conformidade das especificações e dos projetos das 
instalações que se tornarem de sua responsabilidade, bem como participar do 
comissionamento destas instalações, sendo ressarcida pelo novo ACESSANTE ou grupo de 
novos ACESSANTES, quando o acesso for realizado por meio de INSTALAÇÃO DE INTERESSE 
RESTRITO compartilhada, no valor calculado conforme percentuais máximos apresentados 
nas Tabelas 1 e 2 aplicados sobre o Valor Novo de Reposição – VNR das referidas instalações, 
calculado com base no Banco de Preços da ANEEL. 
 
a) 
Os valores, quando devidos por DISTRIBUIDORA, serão calculados pela ANEEL e considerados 
no cálculo da tarifa da DISTRIBUIDORA após o início da respectiva prestação do serviço. 
 
5.5.5 
Será estabelecida parcela adicional de RAP para cobertura dos custos de referência para 
Operação e Manutenção – O&M das instalações que se tornarem de responsabilidade da 
TRANSMISSORA, que fará jus à respectiva receita após a data de entrada em operação do 
novo ACESSANTE e após a data da celebração do instrumento contratual de transferência, 
prevalecendo a data que ocorrer por último. 
 
5.5.6 
As adequações das instalações a serem classificadas como REDE BÁSICA ao disposto nos 
PROCEDIMENTOS DE REDE, bem como aquelas associadas às alterações e acréscimos de 
pontos de medição ou de alteração do arranjo de barramento de módulo de conexão que 
permanecer de uso exclusivo dos ACESSANTES existentes, serão de responsabilidade do 
novo ACESSANTE. 
 
5.5.7 
Deverão ser transferidas sem ônus para os ACESSANTES existentes responsáveis pelas 
instalações que permanecerem de uso exclusivo, as extensões de linha e respectivas 
entradas de linha de uso exclusivo que conectam as instalações destes ao barramento da 
subestação seccionadora, bem como os equipamentos necessários para modificações nas
Assunto:
Acesso de centrais geradoras  Seção:
5.1  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
35 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de centrais geradoras 
Seção:  
5.1 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
36 de 114 
 
 
 
 
 
entradas de linha existentes que permanecerem de uso exclusivo, cuja instalação será de 
responsabilidade do novo ACESSANTE. 
 
5.6 
As INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO em tensão inferior a 230 kV não serão transferidas 
à TRANSMISSORA, ainda que se tornem de uso comum, e permanecerão sob responsabilidade 
compartilhada dos ACESSANTES. 
 
5.6.1 
Cada novo ACESSANTE da REDE BÁSICA que se conectar às instalações deverá celebrar CCT 
com a TRANSMISSORA e CUST com o ONS. 
 
5.6.2 
As perdas nas instalações serão atribuídas aos ACESSANTES na proporção de seus consumos. 
 
5.6.3 
Os custos de operação e manutenção serão rateados pelos ACESSANTES considerando: 
 
a) 
Para cada ACESSANTE existente, o maior valor de MUST contratado no seu CUST, 
considerando todo o período de contratação; 
b) 
Para o novo ACESSANTE, o maior valor, em MW, dentre: 
i. 
Maior valor de MUST contratado no seu CUST, considerando todo o período de contratação; 
ii. 
Potência máxima declarada no PARECER DE ACESSO; e 
iii. 
Potência máxima constante do parecer técnico que fundamenta a portaria de que trata o art. 
2º, inciso I, do Decreto 5.597/2005, considerando todo o horizonte do estudo. 
 
5.7 
Os transformadores de potência com tensão primária igual ou superior a 230 kV e tensão 
secundária inferior a 230 kV, e os que forem implantados futuramente em paralelo, bem como as 
respectivas conexões, que tenham sido transferidos à TRANSMISSORA e classificados como integrantes 
da REDE BÁSICA serão remunerados por meio de CCT e rateados pelos ACESSANTES considerando:  
 
a) 
Para cada ACESSANTE existente, o maior valor de MUST contratado no seu CUST, 
considerando todo o período de contratação; 
b) 
Para o novo ACESSANTE, o maior valor, em MW, dentre: 
i. 
Maior valor de MUST contratado no seu CUST, considerando todo o período de contratação; 
ii. 
Potência máxima declarada no PARECER DE ACESSO; e 
iii. 
Potência máxima constante do parecer técnico que fundamenta a portaria de que trata o art. 
2º, inciso I, do Decreto 5.597/2005, considerando todo o horizonte do estudo. 
 
Da Utilização de INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO de ACESSANTES para Conexão de 
TRANSMISSORA
Assunto:
Acesso de centrais geradoras  Seção:
5.1  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
36 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de centrais geradoras 
Seção:  
5.1 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
37 de 114 
 
 
 
 
 
5.8 
As INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO de ACESSANTE em tensão igual ou superior a 230 kV 
poderão ser utilizadas por TRANSMISSORA licitada, conforme planejamento da expansão do sistema 
de transmissão, sendo que as que se tornarem de uso comum deverão ser transferidas à 
TRANSMISSORA licitada, classificadas como integrantes da REDE BÁSICA e registradas no ativo 
imobilizado da cessionária, tendo como contrapartida Obrigações Vinculadas à Concessão do Serviço 
Público de Energia Elétrica (Obrigações Especiais). 
 
5.8.1 
Em casos de seccionamento de linhas de transmissão com múltiplos circuitos em que reste 
algum não seccionado, formando um anel para atendimento dos ACESSANTES, todos os 
circuitos e subestações em tensão de 230 kV ou superior sob responsabilidade dos 
ACESSANTES existentes e que componham o anel serão consideradas instalações de uso 
comum e deverão ser transferidas para TRANSMISSORA vencedora da licitação. 
 
5.8.2 
Quando o acesso de DISTRIBUIDORA à REDE BÁSICA ocorrer por meio de seccionamento de 
linha de transmissão de uso exclusivo em tensão de 230 kV ou superior ou de conexão em 
subestação de uso exclusivo em que ocorra licitação das instalações para conexão, as 
instalações que se tornarem de uso comum deverão ser transferidas sem ônus à 
TRANSMISSORA vencedora da licitação. 
 
5.8.3 
O instrumento contratual de transferência das instalações deverá ser formalizado para ter 
efeito a partir da data de entrada em operação das instalações objeto do Edital de Licitação 
e deverá dispor, entre outros aspectos, sobre a responsabilidade do ACESSANTE existente 
pela transferência de sobressalentes, ferramentais e acessórios necessários à operação e 
manutenção, incluindo o treinamento correspondente. 
 
5.8.4 
Os ACESSANTES existentes deverão adequar, antes da data de entrada em operação das 
instalações licitadas, os CCT e/ou CCD e os CUST e/ou CUSD à alteração das conexões para 
terem efeitos a partir da data de entrada em operação dessas instalações e da data da 
celebração do instrumento contratual de transferência, prevalecendo a data que ocorrer por 
último. 
 
5.8.5 
A receita para cobertura dos custos de referência para Operação e Manutenção – O&M – e 
para verificação da conformidade das especificações e dos projetos das instalações que se 
tornarem de responsabilidade da TRANSMISSORA licitada deverá compor a RAP ofertada no 
Leilão de Transmissão, sendo percebida após a data de entrada em operação das instalações 
objeto do Edital de Licitação e após a data da celebração do instrumento contratual de 
transferência, prevalecendo a data que ocorrer por último. 
 
5.8.6 
A receita para cobertura dos custos de referência para Operação e Manutenção – O&M – e 
para verificação da conformidade das especificações e dos projetos das instalações que se 
tornarem de responsabilidade de TRANSMISSORA que for licitada para acesso de 
DISTRIBUIDORA deverá compor a RAP ofertada no Leilão de Transmissão.
Assunto:
Acesso de centrais geradoras  Seção:
5.1  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
37 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de centrais geradoras 
Seção:  
5.1 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
38 de 114 
 
 
 
 
 
5.8.7 
As adequações das instalações a serem classificadas como REDE BÁSICA ao disposto nos 
PROCEDIMENTOS DE REDE, bem como aquelas associadas às alterações e acréscimos de 
pontos de medição ou de alteração do arranjo de barramento de módulo de conexão que 
permanecer de uso exclusivo dos ACESSANTES existentes, deverão ser implantadas pela 
TRANSMISSORA licitada e remuneradas pela RAP ofertada no Leilão de Transmissão. 
 
5.8.8 
Deverão ser transferidas sem ônus para os ACESSANTES existentes responsáveis pelas 
instalações que permanecerem de uso exclusivo, as extensões de linha e respectivas 
entradas de linha de uso exclusivo que conectam as instalações destes ao barramento da 
subestação seccionadora, bem como equipamentos necessários para modificações nas 
entradas de linha existentes que permanecerem de uso exclusivo, cuja instalação será de 
responsabilidade da TRANSMISSORA licitada. 
 
Do Ressarcimento das Instalações Transferidas 
 
5.9 
As instalações de uso comum a serem transferidas à TRANSMISSORA serão ressarcidas pelo 
novo ACESSANTE, ou pela TRANSMISSORA licitada, a quem promoveu, às suas custas, a construção de 
tais instalações, por meio de instrumento contratual específico. 
 
5.9.1 
O instrumento contratual deverá ser formalizado antes da entrada em operação do novo 
ACESSANTE, ou da entrada em operação das instalações licitadas, e da data de transferência 
das instalações de uso comum à TRANSMISSORA. 
 
5.9.2 
O valor do ressarcimento será calculado da forma apresentada na Eq. 7: 
 
𝑉𝑅= (𝑉𝑁𝑅𝑑(
𝑃𝑜𝑡𝑁𝑂𝑉𝑂
𝑀𝑈𝑆𝑇𝐸𝑋𝐼𝑆𝑇+ 𝑃𝑜𝑡𝑁𝑂𝑉𝑂
)) −(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠+ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑂&𝑀) 
Eq. 7 
 
Onde: 
 
𝑉𝑅: valor do ressarcimento, cujo valor mínimo será zero, em Reais; 
𝑉𝑁𝑅𝑑: o Valor Novo de Reposição das instalações transferidas, depreciado até a data 
da entrada em operação do novo ACESSANTE, com base no Banco de Preços de 
Referência ANEEL, em Reais; 
𝑀𝑈𝑆𝑇𝐸𝑋𝐼𝑆𝑇: maior valor de MUST do ACESSANTE existente contratado no seu CUST, 
considerando todo o período de contratação; 
𝑃𝑜𝑡𝑁𝑂𝑉𝑂: maior valor atribuído ao novo ACESSANTE, em MW, dentre: o maior valor de 
MUST contratado no seu CUST, considerando todo o período de contratação; a potência 
declarada no PARECER DE ACESSO; e a potência máxima constante do parecer técnico 
que fundamenta a portaria de que trata o art. 2º, inciso I, do Decreto 5.597, de 2005.
Assunto:
Acesso de centrais geradoras  Seção:
5.1  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
38 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de centrais geradoras 
Seção:  
5.1 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
39 de 114 
 
 
 
 
 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠: o custo evitado pelo ACESSANTE existente associado às perdas elétricas 
nas instalações transferidas pelo prazo da vida útil regulatória remanescente a partir da 
data da entrada em operação do novo ACESSANTE, em Reais, calculado conforme 
critérios e procedimentos adotados pela EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE para 
o planejamento da expansão do sistema de transmissão; 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑂&𝑀: o custo evitado pelo ACESSANTE existente associado à operação e 
manutenção das instalações a serem transferidas à TRANSMISSORA, pelo prazo da vida 
útil regulatória remanescente a partir da data da entrada em operação do novo 
ACESSANTE, em Reais, calculado conforme critérios estabelecidos no PRORET; 
 
5.9.3 
Os valores de ressarcimento, quando devidos por DISTRIBUIDORA, serão calculados pela 
ANEEL e considerados no cálculo da tarifa da DISTRIBUIDORA após o início da respectiva 
prestação do serviço. 
 
5.9.4 
O valor do ressarcimento será nulo quando as instalações de uso comum a serem transferidas 
integrarem outorga de CENTRAL GERADORA que tenha comercializado energia no 
AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA – ACR. 
 
5.9.5 
Quando tratar-se de conexão de TRANSMISSORA licitada associada à expansão da REDE 
BÁSICA, o valor de 𝑃𝑜𝑡𝑁𝑂𝑉𝑂 será considerado igual ao de 𝑀𝑈𝑆𝑇𝐸𝑋𝐼𝑆𝑇. 
 
 
6 
DESCONEXÃO E DESATIVAÇÃO 
 
6.1 
O CCT deverá dispor que a desconexão antes do término do prazo contratual determinará a 
quitação, pelo ACESSANTE, de todas as obrigações previstas no contrato, inclusive o ressarcimento 
relativos à conexão, descontada a depreciação/amortização contábil, bem como dos respectivos custos 
de desmobilização/desativação. 
 
6.2 
O CCT firmado entre a CENTRAL GERADORA conectada à ICG e a TRANSMISSORA responsável 
pelas instalações, que incluir o custeio das INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO, somente poderá ser 
encerrado após o ressarcimento da parcela de investimento referente a estas INSTALAÇÕES DE 
INTERESSE RESTRITO à TRANSMISSORA, descontada a depreciação contábil. 
 
6.3 
O acessante pode requerer a desconexão permanente de seus equipamentos conectados às 
instalações sob responsabilidade de transmissora, solicitando ao ONS e ao agente de transmissão 
acessado a desativação da conexão. 
 
6.3.1 
Caso o acessante preste serviço ancilar, a interrupção desse serviço só ocorre após o ONS ter 
providenciado outro fornecedor para o serviço, de acordo com o Contrato de Prestação de 
Serviços Ancilares (CPSA), mediante prazo acordado entre as partes.
Assunto:
Acesso de centrais geradoras  Seção:
5.1  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
39 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de centrais geradoras 
Seção:  
5.1 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
40 de 114 
 
 
 
 
 
6.3.2 
A desconexão fica condicionada à implantação de ampliações, reforços e/ou melhorias, 
quando necessárias, no sistema elétrico para preservar os seus padrões de qualidade e 
desempenho. 
 
6.3.3 
O acessante arca com todos os custos e penalidades relacionados às atividades necessárias à 
desconexão. 
 
6.3.4 
Outros custos, multas ou penalidades devem ser previstos em cláusulas contratuais. 
 
6.4 
O ONS define, em comum acordo com o acessante e o agente de transmissão acessado, o 
cronograma de desconexão. 
 
6.5 
Em caso de reconexão, o acessante deve apresentar nova solicitação de acesso. 
 
 
 
7 
REFERÊNCIAS 
 
Art. 6º, §7º, do Decreto nº 2.655, de 2 de julho de 1998. 
 
Decreto nº 5.597, de 28 de novembro de 2005. 
 
 
 
 
8 
ANEXO 
 
Tabela 1 – Percentuais para cálculo do ressarcimento às TRANSMISSORAS 
Prazo1 
Até 30 dias 
De 31 a 60 dias 
Mais de 60 dias 
Aprovação da 
conformidade 
de projetos 
≥230 kV 
<230 kV 
≥230 kV 
<230 kV 
≥230 kV 
<230 kV 
1,00% 
1,50% 
0,75% 
1,00% 
0,50% 
0,50% 
1Após o recebimento dos projetos, a contar da entrega da última versão do projeto, em dias corridos. 
 
Tabela 2 – Percentuais para cálculo do ressarcimento às TRANSMISSORAS 
Prazo1 
Até 15 dias 
De 16 a 30 dias 
Mais de 30 dias 
Liberação das 
instalações 
≥230 kV 
<230 kV 
≥230 kV 
<230 kV 
≥230 kV 
<230 kV 
2,00% 
3,50% 
1,75% 
3,00% 
1,50% 
2,50%
Assunto:
Acesso de centrais geradoras  Seção:
5.1  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
40 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de centrais geradoras 
Seção:  
5.1 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
41 de 114 
 
 
 
 
 
1A contar da solicitação, em dias corridos.
Assunto:
Acesso de centrais geradoras  Seção:
5.1  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
41 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de consumidores 
Seção:  
5.2 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
42 de 114 
 
 
 
 
 
SEÇÃO 5.2 – ACESSO DE CONSUMIDORES 
 
1 
OBJETIVO 
 
1.1 
Estabelecer, para os CONSUMIDORES, as condições gerais para contratação do acesso, 
compreendendo o uso e a conexão, aos sistemas de transmissão de energia elétrica. 
 
 
2 
CONDIÇÕES GERAIS DE ACESSO 
 
 
2.1 
O acesso aos sistemas de transmissão será regido pelos PROCEDIMENTOS DE REDE, pelos 
contratos celebrados entre as partes e pelas normas e padrões específicos de cada concessionária. 
 
2.2 
Para o acesso às INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO componentes da REDE BÁSICA, os USUÁRIOS 
deverão firmar o CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO – CUST com o OPERADOR 
NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO – ONS, estabelecendo as condições técnicas e as obrigações relativas 
ao uso do sistema de transmissão, e o CONTRATO DE CONEXÃO ÀS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO – 
CCT com a TRANSMISSORA no PONTO DE CONEXÃO, estabelecendo as responsabilidades pela 
implantação, operação e manutenção das INSTALAÇÕES DE CONEXÃO e os respectivos ENCARGOS DE 
CONEXÃO, quando couber, bem como as condições comerciais e financeiras, nos PONTOS DE 
CONEXÃO. 
 
2.3 
As providências para implantação das obras e o próprio acesso aos sistemas de transmissão 
só poderão ser efetivadas após a assinatura do CCT e do CUST. 
 
2.4 
Na conexão às INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO não serão permitidas quaisquer exigências de 
caráter discriminatório aos ACESSANTES. 
 
2.5 
O CUST e o CCT serão considerados separadamente para todos os efeitos. 
 
2.6 
As concessionárias do serviço público de transmissão deverão: 
 
a) 
Propiciar o relacionamento comercial com o USUÁRIO, relativo ao uso dos sistemas de 
transmissão e à conexão nas suas instalações, prestando as informações necessárias ao 
interessado; 
b) 
Negociar e celebrar, com interveniência do ONS, os CCT com os USUÁRIOS que venham a 
conectar-se em suas instalações; 
c) 
Implementar as providências de sua competência, necessárias à efetivação do acesso 
requerido; 
d) 
Efetuar o faturamento relativo ao acesso às suas INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO;
Assunto:
Acesso de consumidores  Seção:
5.2  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
42 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de consumidores 
Seção:  
5.2 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
43 de 114 
 
 
 
 
 
e) 
Informar mensalmente ao ONS os montantes medidos referentes aos USUÁRIOS conectados 
diretamente em suas INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO; 
f) 
Observar o PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SISTEMA 
INTERLIGADO NACIONAL – PRODIST no que couber. 
 
2.7 
Os USUÁRIOS dos sistemas de transmissão deverão: 
 
a) 
Solicitar ao ONS o acesso aos sistemas de transmissão; 
b) 
Celebrar o CCT e o CUST, após emissão de PARECER DE ACESSO; 
c) 
Efetuar os estudos, projetos e a execução das INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO e a 
conexão com o sistema elétrico da concessionária onde será feito o acesso; e 
d) 
Observar o disposto nos PROCEDIMENTOS DE REDE. 
 
2.8 
O uso da REDE BÁSICA pelos ACESSANTES se dará mediante a celebração de CUST, com o ONS, 
o qual deverá estabelecer as condições gerais do serviço a ser prestado, bem como as condições 
técnicas e comerciais a serem observadas, dispondo, no mínimo, sobre: 
 
a) 
A sujeição à legislação específica; 
b) 
A obrigatoriedade da observância aos PROCEDIMENTOS DE REDE; 
c) 
A obrigatoriedade da observância aos PRODIST, quando de conexão em DEMAIS 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO – DIT; 
d) 
A definição dos locais e dos procedimentos para medição e informação de dados; 
e) 
A sujeição às normas e aos padrões técnicos de caráter geral e da concessionária responsável 
pelas instalações; 
f) 
Os MONTANTES DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO – MUST – contratados nos horários 
de ponta e fora de ponta, bem como as condições e antecedência mínima para a solicitação 
de alteração dos valores de uso contratados; 
g) 
A garantia, ao ACESSANTE, da prestação dos serviços até o valor da demanda de potência 
mensal contratada; 
h) 
A prestação dos serviços de transmissão pelas TRANSMISSORAS aos ACESSANTES da REDE 
BÁSICA, mediante controle e supervisão do ONS; 
i) 
Os índices de qualidade relativos aos serviços de transmissão a serem prestados; 
j) 
As penalidades pelo não atendimento dos índices de qualidade relativos aos serviços de 
transmissão a serem prestados; 
k) 
A prestação, pelo ONS, dos serviços de coordenação e controle da operação dos sistemas 
elétricos interligados;
Assunto:
Acesso de consumidores  Seção:
5.2  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
43 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de consumidores 
Seção:  
5.2 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
44 de 114 
 
 
 
 
 
l) 
A administração, pelo ONS, da cobrança e liquidação dos ENCARGOS DE USO DO SISTEMA DE 
TRANSMISSÃO – EUST – e a execução do sistema de garantias por conta e ordem das 
TRANSMISSORAS; 
m) 
As penalidades por atraso no pagamento de EUST; e 
n) 
A sujeição a novos procedimentos de caráter geral estabelecidos em resolução da ANEEL. 
 
2.9 
Para conectar-se às INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, o ACESSANTE deverá celebrar CCT com 
a concessionária responsável pelo barramento acessado, cujo instrumento deverá contar com a 
interveniência do ONS, estabelecendo as condições gerais do serviço a ser prestado, bem como as 
condições comerciais a serem observadas, dispondo, no mínimo, sobre os itens apresentados nas 
alíneas “a)” a “v)”. 
 
a) 
A sujeição à legislação específica; 
b) 
A obrigatoriedade da observância aos PROCEDIMENTOS DE REDE; 
c) 
A definição dos locais e dos procedimentos para medição e informação de dados; 
d) 
A sujeição às normas e padrões técnicos de caráter geral da concessionária responsável pelas 
instalações acessadas; 
e) 
A descrição detalhada dos PONTOS DE CONEXÃO e das INSTALAÇÕES DE CONEXÃO, incluindo 
o conjunto de equipamentos necessários para a interligação elétrica das instalações do 
USUÁRIO às INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO e, quando for o caso, a localização dos vãos de 
conexão na subestação; 
f) 
O uso, quando for o caso, das DIT; 
g) 
A capacidade de escoamento de injeção de potência da conexão; 
h) 
Os requisitos técnicos e operacionais do PONTO DE CONEXÃO, incluindo as instalações do 
ACESSANTE; 
i) 
As responsabilidades de instalação, de operação e de manutenção da conexão elétrica; 
j) 
Os índices de qualidade relativos às INSTALAÇÕES DE CONEXÃO; 
k) 
As penalidades pelo não atendimento dos índices de qualidade relativos às INSTALAÇÕES DE 
CONEXÃO; 
l) 
Os valores dos ENCARGOS DE CONEXÃO deverão ser os estabelecidos pela ANEEL por meio 
de resolução homologatória, incluindo, quando for o caso, as DIT, bem como a parcela da 
RECEITA ANUAL PERMITIDA – RAP associada à DIT de uso compartilhado, a qual servirá de 
base para cálculo da TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DAS INSTALAÇÕES DE 
FRONTEIRA – TUST-FR associada; 
m) 
As penalidades pelo atraso no pagamento dos ENCARGOS DE CONEXÃO;
Assunto:
Acesso de consumidores  Seção:
5.2  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
44 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de consumidores 
Seção:  
5.2 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
45 de 114 
 
 
 
 
 
n) 
Condições de remuneração do investimento e depreciação dos ativos associados à conexão, 
sendo que estes valores são os estabelecidos pela ANEEL por meio de resolução 
homologatória; 
o) 
A sujeição a novos procedimentos de caráter geral estabelecidos em resolução da ANEEL; 
p) 
As condições para desconexão das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO; 
q) 
Prazos e condições para saneamento de eventuais pendências do ACESSANTE para com o 
acessado; 
r) 
Prazos de conclusão das obras referentes ao acesso, independentemente do seu executor; 
s) 
Data de entrada em operação das instalações do ACESSANTE; 
t) 
Data de início da prestação dos serviços; 
u) 
Prazo de vigência; e 
v) 
Em caso de obra realizada pelo ACESSANTE, deverá constar os valores a serem pagos à 
TRANSMISSORA a título de análise de projeto e comissionamento. 
 
 
2.10 
O PARECER DE ACESSO emitido pelo ONS tem uma validade de 90 (noventa) dias, contados da 
data de sua emissão. 
 
2.10.1 
O ACESSANTE pode solicitar ao ONS revalidação, por até 90 (noventa) dias, do PARECER DE 
ACESSO em caráter permanente com prazo de validade expirado em até 30 (trinta) dias, uma 
única vez, desde que as condições de acesso registradas no PARECER DE ACESSO não tenham 
sido alteradas e conforme ordem cronológica das solicitações de acesso e de revalidação. 
 
2.10.2 
Os CUST e o CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – CUSD, quando aplicáveis ao 
acesso, deverão ser celebrados dentro da validade do correspondente PARECER DE ACESSO. 
 
2.11 
O CCT deverá ser celebrado em até 90 (noventa) dias após emissão do PARECER DE ACESSO 
pelo ONS. 
 
2.12 
Os CCT firmados deverão ser disponibilizados à sociedade pelo ONS em seu sítio eletrônico, 
com fácil acesso. 
 
2.12.1 
O ONS deverá, no prazo de 1 (um) ano a partir da vigência deste módulo, disponibilizar para 
consulta os CCT firmados. 
 
2.13 
No caso de acesso por meio de INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO compartilhada por mais 
de um ACESSANTE, é facultada a celebração de um único CCT por PONTO DE CONEXÃO.
Assunto:
Acesso de consumidores  Seção:
5.2  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
45 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de consumidores 
Seção:  
5.2 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
46 de 114 
 
 
 
 
 
2.14 
Os requisitantes do acesso aos sistemas de transmissão deverão encaminhar suas solicitações 
ao ONS via sistema computacional, acompanhadas dos dados e informações necessárias à avaliação 
técnica e regulatória do acesso solicitado no PONTO DE CONEXÃO pretendido. 
 
2.14.1 
A avaliação técnica do acesso deverá observar o critério de mínimo custo global, segundo o 
qual é escolhida a alternativa tecnicamente equivalente de menor custo de investimentos, 
considerando as INSTALAÇÕES DE CONEXÃO de responsabilidade do ACESSANTE, os 
REFORÇOS, as AMPLIAÇÕES e os custos decorrentes das perdas elétricas do sistema. 
 
2.14.2 
O ONS deverá, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir do protocolo de recebimento 
da solicitação de acesso, informar ao solicitante se seu pleito foi admitido para análise. Em 
caso de a solicitação de acesso não ser admitida, o ONS deverá informar as justificativas. 
 
2.14.3 
O ONS deverá, no prazo de até 25 (vinte e cinco) dias, contados da data de admissão da 
solicitação de acesso, emitir o PARECER DE ACESSO e informar ao solicitante as condições 
contratuais, os prazos para conexão, disponibilizando ao requisitante as informações 
regulatórias e técnicas e os parâmetros adotados nas avaliações. Havendo necessidade de 
AMPLIAÇÕES ou REFORÇOS para atendimento ao acesso solicitado, o prazo passará a ser de 
até 85 (oitenta e cinco) dias. 
 
a) 
De forma transitória, no primeiro ano após a vigência deste módulo e para acesso em caráter 
permanente, o ONS deverá, no prazo de até 35 (trinta e cinco) dias, contados da data de 
admissão da solicitação de acesso, emitir o PARECER DE ACESSO e informar ao solicitante as 
condições contratuais, os prazos para conexão e os respectivos encargos, quando couber, 
disponibilizando ao requisitante as informações regulatórias e técnicas e os parâmetros 
adotados nas avaliações. Havendo necessidade de AMPLIAÇÕES ou REFORÇOS para 
atendimento ao acesso solicitado, o prazo passará a ser de até 105 (cento e cinco) dias. 
b) 
O ONS deverá, no prazo de 1 (um) ano a partir da vigência deste módulo, disponibilizar para 
consulta dos solicitantes a fila de análise dos processos de acessos em andamento. 
 
2.15 
Os requisitantes do acesso às DIT deverão encaminhar suas solicitações, acompanhadas dos 
dados e informações necessários à avaliação técnica do acesso solicitado, ao ONS ou à TRANSMISSORA 
responsável pelas instalações no ponto de acesso pretendido, devendo o ONS: 
 
a) 
Encaminhar cópia da solicitação de acesso à DISTRIBUIDORA responsável pela área onde se 
localiza o ponto de acesso pretendido; 
b) 
Emitir PARECER DE ACESSO para as conexões nas DIT, em conformidade com os 
PROCEDIMENTOS DE REDE e com o PRODIST, obedecendo ao critério de mínimo custo global; 
e
Assunto:
Acesso de consumidores  Seção:
5.2  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
46 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de consumidores 
Seção:  
5.2 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
47 de 114 
 
 
 
 
 
c) 
Encaminhar o PARECER DE ACESSO ao ACESSANTE, com cópia para a TRANSMISSORA 
responsável pelas instalações no PONTO DE CONEXÃO pretendido e para a DISTRIBUIDORA 
responsável pela área relativa ao acesso. 
 
2.16 
Os critérios para o acesso de UNIDADES CONSUMIDORAS à REDE BÁSICA, de acordo com o 
disposto no Decreto nº 5.597, de 28 de novembro de 2005, estão estabelecidos neste Módulo. 
 
2.17 
A solicitação de autorização de acesso à REDE BÁSICA realizada pelo CONSUMIDOR à ANEEL 
deverá incluir a documentação relacionada no sítio eletrônico da ANEEL. 
 
2.18 
A solicitação de autorização para acesso à REDE BÁSICA por motivo de necessidade de 
melhoria de qualidade deverá explicitar essa condição e será objeto de análise da ANEEL. 
 
2.19 
Para o acesso à REDE BÁSICA por meio de DISTRIBUIDORA local, o CONSUMIDOR deverá 
celebrar CUST com o ONS e CCD com a DISTRIBUIDORA que, por sua vez, deverá celebrar CCT com a 
TRANSMISSORA. 
 
2.20 
Para o acesso à REDE BÁSICA por meio da TRANSMISSORA responsável pelas INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO conectadas ou diretamente pelo próprio CONSUMIDOR, o CONSUMIDOR deverá 
celebrar CUST com o ONS e CCT com a TRANSMISSORA responsável pelas instalações conectadas. 
 
2.21 
Em se tratando de UNIDADES CONSUMIDORAS, o SISTEMA DE MEDIÇÃO PARA 
FATURAMENTO – SMF, necessário à conexão, será instalado pela TRANSMISSORA, para os casos de 
acesso a instalações integrantes da REDE BÁSICA. 
 
2.21.1 
Os CONSUMIDORES que optarem por contratar livremente o seu fornecedor de energia 
elétrica serão responsáveis financeiramente pelo SMF. 
 
2.22 
Os AUTOPRODUTORES de que trata o art. 8º do Decreto nº 5.597, de 2005, podem solicitar 
acesso à REDE BÁSICA com base na outorga de geração ou conforme o disposto no referido Decreto. 
 
Da Medição para Faturamento 
 
2.23 
A TRANSMISSORA efetuará, mensalmente, as medições de demanda de potência em todos os 
PONTOS DE CONEXÃO dos ACESSANTES e informará esses valores ao ONS e aos próprios ACESSANTES. 
 
2.24 
A leitura para fim de faturamento será efetuada pela autorizada, permissionária ou 
concessionária responsável pela instalação do respectivo SISTEMA DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO 
– SMF, devendo ocorrer em intervalos de integralização de 15 minutos. 
 
Das Perdas Elétricas
Assunto:
Acesso de consumidores  Seção:
5.2  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
47 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de consumidores 
Seção:  
5.2 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
48 de 114 
 
 
 
 
 
2.25 
As perdas elétricas nos sistemas de transmissão serão tratadas no processo de contabilização 
e liquidação da CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CCEE, de acordo com as regras 
específicas. 
 
Do Cálculo dos ENCARGOS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO – EUST 
 
2.26 
Os EUST deverão ser suficientes para a prestação do serviço de transmissão e serão devidos 
aos respectivos concessionários e ao ONS, sendo estabelecidos observando: 
 
a) 
As RAP para as empresas concessionárias de transmissão, determinadas pela ANEEL; 
b) 
A parcela do orçamento anual do ONS a ser coberta, conforme estabelecido no seu Estatuto 
e aprovada pela ANEEL; e 
c) 
A compensação de déficit ou superávit do exercício anterior, contabilizado anualmente pelo 
ONS e aprovada pela ANEEL. 
 
Da Contabilização, Faturamento e Liquidação Financeira 
 
2.27 
Os EUST serão faturados pelo ONS e pelas concessionárias de transmissão, na proporção de 
suas receitas permitidas, contra: 
 
a) 
Todos os USUÁRIOS caracterizados como UNIDADES CONSUMIDORAS, inclusive as 
DISTRIBUIDORAS, conectados nas instalações da REDE BÁSICA; e 
b) 
As CENTRAIS GERADORAS que tenham celebrado CUST. 
 
2.28 
Os ENCARGOS DE CONEXÃO serão faturados diretamente pelas concessionárias responsáveis 
pelas INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO acessadas, contra os respectivos USUÁRIOS. 
 
2.29 
As TRANSMISSORAS deverão emitir, mensalmente, os documentos de cobrança dos valores 
cabíveis a cada ACESSANTE, de acordo com os valores constantes dos avisos de crédito emitidos pelo 
ONS. 
 
 
3 
CONEXÃO ÀS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO 
 
3.1 
Os ENCARGOS DE CONEXÃO serão de responsabilidade dos USUÁRIOS e deverão cobrir os 
custos incorridos com o projeto, a construção, os equipamentos, a medição, a operação e a 
manutenção das INSTALAÇÕES DE CONEXÃO. 
 
3.1.1 
Os ENCARGOS DE CONEXÃO mensais serão atribuídos aos ACESSANTES de forma proporcional 
às suas demandas máximas de potência em cada PONTO DE CONEXÃO e em função das
Assunto:
Acesso de consumidores  Seção:
5.2  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
48 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de consumidores 
Seção:  
5.2 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
49 de 114 
 
 
 
 
 
receitas estabelecidas pela ANEEL para as concessionárias responsáveis pelas referidas 
instalações, sendo calculados com base em duodécimos destas receitas. 
 
3.2 
As INSTALAÇÕES DE CONEXÃO poderão ter seu projeto e execução contratado com empresa 
de livre escolha do USUÁRIO, inclusive a própria TRANSMISSORA, observadas as normas técnicas e 
padrões da TRANSMISSORA e os requisitos do USUÁRIO. 
 
Conexão de CONSUMIDOR à REDE BÁSICA 
 
3.3 
A implementação das instalações de acesso de UNIDADE CONSUMIDORA à REDE BÁSICA, após 
ter sido publicada portaria do MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA – MME e emitido PARECER DE ACESSO 
pelo ONS, de que tratam respectivamente os incisos I e II do art. 2º do Decreto nº 5.597/2005, sendo 
que o PARECER DE ACESSO deverá considerar as demandas de potência e o cronograma utilizados no 
relatório técnico que fundamentou a portaria do MME, poderá ser realizada: 
 
a) 
pela DISTRIBUIDORA local; 
b) 
pela TRANSMISSORA responsável pelas INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO conectadas; ou 
c) 
diretamente pelo próprio CONSUMIDOR. 
 
3.4 
O acesso de UNIDADE CONSUMIDORA à REDE BÁSICA, com a implementação das suas 
INSTALAÇÕES DE CONEXÃO realizada pela TRANSMISSORA responsável pelas INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO conectadas ou diretamente pelo próprio CONSUMIDOR, será objeto de autorização a 
ser expedida pela ANEEL ao CONSUMIDOR, a partir da sua solicitação, a qual poderá incluir as 
instalações discriminadas nos incisos I a IV do artigo 4º do Decreto nº 5.597, de 2005, e relacionará as 
instalações que serão classificadas como REDE BÁSICA, as que serão de uso compartilhado, as que 
serão de uso exclusivo do autorizado e as que permanecerão de uso exclusivo dos ACESSANTES 
existentes. 
 
3.4.1 
A autorização terá prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, dentro do qual o 
CONSUMIDOR deverá solicitar a revisão ou a revalidação do PARECER DE ACESSO ao ONS e 
celebrar o CCT e CUST. 
 
3.5 
As INSTALAÇÕES DE CONEXÃO de UNIDADE CONSUMIDORA à REDE BÁSICA deverão observar 
os PROCEDIMENTOS DE REDE e os padrões técnicos da instalação de transmissão acessada. 
 
3.6 
 Na hipótese de conexão de CONSUMIDOR por meio da TRANSMISSORA responsável pelas 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO conectadas, a implementação das INSTALAÇÕES DE CONEXÃO será 
autorizada pela ANEEL à TRANSMISORA, conforme critérios estabelecidos no PROCEDIMENTOS DE 
REGULAÇÃO TARIFÁRIA – PRORET para implementação de REFORÇOS em INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO, e será remunerada pelo CONSUMIDOR.
Assunto:
Acesso de consumidores  Seção:
5.2  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
49 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de consumidores 
Seção:  
5.2 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
50 de 114 
 
 
 
 
 
3.7 
As UNIDADES CONSUMIDORAS já conectadas ao sistema de distribuição e que pretendam 
migrar, no todo ou em parte, para a REDE BÁSICA, somente serão autorizadas após a homologação 
pela ANEEL de instrumento contratual de ressarcimento à DISTRIBUIDORA, a ser celebrado entre esta 
e o CONSUMIDOR, conforme Resolução Normativa nº 473, de 24 de janeiro de 2012. 
 
3.8 
Na hipótese de conexão de CONSUMIDOR por meio da DISTRIBUIDORA local, a ANEEL 
estabelecerá o valor do ENCARGO DE CONEXÃO relativo às instalações da DISTRIBUIDORA, conforme 
estabelecido no Submódulo 6.3 do PRORET. 
 
3.8.1 
A DISTRIBUIDORA será responsável pela implantação das INSTALAÇÕES DE CONEXÃO pelo 
CONSUMIDOR e será remunerada por meio dos ENCARGOS DE CONEXÃO estabelecidos pela 
ANEEL. 
 
3.8.2 
O ENCARGO DE CONEXÃO relativo ao valor não amortizado das INSTALAÇÕES DE CONEXÃO 
do CONSUMIDOR que venham a ser transferidas à TRANSMISSORA, deverá ser ressarcido à 
DISTRIBUIDORA pelo CONSUMIDOR que celebrou o CCD, conforme acordo a ser 
estabelecido previamente à transferência das instalações. 
 
3.8.3 
A conexão de UNIDADE CONSUMIDORA deverá observar as disposições deste Módulo 
relativas à conexão em subestação ou seccionamento de linha de transmissão da REDE 
BÁSICA e à desconexão. 
 
3.8.4 
Aplica-se o disposto neste item às atuais UNIDADES CONSUMIDORAS com conexão em nível 
de tensão igual ou superior a 230 kV cujas INSTALAÇÕES DE CONEXÃO sejam de 
responsabilidade de DISTRIBUIDORA. 
 
3.9 
Aplica-se o disposto nesta seção às atuais UNIDADES CONSUMIDORAS com conexão em nível 
de tensão igual ou superior a 230 kV cujas INSTALAÇÕES DE CONEXÃO sejam de responsabilidade de 
TRANSMISSORA ou do próprio CONSUMIDOR, mas que tenham celebrado CUSD. 
 
Conexão por Meio de Seccionamento de Linha de Transmissão de REDE BÁSICA 
 
3.10 
Quando a conexão se der por meio de seccionamento de linha de transmissão da REDE 
BÁSICA, o novo barramento, as novas entradas de linhas e as extensões de linhas associadas ao 
seccionamento e os eventuais REFORÇOS e modificações na própria linha de transmissão e nas 
respectivas entradas de linhas serão classificados como integrantes da REDE BÁSICA. 
 
3.10.1 
O ACESSANTE poderá, a seu critério e mediante manifestação formal em até 90 (noventa) dias 
após a emissão do PARECER DE ACESSO, implementar o barramento, as entradas e as 
extensões de linhas associados ao seccionamento, devendo, neste caso, transferi-los à 
TRANSMISSORA responsável pela linha seccionada, para fins de vinculação à respectiva 
concessão e integração à REDE BÁSICA, definindo no respectivo CCT, entre outros aspectos,
Assunto:
Acesso de consumidores  Seção:
5.2  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
50 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de consumidores 
Seção:  
5.2 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
51 de 114 
 
 
 
 
 
a responsabilidade do ACESSANTE pela transferência de sobressalentes, ferramentas e 
acessórios necessários à operação e manutenção, incluindo treinamento correspondente. 
 
a) 
As transferências previstas não geram direito à indenização ao ACESSANTE empreendedor das 
instalações; 
b) 
O ACESSANTE deverá elaborar o projeto básico e o executivo, além de especificar os 
equipamentos a serem integrados à REDE BÁSICA, em estrita observância aos 
PROCEDIMENTOS DE REDE e às normas e padrões técnicos da concessionária acessada; 
c) 
A TRANSMISSORA responsável pela linha seccionada deverá verificar a conformidade das 
especificações e dos projetos elaborados pelo ACESSANTE e participar do respectivo 
comissionamento, de forma a não comprometer o cumprimento do cronograma de 
implantação das citadas instalações, sendo os custos dessas atividades ressarcidos pelo 
ACESSANTE ou grupo de ACESSANTES, quando o acesso for realizado por meio de 
INSTALAÇÃO DE INTERESSE RESTRITO compartilhada, no valor calculado conforme 
percentuais máximos apresentados nas Tabelas 3 e 4 aplicados sobre o Valor Novo de 
Reposição – VNR das instalações transferidas, calculado com base no Banco de Preços de 
Referência ANEEL; 
d) 
Será estabelecida parcela adicional da RAP em favor da TRANSMISSORA responsável pela 
linha seccionada, destinada a remunerar os custos de referência para a operação e 
manutenção das instalações transferidas, a ser considerada no cálculo da TARIFA DE USO DO 
SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA REDE BÁSICA – TUST-RB; 
e) 
As transferências ocorrerão pelo custo de construção efetivamente realizado conforme 
informado pelo cedente; e 
f) 
As transferências dar-se-ão de forma não onerosa para a TRANSMISSORA responsável pela 
linha seccionada, devendo ser registradas no ativo imobilizado da cessionária, tendo como 
contrapartida Obrigações Vinculadas à Concessão do Serviço Público de Energia Elétrica 
(Obrigações Especiais). 
 
3.10.2 
As INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO que não forem implementadas pelo ACESSANTE serão 
autorizadas em favor da referida TRANSMISSORA, devendo: 
 
a) 
O ACESSANTE responder pelo pagamento, por meio de CCT, do valor correspondente à 
remuneração do investimento e respectiva depreciação anual referentes às instalações 
autorizadas; e  
b) 
Ser estabelecida parcela adicional da RAP, em favor da TRANSMISSORA responsável pela linha 
seccionada, destinada a cobrir os custos de referência para a operação e manutenção das 
instalações autorizadas, a ser considerada no cálculo da TUST-RB. 
 
Conexão em Subestação de REDE BÁSICA
Assunto:
Acesso de consumidores  Seção:
5.2  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
51 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de consumidores 
Seção:  
5.2 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
52 de 114 
 
 
 
 
 
 
3.11 
Em caso de conexão à REDE BÁSICA em subestação existente, atribui-se à concessionária de 
transmissão responsável pela instalação a responsabilidade pela implementação de eventuais 
REFORÇOS na própria subestação. 
 
3.12 
Quando a conexão se der em barramento de subestação de REDE BÁSICA existente, o 
ACESSANTE será responsável pelo pagamento, por meio de CCT, do valor correspondente à 
remuneração e respectiva depreciação anual de eventuais adequações, específicas ao acesso, 
referentes aos sistemas de telecomunicação, proteção, comando e controle, além dos ENCARGOS DE 
CONEXÃO definidos na regulação associada a REFORÇOS e MELHORIAS em INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO, facultando-se acordo entre as partes a fim de que seja implementada a referida 
conexão. 
 
3.13 
Quando o ACESSANTE implementar a conexão em barramento de subestação de REDE BÁSICA 
existente, a TRANSMISSORA responsável pelas instalações deverá verificar a conformidade das 
especificações e dos projetos e participar do respectivo comissionamento de forma a não 
comprometer o cumprimento do cronograma de implantação das citadas instalações, sendo os custos 
dessas atividades ressarcidos pelo ACESSANTE ou grupo de ACESSANTES, quando o acesso for realizado 
por meio de INSTALAÇÃO DE INTERESSE RESTRITO compartilhada, no valor calculado conforme 
percentuais máximos apresentados nas Tabelas 3 e 4 aplicados sobre o Valor Novo de Reposição – VNR 
das entradas de linha ou módulos de conexão de equipamentos associados à conexão e implantados 
na subestação acessada, calculado com base no Banco de Preços de Referência ANEEL. 
 
Conexão por Meio de Seccionamento ou Derivação de Linha de Transmissão Integrante das DIT 
 
3.14 
No caso de conexão às DIT por meio de seccionamento de linha, o ACESSANTE, a seu critério 
e mediante manifestação formal até 90 (noventa) dias após a emissão do PARECER DE ACESSO pelo 
ONS, poderá implementar o módulo geral, o barramento, o módulo de manobra para sua conexão, as 
entradas e as extensões de linha, associados ao seccionamento, sendo que: 
 
a) 
O ACESSANTE deverá elaborar o projeto básico e o executivo, além de especificar os 
equipamentos, em observância aos PROCEDIMENTOS DE REDE, ao PRODIST e às normas e 
padrões técnicos das concessionárias ou permissionárias para as quais serão transferidas as 
instalações; 
b) 
O ACESSANTE deverá, sem direito à indenização, transferir à TRANSMISSORA responsável pela 
linha seccionada, para fins de vinculação à respectiva concessão, as entradas e as extensões 
de linha associadas ao seccionamento, os equipamentos necessários para adequações nos 
terminais da linha seccionada, referentes aos sistemas de telecomunicação, proteção, 
comando e controle, e sobressalentes necessários à manutenção das instalações a serem 
transferidas; 
c) 
A TRANSMISSORA responsável pela linha seccionada deverá verificar a conformidade das 
especificações e projetos, acompanhar a implantação do empreendimento, participar do
Assunto:
Acesso de consumidores  Seção:
5.2  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
52 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de consumidores 
Seção:  
5.2 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
53 de 114 
 
 
 
 
 
comissionamento das instalações que serão vinculadas à sua concessão e instalar os 
equipamentos necessários para adequações nos terminais da linha seccionada, referentes aos 
sistemas de telecomunicação, proteção, comando e controle, de forma a não comprometer 
o cumprimento do cronograma de implantação, sendo essas atividades ressarcidas pelo 
ACESSANTE ou grupo de ACESSANTES, quando o acesso for realizado por meio de 
INSTALAÇÃO DE INTERESSE RESTRITO compartilhada, no valor calculado conforme 
percentuais máximos apresentados nas Tabelas 3 e 4 aplicados sobre o Valor Novo de 
Reposição – VNR dos ativos transferidos, calculado com base no Banco de Preços de 
Referência ANEEL; 
d) 
Será estabelecida parcela adicional da RAP, a ser considerada no cálculo da TARIFA DE USO 
DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO – TUST, destinada a remunerar os custos de referência para a 
operação e manutenção das instalações transferidas em favor da TRANSMISSORA responsável 
pela linha seccionada, a qual fará jus à respectiva parcela a partir da data de entrada em 
operação das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO ou de celebração do instrumento contratual 
de transferência, o que ocorrer por último; 
e) 
O ACESSANTE deverá, sem direito à indenização, transferir à DISTRIBUIDORA responsável pela 
área relativa ao acesso, para fins de vinculação à respectiva concessão ou permissão, o 
módulo geral, o barramento e o módulo de manobra para conexão; 
f) 
A DISTRIBUIDORA responsável pela área relativa ao acesso deverá verificar a conformidade 
das especificações e projetos e participar do comissionamento das instalações que serão 
vinculadas à sua concessão ou permissão, de forma a não comprometer o cumprimento do 
cronograma de implantação, não cabendo cobrança pela execução destes serviços; 
g) 
O ACESSANTE deverá celebrar CUSD e CCD com a DISTRIBUIDORA responsável pela área 
relativa ao acesso; 
h) 
A DISTRIBUIDORA se tornará ACESSANTE à DIT e deverá celebrar CCT com a TRANSMISSORA 
responsável pela linha seccionada; 
i) 
Os custos de referência para operação e manutenção das instalações transferidas à 
DISTRIBUIDORA serão considerados no cálculo da TARIFA DE USO DO SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇÃO – TUSD; e 
j) 
As transferências ocorrerão pelo custo de construção efetivamente realizado, sendo estes 
custos informados pelo cedente, e se darão de forma não onerosa para a concessionária ou 
permissionária, devendo ser registradas no ativo imobilizado da cessionária e ter como 
contrapartida Obrigações Vinculadas à Concessão do Serviço Público de Energia Elétrica 
(Obrigações Especiais). 
 
3.15 
No caso de conexão às DIT por meio de seccionamento de linha, as INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO que não forem implementadas pelo ACESSANTE serão autorizadas em favor da
Assunto:
Acesso de consumidores  Seção:
5.2  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
53 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de consumidores 
Seção:  
5.2 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
54 de 114 
 
 
 
 
 
TRANSMISSORA responsável pela linha, que deverá implementar as respectivas instalações após 
celebração do CCT e do CUSD. 
 
a) 
As INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO a serem implementadas compreendem a implementação 
do módulo geral, do barramento, do módulo de manobra para conexão do ACESSANTE, das 
entradas e extensões de linha, e das adequações nos terminais da linha seccionada referentes 
aos sistemas de telecomunicação, proteção, comando e controle; 
b) 
O ACESSANTE, por meio CCT, deverá responder pela remuneração do investimento e da 
respectiva depreciação anual referente às instalações autorizadas; e 
c) 
Será estabelecida parcela adicional da RAP em favor da TRANSMISSORA responsável pela 
linha seccionada, destinada a cobrir os custos de referência para a operação e manutenção 
das instalações autorizadas, a ser considerada no cálculo da TUST. 
 
3.16 
A conexão por meio derivação de linha integrante das DIT é uma opção do ACESSANTE, e só 
pode ser negada se tecnicamente inviável. 
 
 
Conexão em Subestação Integrante das DIT 
 
3.17 
A conexão em barramento integrante das DIT será autorizada à concessionária de transmissão 
proprietária do barramento existente, sendo facultado acordo entre as partes para a implementação 
pelo ACESSANTE da conexão e das adequações específicas ao acesso, referentes aos sistemas de 
telecomunicação, proteção, comando e controle, mediante comunicação formal das partes à ANEEL 
até 90 (noventa) dias após a emissão do PARECER DE ACESSO pelo ONS. 
 
a) 
O ACESSANTE deverá celebrar CCT com a TRANSMISSORA responsável pelas instalações e 
CUSD com a DISTRIBUIDORA responsável pela área relativa ao acesso; 
b) 
Quando o ACESSANTE implementar a conexão, a TRANSMISSORA responsável pelas 
instalações deverá verificar a conformidade das especificações e projetos, participar do 
comissionamento das instalações necessárias à conexão, de forma a não comprometer o 
cumprimento do cronograma de implantação, sendo essas atividades ressarcidas pelo 
ACESSANTE ou grupo de ACESSANTES, quando o acesso for realizado por meio de 
INSTALAÇÃO DE INTERESSE RESTRITO compartilhada, no valor calculado conforme 
percentuais máximos apresentados nas Tabelas 1 e 2 aplicados sobre o Valor Novo de 
Reposição – VNR das entradas de linha ou módulos de conexão de equipamentos associados 
à conexão e implantados na subestação acessada, calculado com base no Banco de Preços de 
Referência ANEEL. 
 
3.18 
No caso de conexão às DIT por meio de conexão em barramento existente, as INSTALAÇÕES 
DE TRANSMISSÃO que não forem implementadas pelo ACESSANTE serão autorizadas à TRANSMISSORA
Assunto:
Acesso de consumidores  Seção:
5.2  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
54 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de consumidores 
Seção:  
5.2 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
55 de 114 
 
 
 
 
 
responsável pelo barramento existente e deverá ter a implementação das respectivas instalações 
precedida de celebração do CCT e do CUSD, atribuindo-se à TRANSMISSORA responsável pela 
subestação existente a responsabilidade pela implementação de REFORÇOS na própria subestação. 
 
a) 
O ACESSANTE, por meio de CCT, deverá responder pela remuneração e respectiva 
depreciação anual de adequações, específicas ao acesso, referentes aos sistemas de 
telecomunicação, proteção, comando e controle. 
 
Conexão por Meio de INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE INTERESSE EXCLUSIVO DE CENTRAIS DE 
GERAÇÃO PARA CONEXÃO COMPARTILHADA – ICG 
 
3.19 
A conexão de UNIDADE CONSUMIDORA à INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE INTERESSE 
EXCLUSIVO DE CENTRAIS DE GERAÇÃO PARA CONEXÃO COMPARTILHADA – ICG será realizada por 
intermédio das concessionárias ou permissionárias de distribuição. 
 
Conexão por meio de INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS A 
INTERLIGAÇÕES INTERNACIONAIS 
 
3.20 
A conexão à REDE BÁSICA por meio de INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO em tensão igual ou 
superior a 230 kV classificadas como INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
DESTINADAS A INTERLIGAÇÕES INTERNACIONAIS – ITI – deve observar os mesmos requisitos aplicáveis 
à conexão em instalações de REDE BÁSICA. 
 
 
4 
CONTRATAÇÃO DE USO 
 
4.1 
Os EUST são devidos por todos os USUÁRIOS a partir do produto entre as TUST e os MUST, 
por PONTO DE CONEXÃO e horário de contratação.  
 
4.1.1 
Os MUST são determinados pelo maior valor entre o contratado e o verificado por medição 
de potência elétrica em cada PONTO DE CONEXÃO e horário de contratação. 
 
4.1.2 
As diferenças entre os MUST contratados e verificados por medição serão apuradas na 
avaliação da eficiência da contratação do uso do sistema de transmissão de que trata este 
Módulo. 
 
4.2 
A TUST-RB será aplicável a todos os USUÁRIOS do SIN e calculada conforme descrito nas 
Regras de Transmissão e no PRORET, e levará em conta as parcelas da RAP associadas às instalações 
de REDE BÁSICA e ITI.
Assunto:
Acesso de consumidores  Seção:
5.2  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
55 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de consumidores 
Seção:  
5.2 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
56 de 114 
 
 
 
 
 
4.2.1 
O ONS será o responsável pela apuração, administração da cobrança e liquidação dos serviços 
e EUST a que se refere a TUST-RB. 
 
Da Contratação de Uso do Sistema de Transmissão em Caráter Permanente 
 
4.3 
Os CUST celebrados em caráter permanente por UNIDADES CONSUMIDORAS e 
AUTOPRODUTORES com carga maior que geração deverão conter os MUST para 4 (quatro) anos civis 
subsequentes. 
 
4.3.1 
A contratação do uso do sistema de transmissão dar-se-á para o horário de ponta e para o 
horário fora de ponta. 
 
a) 
O horário de ponta a ser considerado para a contratação do uso do sistema de transmissão é 
aquele estabelecido para a área de concessão ou permissão de distribuição em que se localiza 
a conexão da UNIDADE CONSUMIDORA ou AUTOPRODUTOR com carga maior que geração. 
 
4.3.2 
Os MUST contratados por UNIDADES CONSUMIDORAS e AUTOPRODUTORES com carga maior 
que geração deverão ser os máximos montantes anuais de demanda de potência elétrica, 
por PONTO DE CONEXÃO e horário de contratação. 
 
4.3.3 
As UNIDADES CONSUMIDORAS ou AUTOPRODUTORES com carga maior que a geração cujo 
acesso tenha sido realizado de acordo com o Decreto nº 5.597, de 28 de novembro de 2005, 
deverão contratar no mínimo os MUST que constam no estudo de mínimo custo global que 
motivou a emissão da Portaria do MME, a partir do início de execução do CUST. 
 
4.3.4 
É livre a declaração de MUST do quarto ano. 
 
4.3.5 
Os MUST para os 4 (quatro) anos civis deverão ser informados ao ONS até o dia 31 de outubro 
de cada ano, para vigorar a partir de 1º de janeiro do ano subsequente. 
 
a) 
Caso os MUST não sejam informados até 31 de outubro do ano corrente, para todos os 
efeitos, serão considerados os valores constantes do CUST vigente, bem como será 
considerado o valor contratado para o terceiro ano como o de contratação para o quarto ano, 
devendo constar no CUST cláusula com previsão deste mecanismo de renovação automática. 
 
4.3.6 
Os MUST solicitados poderão estar sujeitos a restrições do sistema de transmissão em regime 
normal de operação por até 3 (três) anos subsequentes à contratação, sendo que as 
limitações deverão estar indicadas no respectivo PARECER DE ACESSO e as soluções incluídas 
no PLANO DE AMPLIAÇÕES E REFORÇOS – PAR. 
 
4.3.7 
Em caso de descontratação de um PONTO DE CONEXÃO, os EUST devidos serão calculados 
multiplicando-se a TUST vigente no mês subsequente à descontratação e os MUST
Assunto:
Acesso de consumidores  Seção:
5.2  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
56 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de consumidores 
Seção:  
5.2 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
57 de 114 
 
 
 
 
 
descontratados, por horário de contratação, até o fim do período de contratação, sendo que 
a liquidação ocorrerá na primeira apuração mensal de serviços e encargos subsequente. 
 
4.3.8 
Em caso de rescisão do CUST, os EUST devidos serão calculados, por PONTO DE CONEXÃO, 
multiplicando-se a TUST vigente no mês subsequente à rescisão e os MUST rescindidos, por 
horário de contratação, até o fim do período de contratação, sendo que a liquidação 
ocorrerá na primeira apuração mensal de serviços e encargos subsequente. 
 
4.4 
Os MUST de contratos em caráter permanente de UNIDADES CONSUMIDORAS, 
AUTOPRODUTORES com carga maior que geração e DISTRIBUIDORAS poderão ser aumentados 
mediante PARECER DE ACESSO específico. 
 
4.4.1 
Fica limitada a solicitação de até 4 (quatro) aumentos de MUST, por PONTO DE CONEXÃO e 
período de contratação, para o ano civil em curso. 
 
4.4.2 
A solicitação de aumento de MUST deve observar antecedência mínima de 90 (noventa) dias 
em relação à data de início do aumento pretendido. 
 
4.5 
Os MUST de contratos em caráter permanente de UNIDADES CONSUMIDORAS e 
AUTOPRODUTORES com carga maior que geração poderão ser reduzidos. 
 
4.5.1 
Reduções de até 10% (dez por cento) ao ano por PONTO DE CONEXÃO, se darão de forma não 
onerosa, tendo como base o montante previamente contratado para o mesmo ano civil e 
para os 3 (três) anos civis subsequentes; 
 
a) 
É permitida a redução de MUST de forma não onerosa em valor superior a 10% (dez por cento) 
para as UNIDADES CONSUMIDORAS e AUTOPRODUTORES com carga maior que geração, 
quando a incorporação de INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO à REDE BÁSICA de que trata o art. 
5º do Decreto nº 5.597, de 2005, implicar em alteração de PONTO DE CONEXÃO. 
 
4.5.2 
Reduções em valores superiores a 10% (dez por cento) por PONTO DE CONEXÃO, se darão de 
forma onerosa, em relação ao montante previamente contratado para o mesmo ano civil e 
para os 3 (três) anos civis subsequentes. 
 
a) 
Os EUST devidos à redução de forma onerosa do MUST contratado serão calculados 
multiplicando-se a TUST vigente no primeiro mês da redução onerosa e o MUST a ser reduzido 
que exceder 10% (dez por cento), por horário de contratação, até o final do terceiro ano civil 
subsequente, sendo que a liquidação ocorrerá na primeira apuração mensal de serviços e 
encargos subsequente. 
 
4.5.3 
É vedada a redução do MUST por UNIDADES CONSUMIDORAS ou AUTOPRODUTORES com 
carga maior que geração cujo acesso tenha sido realizado de acordo com o Decreto nº 5.597,
Assunto:
Acesso de consumidores  Seção:
5.2  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
57 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de consumidores 
Seção:  
5.2 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
58 de 114 
 
 
 
 
 
de 2005, por período equivalente ao horizonte de planejamento que motivou a emissão da 
Portaria do MME, a partir do início de execução do CUST. 
 
4.5.4 
As reduções de MUST contratado não se aplicam ao ciclo tarifário da transmissão vigente no 
momento da solicitação. 
 
a) 
Fica permitida a realocação de MUST, dentro do ciclo tarifário, entre UNIDADES 
CONSUMIDORAS, AUTOPRODUTORES com carga maior que geração e DISTRIBUIDORAS com 
CUST distintos contratados em um mesmo PONTO DE CONEXÃO. 
 
4.5.5 
Acordos bilaterais ou multilaterais para diferimento de EUST entre USUÁRIOS e 
TRANSMISSORAS não serão considerados para avaliação do equilíbrio econômico-financeiro 
das concessões de transmissão. 
 
4.6 
Quando da implantação de unidades geradoras em instalações de AUTOPRODUTOR, será 
permitida a adequação do MUST contratado em caráter permanente na modalidade consumo, ou sua 
substituição por aquele em caráter permanente na modalidade geração. 
 
4.7 
A antecipação da data de início de execução do CUST será aprovada diretamente pelo ONS, 
desde que haja disponibilidade no SIN, mediante emissão de PARECER DE ACESSO específico. 
 
4.8 
A data de início de execução do CUST em caráter permanente poderá ser postergada 
mediante solicitação ao ONS até o dia 31 de março anterior ao ciclo tarifário da data originalmente 
contratada, com cópia à ANEEL, desde que não tenha havido investimentos na rede associados ao 
acesso solicitado. 
 
4.8.1 
É vedada a postergação para o CUST em execução na data de solicitação. 
 
4.8.2 
A eventual postergação da data de contratação do uso do sistema de transmissão que tenha 
sido antecipada observará o disposto neste item. 
 
4.9 
No mês de início de execução de cada ponto de contratação do CUST, os EUST em caráter 
permanente serão devidos a partir do dia contratado. 
 
Da Restrição de Uso do Sistema de Transmissão 
 
4.10 
Caso haja restrição ao MUST contratado causada por ATRASO NA ENTRADA EM OPERAÇÃO 
das instalações sob responsabilidade de TRANSMISSORA necessárias ao acesso do USUÁRIO, os EUST 
serão devidos em relação à CAPACIDADE OPERATIVA DE LONGA DURAÇÃO disponível, conforme 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO – CPST, não se aplicando este item quando 
da indisponibilidade de INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO que já estejam integradas ao SIN.
Assunto:
Acesso de consumidores  Seção:
5.2  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
58 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de consumidores 
Seção:  
5.2 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
59 de 114 
 
 
 
 
 
Da Contratação de Uso do Sistema de Transmissão em Caráter Flexível ou de Reserva de Capacidade 
 
4.11 
Caracteriza-se como contratação do uso do sistema de transmissão em caráter flexível ou de 
reserva de capacidade o uso de capacidade remanescente do sistema de transmissão por tempo 
determinado. 
 
4.11.1 
O uso do sistema de transmissão em caráter flexível é aquele realizado provisoriamente por 
UNIDADES CONSUMIDORAS e AUTOPRODUTORES com carga maior que geração para 
suprimento de montante adicional ao contratado em caráter permanente. 
 
4.11.2 
O uso do sistema de transmissão em caráter de reserva de capacidade é aquele realizado 
provisoriamente por CENTRAL GERADORA ou AUTOPRODUTOR para suprimento a uma ou 
mais UNIDADES CONSUMIDORAS diretamente conectadas às suas INSTALAÇÕES DE 
INTERESSE RESTRITO, quando da ocorrência de interrupções ou reduções temporárias na 
geração de energia elétrica, mediante solicitação formal do uso para o ONS. 
 
4.12 
A contratação do uso do sistema de transmissão em caráter flexível ou de reserva de 
capacidade deverá ser precedida de avaliação da capacidade remanescente no sistema de transmissão 
em PARECER DE ACESSO, que deverá considerar para o período de contratação pretendido os mesmos 
critérios e condições aplicáveis à contratação em caráter permanente, e realizada da seguinte forma: 
 
a) 
Com a assinatura de CUST em caráter flexível entre o ONS e UNIDADES CONSUMIDORAS, 
AUTOPRODUTORES com carga maior que geração ou DISTRIBUIDORAS, por horário de 
contratação, considerando separadamente cada PONTO DE CONEXÃO à REDE BÁSICA e 
vigência até no máximo o fim do ano civil de contratação, devendo ser contratado 
simultaneamente à contratação em caráter permanente; 
b) 
Com a assinatura de CUST em caráter de reserva de capacidade entre o ONS e a CENTRAL 
GERADORA ou AUTOPRODUTOR, para suprimento de uma ou mais UNIDADES 
CONSUMIDORAS diretamente conectadas às suas INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO, por 
horário de contratação, considerando separadamente cada PONTO DE CONEXÃO à REDE 
BÁSICA e vigência de até um ano; 
c) 
O MUST contratado em caráter flexível ou de reserva de capacidade deve ser único para cada 
CUST, por PONTO DE CONEXÃO e horário de contratação; 
d) 
As TUST aplicáveis à contratação em caráter flexível para o horário de ponta, 𝑇𝑈𝑆𝑇𝑃−𝑓𝑙𝑒𝑥í𝑣𝑒𝑙, 
em R$/kW.mês, e fora de ponta, 𝑇𝑈𝑆𝑇𝐹𝑃−𝑓𝑙𝑒𝑥í𝑣𝑒𝑙, em R$/kW.mês, serão estabelecidas a partir 
das TUST calculadas para os contratos em caráter permanente de acordo com a Eq. 8 e Eq. 9: 
 
𝑇𝑈𝑆𝑇𝑃−𝑓𝑙𝑒𝑥í𝑣𝑒𝑙= 𝑇𝑈𝑆𝑇𝑃−𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒⋅𝑘𝑃−𝑓𝑙𝑒𝑥í𝑣𝑒𝑙 
Eq. 8
Assunto:
Acesso de consumidores  Seção:
5.2  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
59 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de consumidores 
Seção:  
5.2 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
60 de 114 
 
 
 
 
 
𝑇𝑈𝑆𝑇𝐹𝑃−𝑓𝑙𝑒𝑥í𝑣𝑒𝑙= 𝑇𝑈𝑆𝑇𝐹𝑃−𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒⋅𝑘𝐹𝑃−𝑓𝑙𝑒𝑥í𝑣𝑒𝑙 
Eq. 9 
 
Onde: 
𝑘𝑃−𝑓𝑙𝑒𝑥í𝑣𝑒𝑙= (𝑀𝑈𝑆𝑇𝑃−𝑓𝑙𝑒𝑥í𝑣𝑒𝑙+ 𝑀𝑈𝑆𝑇𝑃−𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒) (𝑀𝑈𝑆𝑇𝑃−𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒)
⁄
 
𝑘𝐹𝑃−𝑓𝑙𝑒𝑥í𝑣𝑒𝑙= (𝑀𝑈𝑆𝑇𝐹𝑃−𝑓𝑙𝑒𝑥í𝑣𝑒𝑙+ 𝑀𝑈𝑆𝑇𝐹𝑃−𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒) (𝑀𝑈𝑆𝑇𝐹𝑃−𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒)
⁄
 
𝑀𝑈𝑆𝑇𝑃−𝑓𝑙𝑒𝑥í𝑣𝑒𝑙: MUST contratado para o horário de ponta em caráter flexível, em kW; 
𝑀𝑈𝑆𝑇𝑃−𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒: MUST contratado para o horário de ponta em caráter permanente, 
em kW; 
𝑀𝑈𝑆𝑇𝐹𝑃−𝑓𝑙𝑒𝑥í𝑣𝑒𝑙: MUST contratado para o horário fora de ponta em caráter flexível, em 
kW; e 
𝑀𝑈𝑆𝑇𝐹𝑃−𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒: MUST contratado para o horário fora de ponta em caráter 
permanente, em kW. 
 
e) 
As TUST aplicáveis à contratação em caráter de reserva de capacidade ficam estabelecidas em 
valor igual a 2 (duas) vezes a tarifa do ciclo tarifário vigente em cada PONTO DE CONEXÃO 
para a contratação em caráter permanente da UNIDADE CONSUMIDORA, por horário de 
contratação; e 
f) 
Os EUST referentes às contratações em caráter flexível por UNIDADES CONSUMIDORAS ou 
AUTOPRODUTORES com carga maior que geração serão devidos em base mensal e nos meses 
em que ocorrer o uso, por horário de contratação, e sobre o MUST total contratado em 
caráter flexível. 
g) 
Os EUST referentes às contratações em caráter de reserva de capacidade serão devidos 
apenas nos dias em que ocorrer o uso, por horário de contratação, e sobre o MUST total 
contratado em caráter de reserva de capacidade. 
 
4.13 
O CUST em caráter flexível ou de reserva de capacidade poderá ser renovado mediante 
solicitação do USUÁRIO, com emissão de novo PARECER DE ACESSO a cada renovação. 
 
4.14 
Fica vedada a contratação ou renovação de CUST em caráter flexível ou de reserva de 
capacidade quando necessária a implantação de AMPLIAÇÕES ou REFORÇOS nos sistemas de 
transmissão ou de distribuição. 
 
4.15 
A contratação do uso do sistema de transmissão em caráter permanente será priorizada em 
relação à contratação em caráter flexível e de reserva de capacidade, situação na qual o ONS informará 
ao USUÁRIO que contratou em caráter flexível ou de reserva de capacidade da rescisão do contrato 
com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
Assunto:
Acesso de consumidores  Seção:
5.2  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
60 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de consumidores 
Seção:  
5.2 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
61 de 114 
 
 
 
 
 
4.16 
Fica vedada a contratação de MUST em caráter flexível em valor superior aos MUST 
contratados em caráter permanente. 
 
4.17 
Na hipótese de, em um determinado ciclo tarifário, o número acumulado de dias em que 
houve utilização da contratação em caráter de reserva de capacidade ultrapassar 60 (sessenta) dias, as 
tarifas aplicáveis ao cálculo do EUST mensal pelo uso da reserva de capacidade relativo aos dias 
excedentes serão de valor igual a 4 (quatro) vezes as TUST estabelecidas para os horários de ponta e 
fora de ponta. 
 
4.18 
UNIDADES CONSUMIDORAS quando diretamente conectadas a INSTALAÇÕES DE INTERESSE 
RESTRITO de CENTRAL GERADORA ou AUTOPRODUTOR deverão contratar o uso do sistema de 
transmissão e poderão declarar MUST nulo desde que as CENTRAIS GERADORAS ou 
AUTOPRODUTORES celebrem CUST em caráter de reserva de capacidade para atendimento da 
demanda da UNIDADE CONSUMIDORA. 
 
4.19 
Os MUST contratados em caráter de reserva de capacidade estão limitados à potência 
instalada da CENTRAL GERADORA ou AUTOPRODUTOR contratante. 
 
4.20 
Os USUÁRIOS são responsáveis pela instalação do SMF necessário à contabilização e ao 
faturamento do uso em caráter de reserva de capacidade que eles contratam. 
 
4.21 
O processo de contratação do uso em caráter flexível ou de reserva de capacidade deverá 
cumprir os seguintes prazos: 
 
a) 
Solicitação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias em relação à data de início de uso 
pretendida, podendo ser reduzida a pedido do USUÁRIO e a critério do ONS, e não superior a 
180 (cento e oitenta) dias; e 
b) 
Emissão de PARECER DE ACESSO em até 25 (vinte e cinco) dias, contados da data de admissão 
da solicitação de acesso. 
 
4.22 
A energia elétrica destinada ao uso em caráter de reserva de capacidade, em 𝑀𝑊⋅ℎ, salvo 
os casos em que a CENTRAL GERADORA ou AUTOPRODUTOR for participante do MECANISMO DE 
REALOCAÇÃO DE ENERGIA – MRE, deverá ser adquirida pelo USUÁRIO por meio de uma das seguintes 
formas: 
 
a) 
No AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE – ACL, por meio de contratos bilaterais livremente 
negociados, sendo que neste caso deverá aderir à CCEE ou ser representado por USUÁRIO 
integrante; 
b) 
No mercado de curto prazo ao PREÇO DE LIQUIDAÇÃO DE DIFERENÇAS – PLD, quando o 
USUÁRIO tiver garantia física definida, sendo que neste caso deverá aderir à CCEE ou ser 
representado por USUÁRIO integrante; ou
Assunto:
Acesso de consumidores  Seção:
5.2  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
61 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de consumidores 
Seção:  
5.2 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
62 de 114 
 
 
 
 
 
c) 
Junto à DISTRIBUIDORA em cuja área de concessão ou permissão localiza-se o USUÁRIO, a 
critério da DISTRIBUIDORA, devendo ser aplicadas as condições reguladas. 
 
Da Eficiência da Contratação do Uso do Sistema de Transmissão 
 
4.23 
Será aplicada tarifa de ultrapassagem de valor igual a 3 (três) vezes a TUST estabelecida para 
cada horário de contratação. 
 
4.23.1 
A tarifa de ultrapassagem será aplicada, por PONTO DE CONEXÃO, à demanda superior ao 
somatório de 105% (cento e cinco por cento) do MUST contratado em caráter permanente, 
do MUST contratado em caráter flexível e do MUST contratado em caráter de reserva de 
capacidade. 
 
4.23.2 
A execução dos MUST em caráter flexível e de reserva de capacidade, por PONTO DE 
CONEXÃO e horário de contratação, deverá ser realizada quando a demanda máxima mensal 
medida for superior a 105% (cento e cinco por cento) do MUST contratado em caráter 
permanente. 
 
4.23.3 
Nos meses em que houver a ultrapassagem de demanda associada a UNIDADE 
CONSUMIDORA ou AUTOPRODUTOR com carga maior que geração, o ONS apurará a parcela 
de ineficiência por ultrapassagem da forma apresentada na Eq. 10, sendo o valor verificado 
encaminhado pelo ONS até o 16º dia útil do mês subsequente ao da ocorrência para os 
respectivos USUÁRIOS para contestação em um prazo de 10 dias úteis e será identificado à 
parte dos EUST e destinado à modicidade da TUST-RB. 
 
𝑃𝐼𝑈𝑈𝐶= 3 ⋅∑{[𝐷𝑚𝑎𝑥−𝑃(𝑖)
𝑖
−(1,05 ⋅𝑀𝑈𝑆𝑇𝑃−𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒(𝑖) + 𝑀𝑈𝑆𝑇𝑃−𝑓𝑙𝑒𝑥í𝑣𝑒𝑙(𝑖)
+ 𝑀𝑈𝑆𝑇𝑃−𝑅𝐶(𝑖))] ⋅𝑇𝑈𝑆𝑇−𝑅𝐵𝑃(𝑖)} + 3
⋅∑{[𝐷𝑚𝑎𝑥−𝐹𝑃(𝑖)
𝑖
−(1,05 ⋅𝑀𝑈𝑆𝑇𝐹𝑃−𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒(𝑖) + 𝑀𝑈𝑆𝑇𝐹𝑃−𝑓𝑙𝑒𝑥í𝑣𝑒𝑙(𝑖)
+ 𝑀𝑈𝑆𝑇𝐹𝑃−𝑅𝐶(𝑖))] ⋅𝑇𝑈𝑆𝑇−𝑅𝐵𝐹𝑃(𝑖)} 
Eq. 10 
 
Onde: 
𝑃𝐼𝑈𝑈𝐶: parcela de ineficiência por ultrapassagem a ser cobrada da UNIDADE 
CONSUMIDORA e do AUTOPRODUTOR com carga maior que geração, em R$, quando 
seu valor for maior que zero;
Assunto:
Acesso de consumidores  Seção:
5.2  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
62 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de consumidores 
Seção:  
5.2 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
63 de 114 
 
 
 
 
 
𝐷𝑚𝑎𝑥−𝑃(𝑖): demanda máxima mensal medida no PONTO DE CONEXÃO i, em kW; 
𝑀𝑈𝑆𝑇𝑃−𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒(𝑖): MUST contratado em caráter permanente no PONTO DE 
CONEXÃO i no horário de ponta, em kW; 
𝑀𝑈𝑆𝑇𝑃−𝑓𝑙𝑒𝑥í𝑣𝑒𝑙(𝑖): MUST contratado em caráter flexível no PONTO DE CONEXÃO i no 
horário de ponta, em kW; 
𝑀𝑈𝑆𝑇𝑃−𝑅𝐶(𝑖): MUST contratado em caráter de reserva de capacidade no PONTO DE 
CONEXÃO i no horário de ponta, em kW; 
𝑇𝑈𝑆𝑇−𝑅𝐵𝑃(𝑖): TUST-RB estabelecida para o PONTO DE CONEXÃO i, no horário de 
ponta no mês da ultrapassagem, em R$/kW.mês; 
𝐷𝑚𝑎𝑥−𝐹𝑃(𝑖): demanda máxima mensal medida no PONTO DE CONEXÃO i no horário fora 
de ponta, em kW; 
𝑀𝑈𝑆𝑇𝐹𝑃−𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒(𝑖): MUST contratado em caráter permanente no PONTO DE 
CONEXÃO i no horário fora de ponta, em kW; 
𝑀𝑈𝑆𝑇𝐹𝑃−𝑓𝑙𝑒𝑥í𝑣𝑒𝑙(𝑖): MUST contratado em caráter flexível no PONTO DE CONEXÃO i no 
horário fora de ponta, em kW; 
𝑀𝑈𝑆𝑇𝐹𝑃−𝑅𝐶(𝑖): MUST contratado em caráter de reserva de capacidade no PONTO DE 
CONEXÃO i no horário fora de ponta, em kW; e 
𝑇𝑈𝑆𝑇−𝑅𝐵𝐹𝑃(𝑖): TUST-RB estabelecida para o PONTO DE CONEXÃO i, no horário fora 
de ponta no mês da ultrapassagem, em R$/kW.mês. 
 
 
5 
ACESSO ÀS INSTALAÇÕES DE USO EXCLUSIVO DE CONSUMIDORES E AUTOPRODUTORES COM 
CARGA MAIOR QUE GERAÇÃO 
 
Da Utilização de INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO de ACESSANTES para Conexão de Novo 
ACESSANTE 
 
5.1 
As INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO de ACESSANTE existente poderão ser utilizadas por 
novo ACESSANTE. 
 
5.2 
O acesso à REDE BÁSICA por meio de INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO em tensão igual 
ou superior a 230 kV deve observar o disposto neste Módulo para conexão às INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO de REDE BÁSICA. 
 
5.3 
As INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO em tensão de 230 kV ou superior sob 
responsabilidade de ACESSANTE existente e que se tornarem de uso comum, exceto as declaradas de 
uso compartilhado em configuração definida no ato de outorga do novo ACESSANTE e nos casos 
especificados neste Módulo, deverão ser transferidas sem ônus à TRANSMISSORA que celebrou o CCT
Assunto:
Acesso de consumidores  Seção:
5.2  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
63 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de consumidores 
Seção:  
5.2 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
64 de 114 
 
 
 
 
 
com os ACESSANTES existentes, classificadas como integrantes da REDE BÁSICA e registradas no ativo 
imobilizado da cessionária, tendo como contrapartida Obrigações Vinculadas à Concessão do Serviço 
Público de Energia Elétrica (Obrigações Especiais). 
 
5.3.1 
Em casos de seccionamento de linhas de transmissão com múltiplos circuitos em que reste 
algum não seccionado, formando um anel para atendimento dos ACESSANTES, todos os 
circuitos e subestações em tensão de 230 kV ou superior sob responsabilidade dos 
ACESSANTES existentes e que componham o anel passarão a ser consideradas instalações 
de uso comum e deverão ser transferidas à TRANSMISSORA que celebrou o CCT com os 
ACESSANTES existentes. 
 
5.3.2 
O instrumento contratual de transferência das instalações deverá ser formalizado para ter 
efeito a partir da data de entrada em operação do novo ACESSANTE e deverá dispor, entre 
outros aspectos, sobre a responsabilidade do ACESSANTE existente pela transferência de 
sobressalentes, ferramentais e acessórios necessários à operação e manutenção, incluindo 
o treinamento correspondente. 
 
5.3.3 
Os ACESSANTES existentes deverão adequar, antes da data de entrada em operação do novo 
ACESSANTE, os CCT e/ou CCD e os CUST e/ou CUSD à alteração da conexão de cada um deles 
para terem efeitos a partir da data de entrada em operação do novo ACESSANTE e da data 
da celebração do instrumento contratual de transferência, prevalecendo a data que ocorrer 
por último. 
 
5.3.4 
A TRANSMISSORA deverá verificar a conformidade das especificações e dos projetos das 
instalações que se tornarem de sua responsabilidade, bem como participar do 
comissionamento destas instalações, sendo ressarcida pelo novo ACESSANTE ou grupo de 
novos ACESSANTES, quando o acesso for realizado por meio de INSTALAÇÃO DE INTERESSE 
RESTRITO compartilhada, no valor calculado conforme percentuais máximos apresentados 
nas Tabelas 3 e 4 aplicados sobre o Valor Novo de Reposição – VNR das referidas instalações, 
calculado com base no Banco de Preços da ANEEL. 
 
a) 
Os valores, quando devidos por DISTRIBUIDORA, serão calculados pela ANEEL e considerados 
no cálculo da tarifa da DISTRIBUIDORA após o início da respectiva prestação do serviço. 
 
5.3.5 
Será estabelecida parcela adicional de RAP para cobertura dos custos de referência para 
Operação e Manutenção – O&M das instalações que se tornarem de responsabilidade da 
TRANSMISSORA, que fará jus à respectiva receita após a data de entrada em operação do 
novo ACESSANTE e após a data da celebração do instrumento contratual de transferência, 
prevalecendo a data que ocorrer por último. 
 
5.3.6 
As adequações das instalações a serem classificadas como REDE BÁSICA ao disposto nos 
PROCEDIMENTOS DE REDE, bem como aquelas associadas às alterações e acréscimos de
Assunto:
Acesso de consumidores  Seção:
5.2  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
64 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de consumidores 
Seção:  
5.2 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
65 de 114 
 
 
 
 
 
pontos de medição ou de alteração do arranjo de barramento de módulo de conexão que 
permanecer de uso exclusivo dos ACESSANTES existentes, serão de responsabilidade do 
novo ACESSANTE. 
 
5.3.7 
Deverão ser transferidas sem ônus para os ACESSANTES existentes responsáveis pelas 
instalações que permanecerem de uso exclusivo, as extensões de linha e respectivas 
entradas de linha de uso exclusivo que conectam as instalações destes ao barramento da 
subestação seccionadora, bem como os equipamentos necessários para modificações nas 
entradas de linha existentes que permanecerem de uso exclusivo, cuja instalação será de 
responsabilidade do novo ACESSANTE. 
 
5.4 
As INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO em tensão inferior a 230 kV não serão transferidas 
à TRANSMISSORA, ainda que se tornem de uso comum, e permanecerão sob responsabilidade 
compartilhada dos ACESSANTES. 
 
5.4.1 
Cada novo ACESSANTE da REDE BÁSICA que se conectar às instalações deverá celebrar CCT 
com a TRANSMISSORA e CUST com o ONS. 
 
5.4.2 
As perdas nas instalações serão atribuídas aos ACESSANTES na proporção de seus consumos. 
 
5.4.3 
Os custos de operação e manutenção serão rateados pelos ACESSANTES considerando: 
 
a) 
Para cada ACESSANTE existente, o maior valor de MUST contratado no seu CUST, 
considerando todo o período de contratação; 
b) 
Para o novo ACESSANTE, o maior valor, em MW, dentre: 
i. 
Maior valor de MUST contratado no seu CUST, considerando todo o período de contratação; 
ii. 
Potência máxima declarada no PARECER DE ACESSO; e 
iii. 
Potência máxima constante do parecer técnico que fundamenta a portaria de que trata o art. 
2º, inciso I, do Decreto 5.597/2005, considerando todo o horizonte do estudo. 
 
5.5 
Os transformadores de potência com tensão primária igual ou superior a 230 kV e tensão 
secundária inferior a 230 kV, e os que forem implantados futuramente em paralelo, bem como as 
respectivas conexões, que tenham sido transferidos à TRANSMISSORA e classificados como integrantes 
da REDE BÁSICA serão remunerados por meio de CCT e rateados pelos ACESSANTES considerando:  
 
a) 
Para cada ACESSANTE existente, o maior valor de MUST contratado no seu CUST, 
considerando todo o período de contratação; 
b) 
Para o novo ACESSANTE, o maior valor, em MW, dentre: 
i. 
Maior valor de MUST contratado no seu CUST, considerando todo o período de contratação;
Assunto:
Acesso de consumidores  Seção:
5.2  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
65 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de consumidores 
Seção:  
5.2 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
66 de 114 
 
 
 
 
 
ii. 
Potência máxima declarada no PARECER DE ACESSO; e 
iii. 
Potência máxima constante do parecer técnico que fundamenta a portaria de que trata o art. 
2º, inciso I, do Decreto 5.597/2005, considerando todo o horizonte do estudo. 
 
Da Utilização de INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO de ACESSANTES para Conexão de 
TRANSMISSORA 
 
5.6 
As INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO de ACESSANTE em tensão igual ou superior a 230 kV 
poderão ser utilizadas por TRANSMISSORA licitada, conforme planejamento da expansão do sistema 
de transmissão, sendo que as que se tornarem de uso comum deverão ser transferidas à 
TRANSMISSORA licitada, classificadas como integrantes da REDE BÁSICA e registradas no ativo 
imobilizado da cessionária, tendo como contrapartida Obrigações Vinculadas à Concessão do Serviço 
Público de Energia Elétrica (Obrigações Especiais). 
 
5.6.1 
Em casos de seccionamento de linhas de transmissão com múltiplos circuitos em que reste 
algum não seccionado, formando um anel para atendimento dos ACESSANTES, todos os 
circuitos e subestações em tensão de 230 kV ou superior sob responsabilidade dos 
ACESSANTES existentes e que componham o anel serão consideradas instalações de uso 
comum e deverão ser transferidas para TRANSMISSORA vencedora da licitação. 
 
5.6.2 
Quando o acesso de DISTRIBUIDORA à REDE BÁSICA ocorrer por meio de seccionamento de 
linha de transmissão de uso exclusivo em tensão de 230 kV ou superior ou de conexão em 
subestação de uso exclusivo em que ocorra licitação das instalações para conexão, as 
instalações que se tornarem de uso comum deverão ser transferidas sem ônus à 
TRANSMISSORA vencedora da licitação. 
 
5.6.3 
O instrumento contratual de transferência das instalações deverá ser formalizado para ter 
efeito a partir da data de entrada em operação das instalações objeto do Edital de Licitação 
e deverá dispor, entre outros aspectos, sobre a responsabilidade do ACESSANTE existente 
pela transferência de sobressalentes, ferramentais e acessórios necessários à operação e 
manutenção, incluindo o treinamento correspondente. 
 
5.6.4 
Os ACESSANTES existentes deverão adequar, antes da data de entrada em operação das 
instalações licitadas, os CCT e/ou CCD e os CUST e/ou CUSD à alteração das conexões para 
terem efeitos a partir da data de entrada em operação dessas instalações e da data da 
celebração do instrumento contratual de transferência, prevalecendo a data que ocorrer por 
último. 
 
5.6.5 
A receita para cobertura dos custos de referência para Operação e Manutenção – O&M – e 
para verificação da conformidade das especificações e dos projetos das instalações que se 
tornarem de responsabilidade da TRANSMISSORA licitada deverá compor a RAP ofertada no 
Leilão de Transmissão, sendo percebida após a data de entrada em operação das instalações
Assunto:
Acesso de consumidores  Seção:
5.2  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
66 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de consumidores 
Seção:  
5.2 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
67 de 114 
 
 
 
 
 
objeto do Edital de Licitação e após a data da celebração do instrumento contratual de 
transferência, prevalecendo a data que ocorrer por último. 
 
5.6.6 
A receita para cobertura dos custos de referência para Operação e Manutenção – O&M – e 
para verificação da conformidade das especificações e dos projetos das instalações que se 
tornarem de responsabilidade de TRANSMISSORA que for licitada para acesso de 
DISTRIBUIDORA deverá compor a RAP ofertada no Leilão de Transmissão. 
 
5.6.7 
As adequações das instalações a serem classificadas como REDE BÁSICA ao disposto nos 
PROCEDIMENTOS DE REDE, bem como aquelas associadas às alterações e acréscimos de 
pontos de medição ou de alteração do arranjo de barramento de módulo de conexão que 
permanecer de uso exclusivo dos ACESSANTES existentes, deverão ser implantadas pela 
TRANSMISSORA licitada e remuneradas pela RAP ofertada no Leilão de Transmissão. 
 
5.6.8 
Deverão ser transferidas sem ônus para os ACESSANTES existentes responsáveis pelas 
instalações que permanecerem de uso exclusivo, as extensões de linha e respectivas 
entradas de linha de uso exclusivo que conectam as instalações destes ao barramento da 
subestação seccionadora, bem como equipamentos necessários para modificações nas 
entradas de linha existentes que permanecerem de uso exclusivo, cuja instalação será de 
responsabilidade da TRANSMISSORA licitada. 
 
Do Ressarcimento das Instalações Transferidas 
 
5.7 
As instalações de uso comum a serem transferidas à TRANSMISSORA serão ressarcidas pelo 
novo ACESSANTE, ou pela TRANSMISSORA licitada, a quem promoveu, às suas custas, a construção de 
tais instalações, por meio de instrumento contratual específico. 
 
5.7.1 
O instrumento contratual deverá ser formalizado antes da entrada em operação do novo 
ACESSANTE, ou da entrada em operação das instalações licitadas, e da data de transferência 
das instalações de uso comum à TRANSMISSORA. 
 
5.7.2 
O valor do ressarcimento será calculado da forma apresentada na Eq. 11. 
 
𝑉𝑅= (𝑉𝑁𝑅𝑑(
𝑃𝑜𝑡𝑁𝑂𝑉𝑂
𝑀𝑈𝑆𝑇𝐸𝑋𝐼𝑆𝑇+ 𝑃𝑜𝑡𝑁𝑂𝑉𝑂
)) −(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠+ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑂&𝑀) 
Eq. 11 
 
Onde: 
 
𝑉𝑅: valor do ressarcimento, cujo valor mínimo será zero, em Reais;
Assunto:
Acesso de consumidores  Seção:
5.2  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
67 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de consumidores 
Seção:  
5.2 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
68 de 114 
 
 
 
 
 
𝑉𝑁𝑅𝑑: o Valor Novo de Reposição das instalações transferidas, depreciado até a data 
da entrada em operação do novo ACESSANTE, com base no Banco de Preços de 
Referência ANEEL, em Reais; 
𝑀𝑈𝑆𝑇𝐸𝑋𝐼𝑆𝑇: maior valor de MUST do ACESSANTE existente contratado no seu CUST, 
considerando todo o período de contratação; 
𝑃𝑜𝑡𝑁𝑂𝑉𝑂: maior valor atribuído ao novo ACESSANTE, em MW, dentre: o maior valor de 
MUST contratado no seu CUST, considerando todo o período de contratação; a potência 
declarada no PARECER DE ACESSO; e a potência máxima constante do parecer técnico 
que fundamenta a portaria de que trata o art. 2º, inciso I, do Decreto 5.597, de 2005. 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠: o custo evitado pelo ACESSANTE existente associado às perdas elétricas 
nas instalações transferidas pelo prazo da vida útil regulatória remanescente a partir da 
data da entrada em operação do novo ACESSANTE, em Reais, calculado conforme 
critérios e procedimentos adotados pela EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE para 
o planejamento da expansão do sistema de transmissão; 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑂&𝑀: o custo evitado pelo ACESSANTE existente associado à operação e 
manutenção das instalações a serem transferidas à TRANSMISSORA, pelo prazo da vida 
útil regulatória remanescente a partir da data da entrada em operação do novo 
ACESSANTE, em Reais, calculado conforme critérios estabelecidos no PRORET; 
 
5.7.3 
Os valores de ressarcimento, quando devidos por DISTRIBUIDORA, serão calculados pela 
ANEEL e considerados no cálculo da tarifa da DISTRIBUIDORA após o início da respectiva 
prestação do serviço. 
 
5.7.4 
O valor do ressarcimento será nulo quando as instalações de uso comum a serem transferidas 
integrarem outorga de CENTRAL GERADORA que tenha comercializado energia no 
AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA – ACR. 
 
5.7.5 
Quando tratar-se de conexão de TRANSMISSORA licitada associada à expansão da REDE 
BÁSICA, o valor de 𝑃𝑜𝑡𝑁𝑂𝑉𝑂 será considerado igual ao de 𝑀𝑈𝑆𝑇𝐸𝑋𝐼𝑆𝑇. 
 
 
6 
DESCONEXÃO E DESATIVAÇÃO 
 
6.1 
O CCT deverá dispor que a desconexão antes do término do prazo contratual determinará a 
quitação, pelo ACESSANTE, de todas as obrigações previstas no contrato, inclusive o ressarcimento 
relativos à conexão, descontada a depreciação/amortização contábil, bem como dos respectivos custos 
de desmobilização/desativação.
Assunto:
Acesso de consumidores  Seção:
5.2  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
68 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de consumidores 
Seção:  
5.2 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
69 de 114 
 
 
 
 
 
6.2 
O acessante pode requerer a desconexão permanente de seus equipamentos conectados às 
instalações sob responsabilidade de transmissora, solicitando ao ONS e ao agente de transmissão 
acessado a desativação da conexão. 
 
6.2.1 
Caso o acessante preste serviço ancilar, a interrupção desse serviço só ocorre após o ONS ter 
providenciado outro fornecedor para o serviço, de acordo com o Contrato de Prestação de 
Serviços Ancilares (CPSA), mediante prazo acordado entre as partes. 
 
6.2.2 
A desconexão fica condicionada à implantação de ampliações, reforços e/ou melhorias, 
quando necessárias, no sistema elétrico para preservar os seus padrões de qualidade e 
desempenho. 
 
6.2.3 
O acessante arca com todos os custos e penalidades relacionados às atividades necessárias à 
desconexão. 
 
6.2.4 
Outros custos, multas ou penalidades devem ser previstos em cláusulas contratuais. 
 
6.3 
O ONS define, em comum acordo com o acessante e o agente de transmissão acessado, o 
cronograma de desconexão. 
 
6.4 
Em caso de reconexão, o acessante deve apresentar nova solicitação de acesso. 
 
 
7 
REFERÊNCIAS 
 
Decreto 5.597, de 28 de novembro de 2005. 
 
Resolução Normativa nº 473, de 24 de janeiro de 2012 
 
 
8 
ANEXO 
 
Tabela 3 – Percentuais para cálculo do ressarcimento às TRANSMISSORAS 
Prazo1 
Até 30 dias 
De 31 a 60 dias 
Mais de 60 dias 
Aprovação da 
conformidade 
de projetos 
≥230 kV 
<230 kV 
≥230 kV 
<230 kV 
≥230 kV 
<230 kV 
1,00% 
1,50% 
0,75% 
1,00% 
0,50% 
0,50% 
1Após o recebimento dos projetos, a contar da entrega da última versão do projeto, em dias corridos.
Assunto:
Acesso de consumidores  Seção:
5.2  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
69 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de consumidores 
Seção:  
5.2 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
70 de 114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 4 – Percentuais para cálculo do ressarcimento às TRANSMISSORAS 
Prazo1 
Até 15 dias 
De 16 a 30 dias 
Mais de 30 dias 
Liberação das 
instalações 
≥230 kV 
<230 kV 
≥230 kV 
<230 kV 
≥230 kV 
<230 kV 
2,00% 
3,50% 
1,75% 
3,00% 
1,50% 
2,50% 
1A contar da solicitação, em dias corridos.
Assunto:
Acesso de consumidores  Seção:
5.2  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
70 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de importadores e/ou exportadores de 
energia 
Seção:  
5.3 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
71 de 114 
 
 
 
 
 
SEÇÃO 5.3 – ACESSO DE IMPORTADORES E/OU EXPORTADORES DE ENERGIA 
 
1 
OBJETIVO 
 
1.1 
Estabelecer, para os IMPORTADORES E/OU EXPORTADORES DE ENERGIA, as condições gerais 
para contratação do acesso, compreendendo o uso e a conexão, aos sistemas de transmissão de 
energia elétrica. 
 
 
2 
CONDIÇÕES GERAIS DE ACESSO 
 
2.1 
O acesso aos sistemas de transmissão será regido pelos PROCEDIMENTOS DE REDE, pelos 
contratos celebrados entre as partes e pelas normas e padrões específicos de cada concessionária. 
 
2.2 
Para o acesso às INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO componentes da REDE BÁSICA, os USUÁRIOS 
deverão firmar o CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO – CUST com o OPERADOR 
NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO – ONS, estabelecendo as condições técnicas e as obrigações relativas 
ao uso do sistema de transmissão, e o CONTRATO DE CONEXÃO ÀS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO – 
CCT com a TRANSMISSORA no PONTO DE CONEXÃO, estabelecendo as responsabilidades pela 
implantação, operação e manutenção das INSTALAÇÕES DE CONEXÃO e os respectivos ENCARGOS DE 
CONEXÃO, quando couber, bem como as condições comerciais e financeiras, nos PONTOS DE 
CONEXÃO. 
 
2.3 
As providências para implantação das obras e o próprio acesso aos sistemas de transmissão 
só poderão ser efetivadas após a assinatura do CCT e do CUST. 
 
2.4 
Na conexão às INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO não serão permitidas quaisquer exigências de 
caráter discriminatório aos ACESSANTES. 
 
2.5 
O CUST e o CCT serão considerados separadamente para todos os efeitos. 
 
2.6 
As concessionárias do serviço público de transmissão deverão: 
 
a) 
Propiciar o relacionamento comercial com o USUÁRIO, relativo ao uso dos sistemas de 
transmissão e à conexão nas suas instalações, prestando as informações necessárias ao 
interessado; 
b) 
Negociar e celebrar, com interveniência do ONS, os CCT com os USUÁRIOS que venham a 
conectar-se em suas instalações; 
c) 
Implementar as providências de sua competência, necessárias à efetivação do acesso 
requerido; 
d) 
Efetuar o faturamento relativo ao acesso às suas INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO;
Assunto:
Acesso de importadores e/ou exportadores de
energia  Seção:
5.3  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
71 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de importadores e/ou exportadores de 
energia 
Seção:  
5.3 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
72 de 114 
 
 
 
 
 
e) 
Informar mensalmente ao ONS os montantes medidos referentes aos USUÁRIOS conectados 
diretamente em suas INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO; 
f) 
Observar o PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SISTEMA 
INTERLIGADO NACIONAL – PRODIST no que couber. 
 
2.7 
Os USUÁRIOS dos sistemas de transmissão deverão: 
 
a) 
Solicitar ao ONS o acesso aos sistemas de transmissão; 
b) 
Celebrar o CCT e o CUST, após emissão de PARECER DE ACESSO; 
c) 
Efetuar os estudos, projetos e a execução das INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO e a 
conexão com o sistema elétrico da concessionária onde será feito o acesso; e 
d) 
Observar o disposto nos PROCEDIMENTOS DE REDE. 
 
2.8 
O uso da REDE BÁSICA pelos ACESSANTES se dará mediante a celebração de CUST, com o ONS, 
o qual deverá estabelecer as condições gerais do serviço a ser prestado, bem como as condições 
técnicas e comerciais a serem observadas, dispondo, no mínimo, sobre: 
 
a) 
A sujeição à legislação específica; 
b) 
A obrigatoriedade da observância aos PROCEDIMENTOS DE REDE; 
c) 
A obrigatoriedade da observância aos PRODIST, quando de conexão em DEMAIS 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO – DIT; 
d) 
A definição dos locais e dos procedimentos para medição e informação de dados; 
e) 
A sujeição às normas e aos padrões técnicos de caráter geral e da concessionária responsável 
pelas instalações; 
f) 
Os MONTANTES DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO – MUST – contratados nos horários 
de ponta e fora de ponta, bem como as condições e antecedência mínima para a solicitação 
de alteração dos valores de uso contratados; 
g) 
A garantia, ao ACESSANTE, da prestação dos serviços até o valor da demanda de potência 
mensal contratada; 
h) 
A prestação dos serviços de transmissão pelas TRANSMISSORAS aos ACESSANTES da REDE 
BÁSICA, mediante controle e supervisão do ONS; 
i) 
Os índices de qualidade relativos aos serviços de transmissão a serem prestados; 
j) 
As penalidades pelo não atendimento dos índices de qualidade relativos aos serviços de 
transmissão a serem prestados;
Assunto:
Acesso de importadores e/ou exportadores de
energia  Seção:
5.3  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
72 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de importadores e/ou exportadores de 
energia 
Seção:  
5.3 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
73 de 114 
 
 
 
 
 
k) 
A prestação, pelo ONS, dos serviços de coordenação e controle da operação dos sistemas 
elétricos interligados; 
l) 
A administração, pelo ONS, da cobrança e liquidação dos ENCARGOS DE USO DO SISTEMA DE 
TRANSMISSÃO – EUST – e a execução do sistema de garantias por conta e ordem das 
TRANSMISSORAS; 
m) 
As penalidades por atraso no pagamento de EUST; e 
n) 
A sujeição a novos procedimentos de caráter geral estabelecidos em resolução da ANEEL. 
 
 
2.9 
Para conectar-se às INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, o ACESSANTE deverá celebrar CCT com 
a concessionária responsável pelo barramento acessado, cujo instrumento deverá contar com a 
interveniência do ONS, estabelecendo as condições gerais do serviço a ser prestado, bem como as 
condições comerciais a serem observadas, dispondo, no mínimo, sobre os itens apresentados nas 
alíneas “a)” a “v)”. 
 
a) 
A sujeição à legislação específica; 
b) 
A obrigatoriedade da observância aos PROCEDIMENTOS DE REDE; 
c) 
A definição dos locais e dos procedimentos para medição e informação de dados; 
d) 
A sujeição às normas e padrões técnicos de caráter geral da concessionária responsável pelas 
instalações acessadas; 
e) 
A descrição detalhada dos PONTOS DE CONEXÃO e das INSTALAÇÕES DE CONEXÃO, incluindo 
o conjunto de equipamentos necessários para a interligação elétrica das instalações do 
USUÁRIO às INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO e, quando for o caso, a localização dos vãos de 
conexão na subestação; 
f) 
O uso, quando for o caso, das DIT; 
g) 
A capacidade de escoamento de injeção de potência da conexão; 
h) 
Os requisitos técnicos e operacionais do PONTO DE CONEXÃO, incluindo as instalações do 
ACESSANTE; 
i) 
As responsabilidades de instalação, de operação e de manutenção da conexão elétrica; 
j) 
Os índices de qualidade relativos às INSTALAÇÕES DE CONEXÃO; 
k) 
As penalidades pelo não atendimento dos índices de qualidade relativos às INSTALAÇÕES DE 
CONEXÃO; 
l) 
Os valores dos ENCARGOS DE CONEXÃO deverão ser os estabelecidos pela ANEEL por meio 
de resolução homologatória, incluindo, quando for o caso, as DIT, bem como a parcela da 
RECEITA ANUAL PERMITIDA – RAP associada à DIT de uso compartilhado, a qual servirá de
Assunto:
Acesso de importadores e/ou exportadores de
energia  Seção:
5.3  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
73 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de importadores e/ou exportadores de 
energia 
Seção:  
5.3 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
74 de 114 
 
 
 
 
 
base para cálculo da TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DAS INSTALAÇÕES DE 
FRONTEIRA – TUST-FR associada; 
m) 
As penalidades pelo atraso no pagamento dos ENCARGOS DE CONEXÃO; 
n) 
Condições de remuneração do investimento e depreciação dos ativos associados à conexão, 
sendo que estes valores são os estabelecidos pela ANEEL por meio de resolução 
homologatória; 
o) 
A sujeição a novos procedimentos de caráter geral estabelecidos em resolução da ANEEL; 
p) 
As condições para desconexão das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO; 
q) 
Prazos e condições para saneamento de eventuais pendências do ACESSANTE para com o 
acessado; 
r) 
Prazos de conclusão das obras referentes ao acesso, independentemente do seu executor; 
s) 
Data de entrada em operação das instalações do ACESSANTE; 
t) 
Data de início da prestação dos serviços; 
u) 
Prazo de vigência; e 
v) 
Em caso de obra realizada pelo ACESSANTE, deverá constar os valores a serem pagos à 
TRANSMISSORA a título de análise de projeto e comissionamento. 
 
 
2.10 
O PARECER DE ACESSO emitido pelo ONS tem uma validade de 90 (noventa) dias, contados da 
data de sua emissão. 
 
2.10.1 
O ACESSANTE pode solicitar ao ONS revalidação, por até 90 (noventa) dias, do PARECER DE 
ACESSO em caráter permanente com prazo de validade expirado em até 30 (trinta) dias, uma 
única vez, desde que as condições de acesso registradas no PARECER DE ACESSO não tenham 
sido alteradas e conforme ordem cronológica das solicitações de acesso e de revalidação. 
 
2.10.2 
Os CUST e o CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – CUSD, quando aplicáveis ao 
acesso, deverão ser celebrados dentro da validade do correspondente PARECER DE ACESSO. 
 
2.11 
O CCT deverá ser celebrado em até 90 (noventa) dias após emissão do PARECER DE ACESSO 
pelo ONS. 
 
2.12 
Os CCT firmados deverão ser disponibilizados à sociedade pelo ONS em seu sítio eletrônico, 
com fácil acesso.
Assunto:
Acesso de importadores e/ou exportadores de
energia  Seção:
5.3  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
74 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de importadores e/ou exportadores de 
energia 
Seção:  
5.3 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
75 de 114 
 
 
 
 
 
2.12.1 
O ONS deverá, no prazo de 1 (um) ano a partir da vigência deste módulo, disponibilizar para 
consulta os CCT firmados. 
 
2.13 
No caso de acesso por meio de INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO compartilhada por mais 
de um ACESSANTE, é facultada a celebração de um único CCT por PONTO DE CONEXÃO. 
 
2.14 
Os requisitantes do acesso aos sistemas de transmissão deverão encaminhar suas solicitações 
ao ONS via sistema computacional, acompanhadas dos dados e informações necessárias à avaliação 
técnica e regulatória do acesso solicitado no PONTO DE CONEXÃO pretendido. 
 
2.14.1 
A avaliação técnica do acesso deverá observar o critério de mínimo custo global, segundo o 
qual é escolhida a alternativa tecnicamente equivalente de menor custo de investimentos, 
considerando as INSTALAÇÕES DE CONEXÃO de responsabilidade do ACESSANTE, os 
REFORÇOS, as AMPLIAÇÕES e os custos decorrentes das perdas elétricas do sistema. 
 
2.14.2 
O ONS deverá, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir do protocolo de recebimento 
da solicitação de acesso, informar ao solicitante se seu pleito foi admitido para análise. Em 
caso de a solicitação de acesso não ser admitida, o ONS deverá informar as justificativas. 
 
2.14.3 
O ONS deverá, no prazo de até 25 (vinte e cinco) dias, contados da data de admissão da 
solicitação de acesso, emitir o PARECER DE ACESSO e informar ao solicitante as condições 
contratuais, os prazos para conexão disponibilizando ao requisitante as informações 
regulatórias e técnicas e os parâmetros adotados nas avaliações. Havendo necessidade de 
AMPLIAÇÕES ou REFORÇOS para atendimento ao acesso solicitado, o prazo passará a ser de 
até 85 (oitenta e cinco) dias. 
 
a) 
De forma transitória, no primeiro ano após a vigência deste módulo e para acesso em caráter 
permanente, o ONS deverá, no prazo de até 35 (trinta e cinco) dias, contados da data de 
admissão da solicitação de acesso, emitir o PARECER DE ACESSO e informar ao solicitante as 
condições contratuais, os prazos para conexão e os respectivos encargos, quando couber, 
disponibilizando ao requisitante as informações regulatórias e técnicas e os parâmetros 
adotados nas avaliações. Havendo necessidade de AMPLIAÇÕES ou REFORÇOS para 
atendimento ao acesso solicitado, o prazo passará a ser de até 105 (cento e cinco) dias. 
b) 
O ONS deverá, no prazo de 1 (um) ano a partir da vigência deste módulo, disponibilizar para 
consulta dos solicitantes a fila de análise dos processos de acessos em andamento. 
 
2.15 
Os requisitantes do acesso às DIT deverão encaminhar suas solicitações, acompanhadas dos 
dados e informações necessários à avaliação técnica do acesso solicitado, ao ONS ou à TRANSMISSORA 
responsável pelas instalações no ponto de acesso pretendido, devendo o ONS:
Assunto:
Acesso de importadores e/ou exportadores de
energia  Seção:
5.3  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
75 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de importadores e/ou exportadores de 
energia 
Seção:  
5.3 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
76 de 114 
 
 
 
 
 
a) 
Encaminhar cópia da solicitação de acesso à DISTRIBUIDORA responsável pela área onde se 
localiza o ponto de acesso pretendido; 
b) 
Emitir PARECER DE ACESSO para as conexões nas DIT, em conformidade com os 
PROCEDIMENTOS DE REDE e com o PRODIST, obedecendo ao critério de mínimo custo global; 
e 
c) 
Encaminhar o PARECER DE ACESSO ao ACESSANTE, com cópia para a TRANSMISSORA 
responsável pelas instalações no PONTO DE CONEXÃO pretendido e para a DISTRIBUIDORA 
responsável pela área relativa ao acesso. 
 
Da Medição para Faturamento 
 
2.16 
A TRANSMISSORA efetuará, mensalmente, as medições de demanda de potência em todos os 
PONTOS DE CONEXÃO dos ACESSANTES e informará esses valores ao ONS e aos próprios ACESSANTES. 
 
2.17 
A leitura para fim de faturamento será efetuada pela autorizada, permissionária ou 
concessionária responsável pela instalação do respectivo SISTEMA DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO 
– SMF, devendo ocorrer em intervalos de integralização de 15 minutos. 
 
Das Perdas Elétricas 
 
2.18 
As perdas elétricas nos sistemas de transmissão serão tratadas no processo de contabilização 
e liquidação da CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CCEE, de acordo com as regras 
específicas. 
 
2.19 
O USUÁRIO das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS A 
INTERLIGAÇÕES INTERNACIONAIS – ITI – será responsável pelo pagamento das perdas elétricas nas 
respectivas instalações, de acordo com o estabelecido nas REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 
 
Do Cálculo dos ENCARGOS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO – EUST 
 
2.20 
Os EUST deverão ser suficientes para a prestação do serviço de transmissão e serão devidos 
aos respectivos concessionários e ao ONS, sendo estabelecidos observando: 
 
a) 
As RAP para as empresas concessionárias de transmissão, determinadas pela ANEEL; 
b) 
A parcela do orçamento anual do ONS a ser coberta, conforme estabelecido no seu Estatuto 
e aprovada pela ANEEL; e 
c) 
A compensação de déficit ou superávit do exercício anterior, contabilizado anualmente pelo 
ONS e aprovada pela ANEEL.
Assunto:
Acesso de importadores e/ou exportadores de
energia  Seção:
5.3  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
76 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de importadores e/ou exportadores de 
energia 
Seção:  
5.3 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
77 de 114 
 
 
 
 
 
Da Contabilização, Faturamento e Liquidação Financeira 
 
2.21 
Os EUST serão faturados pelo ONS e pelas concessionárias de transmissão, na proporção de 
suas receitas permitidas, contra: 
 
a) 
Todos os USUÁRIOS caracterizados como UNIDADES CONSUMIDORAS, inclusive as 
DISTRIBUIDORAS, conectados nas instalações da REDE BÁSICA; e 
b) 
As CENTRAIS GERADORAS que tenham celebrado CUST. 
 
2.22 
Os ENCARGOS DE CONEXÃO serão faturados diretamente pelas concessionárias responsáveis 
pelas INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO acessadas, contra os respectivos USUÁRIOS. 
 
2.23 
As TRANSMISSORAS deverão emitir, mensalmente, os documentos de cobrança dos valores 
cabíveis a cada ACESSANTE, de acordo com os valores constantes dos avisos de crédito emitidos pelo 
ONS. 
 
 
3 
CONEXÃO ÀS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO 
 
3.1 
Os ENCARGOS DE CONEXÃO serão de responsabilidade dos USUÁRIOS e deverão cobrir os 
custos incorridos com o projeto, a construção, os equipamentos, a medição, a operação e a 
manutenção das INSTALAÇÕES DE CONEXÃO. 
 
3.1.1 
Os ENCARGOS DE CONEXÃO mensais serão atribuídos aos ACESSANTES de forma proporcional 
às suas demandas máximas de potência em cada PONTO DE CONEXÃO e em função das 
receitas estabelecidas pela ANEEL para as concessionárias responsáveis pelas referidas 
instalações, sendo calculados com base em duodécimos destas receitas. 
 
3.2 
As INSTALAÇÕES DE CONEXÃO poderão ter seu projeto e execução contratado com empresa 
de livre escolha do USUÁRIO, inclusive a própria TRANSMISSORA, observadas as normas técnicas e 
padrões da TRANSMISSORA e os requisitos do USUÁRIO. 
 
Conexão por Meio de Seccionamento de Linha de Transmissão de REDE BÁSICA 
 
3.3 
Quando a conexão se der por meio de seccionamento de linha de transmissão da REDE 
BÁSICA, o novo barramento, as novas entradas de linhas e as extensões de linhas associadas ao 
seccionamento e os eventuais REFORÇOS e modificações na própria linha de transmissão e nas 
respectivas entradas de linhas serão classificados como integrantes da REDE BÁSICA. 
 
3.3.1 
O ACESSANTE poderá, a seu critério e mediante manifestação formal em até 90 (noventa) dias 
após a emissão do PARECER DE ACESSO, implementar o barramento, as entradas e as
Assunto:
Acesso de importadores e/ou exportadores de
energia  Seção:
5.3  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
77 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de importadores e/ou exportadores de 
energia 
Seção:  
5.3 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
78 de 114 
 
 
 
 
 
extensões de linhas associados ao seccionamento, devendo, neste caso, transferi-los à 
TRANSMISSORA responsável pela linha seccionada, para fins de vinculação à respectiva 
concessão e integração à REDE BÁSICA, definindo no respectivo CCT, entre outros aspectos, 
a responsabilidade do ACESSANTE pela transferência de sobressalentes, ferramentas e 
acessórios necessários à operação e manutenção, incluindo treinamento correspondente. 
 
a) 
As transferências previstas não geram direito à indenização ao ACESSANTE empreendedor das 
instalações; 
b) 
O ACESSANTE deverá elaborar o projeto básico e o executivo, além de especificar os 
equipamentos a serem integrados à REDE BÁSICA, em estrita observância aos 
PROCEDIMENTOS DE REDE e às normas e padrões técnicos da concessionária acessada; 
c) 
A TRANSMISSORA responsável pela linha seccionada deverá verificar a conformidade das 
especificações e dos projetos elaborados pelo ACESSANTE e participar do respectivo 
comissionamento, de forma a não comprometer o cumprimento do cronograma de 
implantação das citadas instalações, sendo os custos dessas atividades ressarcidos pelo 
ACESSANTE ou grupo de ACESSANTES, quando o acesso for realizado por meio de 
INSTALAÇÃO DE INTERESSE RESTRITO compartilhada, no valor calculado conforme 
percentuais máximos apresentados nas Tabelas 5 e 6 aplicados sobre o Valor Novo de 
Reposição – VNR das instalações transferidas, calculado com base no Banco de Preços de 
Referência ANEEL; 
d) 
Será estabelecida parcela adicional da RAP em favor da TRANSMISSORA responsável pela 
linha seccionada, destinada a remunerar os custos de referência para a operação e 
manutenção das instalações transferidas, a ser considerada no cálculo da TARIFA DE USO DO 
SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA REDE BÁSICA – TUST-RB; 
e) 
As transferências ocorrerão pelo custo de construção efetivamente realizado conforme 
informado pelo cedente; e 
f) 
As transferências dar-se-ão de forma não onerosa para a TRANSMISSORA responsável pela 
linha seccionada, devendo ser registradas no ativo imobilizado da cessionária, tendo como 
contrapartida Obrigações Vinculadas à Concessão do Serviço Público de Energia Elétrica 
(Obrigações Especiais). 
 
3.3.2 
As INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO que não forem implementadas pelo ACESSANTE serão 
autorizadas em favor da referida TRANSMISSORA, devendo: 
 
a) 
O ACESSANTE responder pelo pagamento, por meio de CCT, do valor correspondente à 
remuneração do investimento e respectiva depreciação anual referentes às instalações 
autorizadas; e
Assunto:
Acesso de importadores e/ou exportadores de
energia  Seção:
5.3  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
78 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de importadores e/ou exportadores de 
energia 
Seção:  
5.3 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
79 de 114 
 
 
 
 
 
b) 
Ser estabelecida parcela adicional da RAP, em favor da TRANSMISSORA responsável pela linha 
seccionada, destinada a cobrir os custos de referência para a operação e manutenção das 
instalações autorizadas, a ser considerada no cálculo da TUST-RB. 
 
Conexão em Subestação de REDE BÁSICA 
 
3.4 
Em caso de conexão à REDE BÁSICA em subestação existente, atribui-se à concessionária de 
transmissão responsável pela instalação a responsabilidade pela implementação de eventuais 
REFORÇOS na própria subestação. 
 
3.5 
Quando a conexão se der em barramento de subestação de REDE BÁSICA existente, o 
ACESSANTE será responsável pelo pagamento, por meio de CCT, do valor correspondente à 
remuneração e respectiva depreciação anual de eventuais adequações, específicas ao acesso, 
referentes aos sistemas de telecomunicação, proteção, comando e controle, além dos ENCARGOS DE 
CONEXÃO definidos na regulação associada a REFORÇOS e MELHORIAS em INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO, facultando-se acordo entre as partes a fim de que seja implementada a referida 
conexão. 
 
3.6 
Quando o ACESSANTE implementar a conexão em barramento de subestação de REDE BÁSICA 
existente, a TRANSMISSORA responsável pelas instalações deverá verificar a conformidade das 
especificações e dos projetos e participar do respectivo comissionamento de forma a não 
comprometer o cumprimento do cronograma de implantação das citadas instalações, sendo os custos 
dessas atividades ressarcidos pelo ACESSANTE ou grupo de ACESSANTES, quando o acesso for realizado 
por meio de INSTALAÇÃO DE INTERESSE RESTRITO compartilhada, no valor calculado conforme 
percentuais máximos apresentados nas Tabelas 5 e 6 aplicados sobre o Valor Novo de Reposição – VNR 
das entradas de linha ou módulos de conexão de equipamentos associados à conexão e implantados 
na subestação acessada, calculado com base no Banco de Preços de Referência ANEEL. 
 
Conexão por Meio de Seccionamento ou Derivação de Linha de Transmissão Integrante das DIT 
 
3.7 
No caso de conexão às DIT por meio de seccionamento de linha, o ACESSANTE, a seu critério 
e mediante manifestação formal até 90 (noventa) dias após a emissão do PARECER DE ACESSO pelo 
ONS, poderá implementar o módulo geral, o barramento, o módulo de manobra para sua conexão, as 
entradas e as extensões de linha, associados ao seccionamento, sendo que: 
 
a) 
O ACESSANTE deverá elaborar o projeto básico e o executivo, além de especificar os 
equipamentos, em observância aos PROCEDIMENTOS DE REDE, ao PRODIST e às normas e 
padrões técnicos das concessionárias ou permissionárias para as quais serão transferidas as 
instalações; 
b) 
O ACESSANTE deverá, sem direito à indenização, transferir à TRANSMISSORA responsável pela 
linha seccionada, para fins de vinculação à respectiva concessão, as entradas e as extensões
Assunto:
Acesso de importadores e/ou exportadores de
energia  Seção:
5.3  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
79 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de importadores e/ou exportadores de 
energia 
Seção:  
5.3 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
80 de 114 
 
 
 
 
 
de linha associadas ao seccionamento, os equipamentos necessários para adequações nos 
terminais da linha seccionada, referentes aos sistemas de telecomunicação, proteção, 
comando e controle, e sobressalentes necessários à manutenção das instalações a serem 
transferidas; 
c) 
A TRANSMISSORA responsável pela linha seccionada deverá verificar a conformidade das 
especificações e projetos, acompanhar a implantação do empreendimento, participar do 
comissionamento das instalações que serão vinculadas à sua concessão e instalar os 
equipamentos necessários para adequações nos terminais da linha seccionada, referentes aos 
sistemas de telecomunicação, proteção, comando e controle, de forma a não comprometer 
o cumprimento do cronograma de implantação, sendo essas atividades ressarcidas pelo 
ACESSANTE ou grupo de ACESSANTES, quando o acesso for realizado por meio de 
INSTALAÇÃO DE INTERESSE RESTRITO compartilhada, no valor calculado conforme 
percentuais máximos apresentados nas Tabelas 5 e 6 aplicados sobre o Valor Novo de 
Reposição – VNR dos ativos transferidos, calculado com base no Banco de Preços de 
Referência ANEEL; 
d) 
Será estabelecida parcela adicional da RAP, a ser considerada no cálculo da TARIFA DE USO 
DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO – TUST, destinada a remunerar os custos de referência para a 
operação e manutenção das instalações transferidas em favor da TRANSMISSORA responsável 
pela linha seccionada, a qual fará jus à respectiva parcela a partir da data de entrada em 
operação das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO ou de celebração do instrumento contratual 
de transferência, o que ocorrer por último; 
e) 
O ACESSANTE deverá, sem direito à indenização, transferir à DISTRIBUIDORA responsável pela 
área relativa ao acesso, para fins de vinculação à respectiva concessão ou permissão, o 
módulo geral, o barramento e o módulo de manobra para conexão; 
f) 
A DISTRIBUIDORA responsável pela área relativa ao acesso deverá verificar a conformidade 
das especificações e projetos e participar do comissionamento das instalações que serão 
vinculadas à sua concessão ou permissão, de forma a não comprometer o cumprimento do 
cronograma de implantação, não cabendo cobrança pela execução destes serviços; 
g) 
O ACESSANTE deverá celebrar CUSD e CCD com a DISTRIBUIDORA responsável pela área 
relativa ao acesso; 
h) 
A DISTRIBUIDORA se tornará ACESSANTE à DIT e deverá celebrar CCT com a TRANSMISSORA 
responsável pela linha seccionada; 
i) 
Os custos de referência para operação e manutenção das instalações transferidas à 
DISTRIBUIDORA serão considerados no cálculo da TARIFA DE USO DO SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇÃO – TUSD; e 
j) 
As transferências ocorrerão pelo custo de construção efetivamente realizado, sendo estes 
custos informados pelo cedente, e se darão de forma não onerosa para a concessionária ou 
permissionária, devendo ser registradas no ativo imobilizado da cessionária e ter como
Assunto:
Acesso de importadores e/ou exportadores de
energia  Seção:
5.3  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
80 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de importadores e/ou exportadores de 
energia 
Seção:  
5.3 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
81 de 114 
 
 
 
 
 
contrapartida Obrigações Vinculadas à Concessão do Serviço Público de Energia Elétrica 
(Obrigações Especiais). 
 
3.8 
No caso de conexão às DIT por meio de seccionamento de linha, as INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO que não forem implementadas pelo ACESSANTE serão autorizadas em favor da 
TRANSMISSORA responsável pela linha, que deverá implementar as respectivas instalações após a 
celebração do CCT e do CUSD. 
 
a) 
As INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO a serem implementadas compreendem a implementação 
do módulo geral, do barramento, do módulo de manobra para conexão do ACESSANTE, das 
entradas e extensões de linha, e das adequações nos terminais da linha seccionada referentes 
aos sistemas de telecomunicação, proteção, comando e controle; 
b) 
O ACESSANTE, por meio CCT, deverá responder pela remuneração do investimento e da 
respectiva depreciação anual referente às instalações autorizadas; e 
c) 
Será estabelecida parcela adicional da RAP em favor da TRANSMISSORA responsável pela 
linha seccionada, destinada a cobrir os custos de referência para a operação e manutenção 
das instalações autorizadas, a ser considerada no cálculo da TUST. 
 
3.9 
A conexão por meio derivação de linha integrante das DIT é uma opção do ACESSANTE, e só 
pode ser negada se tecnicamente inviável. 
 
 
Conexão em Subestação Integrante das DIT 
 
3.10 
A conexão em barramento integrante das DIT será autorizada à concessionária de transmissão 
proprietária do barramento existente, sendo facultado acordo entre as partes para a implementação 
pelo ACESSANTE da conexão e das adequações específicas ao acesso, referentes aos sistemas de 
telecomunicação, proteção, comando e controle, mediante comunicação formal das partes à ANEEL 
até 90 (noventa) dias após a emissão do PARECER DE ACESSO pelo ONS. 
 
a) 
O ACESSANTE deverá celebrar CCT com a TRANSMISSORA responsável pelas instalações e 
CUSD com a DISTRIBUIDORA responsável pela área relativa ao acesso; 
b) 
Quando o ACESSANTE implementar a conexão, a TRANSMISSORA responsável pelas 
instalações deverá verificar a conformidade das especificações e projetos, participar do 
comissionamento das instalações necessárias à conexão, de forma a não comprometer o 
cumprimento do cronograma de implantação, sendo essas atividades ressarcidas pelo 
ACESSANTE ou grupo de ACESSANTES, quando o acesso for realizado por meio de 
INSTALAÇÃO DE INTERESSE RESTRITO compartilhada, no valor calculado conforme 
percentuais máximos apresentados nas Tabelas 1 e 2 aplicados sobre o Valor Novo de 
Reposição – VNR das entradas de linha ou módulos de conexão de equipamentos associados
Assunto:
Acesso de importadores e/ou exportadores de
energia  Seção:
5.3  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
81 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de importadores e/ou exportadores de 
energia 
Seção:  
5.3 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
82 de 114 
 
 
 
 
 
à conexão e implantados na subestação acessada, calculado com base no Banco de Preços de 
Referência ANEEL. 
 
3.11 
No caso de conexão às DIT por meio de conexão em barramento existente, as INSTALAÇÕES 
DE TRANSMISSÃO que não forem implementadas pelo ACESSANTE serão autorizadas à TRANSMISSORA 
responsável pelo barramento existente e deverá ter a implementação das respectivas instalações 
precedida de celebração do CCT e do CUSD, atribuindo-se à TRANSMISSORA responsável pela 
subestação existente a responsabilidade pela implementação de REFORÇOS na própria subestação. 
 
a) 
O ACESSANTE, por meio de CCT, deverá responder pela remuneração e respectiva 
depreciação anual de adequações, específicas ao acesso, referentes aos sistemas de 
telecomunicação, proteção, comando e controle. 
 
Conexão por meio de INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS A 
INTERLIGAÇÕES INTERNACIONAIS 
 
3.12 
A conexão à REDE BÁSICA por meio de INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO em tensão igual ou 
superior a 230 kV classificadas como INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
DESTINADAS A INTERLIGAÇÕES INTERNACIONAIS – ITI – deve observar os mesmos requisitos aplicáveis 
à conexão em instalações de REDE BÁSICA. 
 
 
4 
CONTRATAÇÃO DE USO 
 
4.1 
O CUST de importação/exportação considerará no mesmo contrato os montantes de uso de 
importação e de exportação, determinados pela máxima potência elétrica injetável e pela máxima 
potência elétrica a ser demandada na REDE BÁSICA, respectivamente, no período do contrato. 
 
4.1.1 
A contratação deverá ter validade pelo período da outorga para importação/exportação e 
observará os seguintes prazos: 
 
a) 
Solicitação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias em relação à data de início de uso 
pretendida, podendo ser reduzida a pedido do USUÁRIO e a critério do ONS, e não superior a 
180 (cento e oitenta) dias; e 
b) 
Emissão de PARECER DE ACESSO em até 25 (vinte e cinco) dias, contados da data de admissão 
da solicitação de acesso. 
 
4.1.2 
A TUST aplicável à condição de contratação fica estabelecida conforme Eq. 12:
Assunto:
Acesso de importadores e/ou exportadores de
energia  Seção:
5.3  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
82 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de importadores e/ou exportadores de 
energia 
Seção:  
5.3 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
83 de 114 
 
 
 
 
 
𝑇𝑈𝑆𝑇𝐼𝑀𝑃/𝐸𝑋𝑃[
𝑅$
𝑀𝑊⋅ℎ]
= 𝑓⋅12[𝑚ê𝑠] ⋅1000[𝑘𝑊]
8760[ℎ] ⋅1[𝑀𝑊]
⋅
(𝑇𝑈𝑆𝑇𝐺+ 𝑇𝑈𝑆𝑇𝐶−𝑃)
2
[
𝑅$
𝑘𝑊⋅𝑚ê𝑠] 
Eq. 12 
 
Onde: 
𝑇𝑈𝑆𝑇𝐼𝑀𝑃/𝐸𝑋𝑃: TUST aplicável no PONTO DE CONEXÃO à REDE BÁSICA contratado para 
importação ou exportação de energia elétrica, em R$/MW.h; 
𝑇𝑈𝑆𝑇𝐺: TUST-RB aplicável ao segmento geração no PONTO DE CONEXÃO à REDE BÁSICA 
em que ocorrer a importação ou exportação, em R$/kW.mês; 
𝑇𝑈𝑆𝑇𝐶−𝑃: TUST-RB aplicável ao segmento consumo no horário de ponta no PONTO DE 
CONEXÃO à REDE BÁSICA em que ocorrer a importação ou exportação, em R$/kW.mês; 
e 
𝑓: fator de conversão da modalidade de pagamento por disponibilidade para 
pagamento por uso, dado pela relação entre a soma das potências instaladas e a soma 
das garantias físicas das CENTRAIS GERADORAS em operação comercial em 1° de junho 
de cada ano, em MW/(MW.h/h). 
 
4.1.3 
Os EUST para fins de importação/exportação serão apurados mensalmente e devidos a partir 
dos valores medidos de energia elétrica, conforme Eq. 13: 
 
𝐸𝑈𝑆𝑇[𝑅$] = 𝑇𝑈𝑆𝑇𝐼𝑀𝑃/𝐸𝑋𝑃[
𝑅$
𝑀𝑊⋅ℎ] ⋅𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎[𝑀𝑊⋅ℎ] 
Eq. 13 
 
4.1.4 
Caso o IMPORTADOR E/OU EXPORTADOR DE ENERGIA seja USUÁRIO das ITI: 
 
a) 
O CUST deverá ser celebrado considerando o PONTO DE CONEXÃO entre as ITI e a REDE 
BÁSICA; 
b) 
Os EUST para fins de importação/exportação serão apurados mensalmente e devidos a partir 
dos valores medidos de energia elétrica, conforme Eq. 14: 
 
𝐸𝑈𝑆𝑇[𝑅$] = (𝑇𝑈𝑆𝑇𝐼𝑀𝑃/𝐸𝑋𝑃[
𝑅$
𝑀𝑊⋅ℎ] + 𝑇𝑈𝐼𝐼[
𝑅$
𝑀𝑊⋅ℎ])
⋅𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎[𝑀𝑊⋅ℎ] 
Eq. 14 
 
Onde: 
𝑇𝑈𝐼𝐼: Tarifa de Uso das ITI, conforme Eq. 15:
Assunto:
Acesso de importadores e/ou exportadores de
energia  Seção:
5.3  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
83 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de importadores e/ou exportadores de 
energia 
Seção:  
5.3 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
84 de 114 
 
 
 
 
 
 
𝑇𝑈𝐼𝐼[
𝑅$
𝑀𝑊⋅ℎ] = 𝑓⋅
𝑅𝐼[𝑅$]
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒[𝑀𝑊] ⋅8760[ℎ] 
Eq. 15 
 
𝑅𝐼: somatório de RAP das ITI, disponibilizadas ao IMPORTADOR E/OU EXPORTADOR DE 
ENERGIA, em R$; 
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒: capacidade das ITI, conforme estabelecido no CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO – CPST, disponibilizadas ao IMPORTADOR E/OU 
EXPORTADOR DE ENERGIA, em MW; e 
𝑓: fator de conversão da modalidade de pagamento por disponibilidade para 
pagamento por uso, dado pela relação entre a soma das potências instaladas e a soma 
das garantias físicas das CENTRAIS GERADORAS em operação comercial em 1° de junho 
de cada ano, em MW/(MW.h/h). 
 
4.1.5 
Caso o período de outorga para importação/exportação abranja mais de um ciclo tarifário da 
transmissão, o IMPORTADOR E/OU EXPORTADOR DE ENERGIA poderá solicitar à ANEEL que 
a 𝑇𝑈𝑆𝑇𝐼𝑀𝑃/𝐸𝑋𝑃 e a 𝑇𝑈𝐼𝐼 sejam estabelecidas de forma que: 
 
a) 
A 𝑇𝑈𝑆𝑇𝐼𝑀𝑃/𝐸𝑋𝑃 e a 𝑇𝑈𝐼𝐼 para cada IMPORTADOR E/OU EXPORTADOR DE ENERGIA será a 
média aritmética da 𝑇𝑈𝑆𝑇𝐼𝑀𝑃/𝐸𝑋𝑃 e da 𝑇𝑈𝐼𝐼 obtidas para cada ciclo tarifário até o fim da 
outorga ou até o fim do horizonte do PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
– PDE - em vigência, o que ocorrer primeiro, a partir da base de dados com a configuração do 
SIN e os investimentos previstos na expansão da REDE BÁSICA, sendo que a 𝑇𝑈𝑆𝑇𝐼𝑀𝑃/𝐸𝑋𝑃 e a 
𝑇𝑈𝐼𝐼 serão mantidas inalteradas; 
b) 
A 𝑇𝑈𝑆𝑇𝐼𝑀𝑃/𝐸𝑋𝑃 obtida será atualizada monetariamente a cada ciclo tarifário por meio do 
ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DA TRANSMISSÃO – IAT; e 
c) 
A 𝑇𝑈𝐼𝐼 obtida será atualizada monetariamente a cada ciclo tarifário por meio do índice de 
atualização da RAP das ITI, disponibilizadas ao IMPORTADOR E/OU EXPORTADOR DE ENERGIA. 
 
4.2 
A antecipação da data de início de execução do CUST será aprovada diretamente pelo ONS, 
desde que haja disponibilidade no SIN, mediante emissão de PARECER DE ACESSO específico. 
 
4.3 
A data de início de execução do CUST em caráter permanente poderá ser postergada 
mediante solicitação ao ONS até o dia 31 de março anterior ao ciclo tarifário da data originalmente 
contratada, com cópia à ANEEL, desde que não tenha havido investimentos na rede associados ao 
acesso solicitado.
Assunto:
Acesso de importadores e/ou exportadores de
energia  Seção:
5.3  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
84 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de importadores e/ou exportadores de 
energia 
Seção:  
5.3 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
85 de 114 
 
 
 
 
 
4.3.1 
É vedada a postergação para o CUST em execução na data de solicitação. 
 
4.3.2 
A eventual postergação da data de contratação do uso do sistema de transmissão que tenha 
sido antecipada observará o disposto neste item. 
 
4.4 
No mês de início de execução de cada ponto de contratação do CUST, os EUST em caráter 
permanente serão devidos a partir do dia contratado. 
 
 
5 
ACESSO ÀS INSTALAÇÕES DE USO EXCLUSIVO DE IMPORTADORES E EXPORTADORES DE 
ENERGIA ELÉTRICA 
 
Da Utilização de INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO de ACESSANTES para Conexão de Novo 
ACESSANTE 
 
5.1 
As INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO de ACESSANTE existente poderão ser utilizadas por 
novo ACESSANTE. 
 
5.2 
O acesso à REDE BÁSICA por meio de INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO em tensão igual 
ou superior a 230 kV deve observar o disposto neste Módulo para conexão às INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO de REDE BÁSICA. 
 
5.3 
As INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO em tensão de 230 kV ou superior sob 
responsabilidade de ACESSANTE existente e que se tornarem de uso comum, exceto as declaradas de 
uso compartilhado em configuração definida no ato de outorga do novo ACESSANTE e nos casos 
especificados neste Módulo, deverão ser transferidas sem ônus à TRANSMISSORA que celebrou o CCT 
com os ACESSANTES existentes, classificadas como integrantes da REDE BÁSICA e registradas no ativo 
imobilizado da cessionária, tendo como contrapartida Obrigações Vinculadas à Concessão do Serviço 
Público de Energia Elétrica (Obrigações Especiais). 
 
5.3.1 
Em casos de seccionamento de linhas de transmissão com múltiplos circuitos em que reste 
algum não seccionado, formando um anel para atendimento dos ACESSANTES, todos os 
circuitos e subestações em tensão de 230 kV ou superior sob responsabilidade dos 
ACESSANTES existentes e que componham o anel passarão a ser consideradas instalações 
de uso comum e deverão ser transferidas à TRANSMISSORA que celebrou o CCT com os 
ACESSANTES existentes. 
 
5.3.2 
O instrumento contratual de transferência das instalações deverá ser formalizado para ter 
efeito a partir da data de entrada em operação do novo ACESSANTE e deverá dispor, entre 
outros aspectos, sobre a responsabilidade do ACESSANTE existente pela transferência de
Assunto:
Acesso de importadores e/ou exportadores de
energia  Seção:
5.3  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
85 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de importadores e/ou exportadores de 
energia 
Seção:  
5.3 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
86 de 114 
 
 
 
 
 
sobressalentes, ferramentais e acessórios necessários à operação e manutenção, incluindo 
o treinamento correspondente. 
 
5.3.3 
Os ACESSANTES existentes deverão adequar, antes da data de entrada em operação do novo 
ACESSANTE, os CCT e/ou CCD e os CUST e/ou CUSD à alteração da conexão de cada um deles 
para terem efeitos a partir da data de entrada em operação do novo ACESSANTE e da data 
da celebração do instrumento contratual de transferência, prevalecendo a data que ocorrer 
por último. 
 
5.3.4 
A TRANSMISSORA deverá verificar a conformidade das especificações e dos projetos das 
instalações que se tornarem de sua responsabilidade, bem como participar do 
comissionamento destas instalações, sendo ressarcida pelo novo ACESSANTE ou grupo de 
novos ACESSANTES, quando o acesso for realizado por meio de INSTALAÇÃO DE INTERESSE 
RESTRITO compartilhada, no valor calculado conforme percentuais máximos apresentados 
nas Tabelas 5 e 6 aplicados sobre o Valor Novo de Reposição – VNR das referidas instalações, 
calculado com base no Banco de Preços da ANEEL. 
 
a) 
Os valores, quando devidos por DISTRIBUIDORA, serão calculados pela ANEEL e considerados 
no cálculo da tarifa da DISTRIBUIDORA após o início da respectiva prestação do serviço. 
 
5.3.5 
Será estabelecida parcela adicional de RAP para cobertura dos custos de referência para 
Operação e Manutenção – O&M das instalações que se tornarem de responsabilidade da 
TRANSMISSORA, que fará jus à respectiva receita após a data de entrada em operação do 
novo ACESSANTE e após a data da celebração do instrumento contratual de transferência, 
prevalecendo a data que ocorrer por último. 
 
5.3.6 
As adequações das instalações a serem classificadas como REDE BÁSICA ao disposto nos 
PROCEDIMENTOS DE REDE, bem como aquelas associadas às alterações e acréscimos de 
pontos de medição ou de alteração do arranjo de barramento de módulo de conexão que 
permanecer de uso exclusivo dos ACESSANTES existentes, serão de responsabilidade do 
novo ACESSANTE. 
 
5.3.7 
Deverão ser transferidas sem ônus para os ACESSANTES existentes responsáveis pelas 
instalações que permanecerem de uso exclusivo, as extensões de linha e respectivas 
entradas de linha de uso exclusivo que conectam as instalações destes ao barramento da 
subestação seccionadora, bem como os equipamentos necessários para modificações nas 
entradas de linha existentes que permanecerem de uso exclusivo, cuja instalação será de 
responsabilidade do novo ACESSANTE.
Assunto:
Acesso de importadores e/ou exportadores de
energia  Seção:
5.3  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
86 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de importadores e/ou exportadores de 
energia 
Seção:  
5.3 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
87 de 114 
 
 
 
 
 
5.4 
As INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO em tensão inferior a 230 kV não serão transferidas 
à TRANSMISSORA, ainda que se tornem de uso comum, e permanecerão sob responsabilidade 
compartilhada dos ACESSANTES. 
 
5.4.1 
Cada novo ACESSANTE da REDE BÁSICA que se conectar às instalações deverá celebrar CCT 
com a TRANSMISSORA e CUST com o ONS. 
 
5.4.2 
As perdas nas instalações serão atribuídas aos ACESSANTES na proporção de seus consumos. 
 
5.4.3 
Os custos de operação e manutenção serão rateados pelos ACESSANTES considerando: 
 
a) 
Para cada ACESSANTE existente, o maior valor de MUST contratado no seu CUST, 
considerando todo o período de contratação; 
b) 
Para o novo ACESSANTE, o maior valor, em MW, dentre: 
i. 
Maior valor de MUST contratado no seu CUST, considerando todo o período de contratação; 
ii. 
Potência máxima declarada no PARECER DE ACESSO; e 
iii. 
Potência máxima constante do parecer técnico que fundamenta a portaria de que trata o art. 
2º, inciso I, do Decreto 5.597/2005, considerando todo o horizonte do estudo. 
 
5.5 
Os transformadores de potência com tensão primária igual ou superior a 230 kV e tensão 
secundária inferior a 230 kV, e os que forem implantados futuramente em paralelo, bem como as 
respectivas conexões, que tenham sido transferidos à TRANSMISSORA e classificados como integrantes 
da REDE BÁSICA serão remunerados por meio de CCT e rateados pelos ACESSANTES considerando:  
 
a) 
Para cada ACESSANTE existente, o maior valor de MUST contratado no seu CUST, 
considerando todo o período de contratação; 
b) 
Para o novo ACESSANTE, o maior valor, em MW, dentre: 
i. 
Maior valor de MUST contratado no seu CUST, considerando todo o período de contratação; 
ii. 
Potência máxima declarada no PARECER DE ACESSO; e 
iii. 
Potência máxima constante do parecer técnico que fundamenta a portaria de que trata o art. 
2º, inciso I, do Decreto 5.597/2005, considerando todo o horizonte do estudo. 
 
Da Utilização de INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO de ACESSANTES para Conexão de 
TRANSMISSORA 
 
5.6 
As INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO de ACESSANTE em tensão igual ou superior a 230 kV 
poderão ser utilizadas por TRANSMISSORA licitada, conforme planejamento da expansão do sistema 
de transmissão, sendo que as que se tornarem de uso comum deverão ser transferidas à
Assunto:
Acesso de importadores e/ou exportadores de
energia  Seção:
5.3  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
87 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de importadores e/ou exportadores de 
energia 
Seção:  
5.3 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
88 de 114 
 
 
 
 
 
TRANSMISSORA licitada, classificadas como integrantes da REDE BÁSICA e registradas no ativo 
imobilizado da cessionária, tendo como contrapartida Obrigações Vinculadas à Concessão do Serviço 
Público de Energia Elétrica (Obrigações Especiais). 
 
5.6.1 
Em casos de seccionamento de linhas de transmissão com múltiplos circuitos em que reste 
algum não seccionado, formando um anel para atendimento dos ACESSANTES, todos os 
circuitos e subestações em tensão de 230 kV ou superior sob responsabilidade dos 
ACESSANTES existentes e que componham o anel serão consideradas instalações de uso 
comum e deverão ser transferidas para TRANSMISSORA vencedora da licitação. 
 
5.6.2 
Quando o acesso de DISTRIBUIDORA à REDE BÁSICA ocorrer por meio de seccionamento de 
linha de transmissão de uso exclusivo em tensão de 230 kV ou superior ou de conexão em 
subestação de uso exclusivo em que ocorra licitação das instalações para conexão, as 
instalações que se tornarem de uso comum deverão ser transferidas sem ônus à 
TRANSMISSORA vencedora da licitação. 
 
5.6.3 
O instrumento contratual de transferência das instalações deverá ser formalizado para ter 
efeito a partir da data de entrada em operação das instalações objeto do Edital de Licitação 
e deverá dispor, entre outros aspectos, sobre a responsabilidade do ACESSANTE existente 
pela transferência de sobressalentes, ferramentais e acessórios necessários à operação e 
manutenção, incluindo o treinamento correspondente. 
 
5.6.4 
Os ACESSANTES existentes deverão adequar, antes da data de entrada em operação das 
instalações licitadas, os CCT e/ou CCD e os CUST e/ou CUSD à alteração das conexões para 
terem efeitos a partir da data de entrada em operação dessas instalações e da data da 
celebração do instrumento contratual de transferência, prevalecendo a data que ocorrer por 
último. 
 
5.6.5 
A receita para cobertura dos custos de referência para Operação e Manutenção – O&M – e 
para verificação da conformidade das especificações e dos projetos das instalações que se 
tornarem de responsabilidade da TRANSMISSORA licitada deverá compor a RAP ofertada no 
Leilão de Transmissão, sendo percebida após a data de entrada em operação das instalações 
objeto do Edital de Licitação e após a data da celebração do instrumento contratual de 
transferência, prevalecendo a data que ocorrer por último. 
 
5.6.6 
A receita para cobertura dos custos de referência para Operação e Manutenção – O&M – e 
para verificação da conformidade das especificações e dos projetos das instalações que se 
tornarem de responsabilidade de TRANSMISSORA que for licitada para acesso de 
DISTRIBUIDORA deverá compor a RAP ofertada no Leilão de Transmissão. 
 
5.6.7 
As adequações das instalações a serem classificadas como REDE BÁSICA ao disposto nos 
PROCEDIMENTOS DE REDE, bem como aquelas associadas às alterações e acréscimos de
Assunto:
Acesso de importadores e/ou exportadores de
energia  Seção:
5.3  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
88 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de importadores e/ou exportadores de 
energia 
Seção:  
5.3 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
89 de 114 
 
 
 
 
 
pontos de medição ou de alteração do arranjo de barramento de módulo de conexão que 
permanecer de uso exclusivo dos ACESSANTES existentes, deverão ser implantadas pela 
TRANSMISSORA licitada e remuneradas pela RAP ofertada no Leilão de Transmissão. 
 
5.6.8 
Deverão ser transferidas sem ônus para os ACESSANTES existentes responsáveis pelas 
instalações que permanecerem de uso exclusivo, as extensões de linha e respectivas 
entradas de linha de uso exclusivo que conectam as instalações destes ao barramento da 
subestação seccionadora, bem como equipamentos necessários para modificações nas 
entradas de linha existentes que permanecerem de uso exclusivo, cuja instalação será de 
responsabilidade da TRANSMISSORA licitada. 
 
Do Ressarcimento das Instalações Transferidas 
 
5.7 
As instalações de uso comum a serem transferidas à TRANSMISSORA serão ressarcidas pelo 
novo ACESSANTE, ou pela TRANSMISSORA licitada, a quem promoveu, às suas custas, a construção de 
tais instalações, por meio de instrumento contratual específico. 
 
5.7.1 
O instrumento contratual deverá ser formalizado antes da entrada em operação do novo 
ACESSANTE, ou da entrada em operação das instalações licitadas, e da data de transferência 
das instalações de uso comum à TRANSMISSORA. 
 
5.7.2 
O valor do ressarcimento será calculado da forma apresentada na Eq. 16. 
 
𝑉𝑅= (𝑉𝑁𝑅𝑑(
𝑃𝑜𝑡𝑁𝑂𝑉𝑂
𝑀𝑈𝑆𝑇𝐸𝑋𝐼𝑆𝑇+ 𝑃𝑜𝑡𝑁𝑂𝑉𝑂
)) −(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠+ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑂&𝑀) 
Eq. 16 
Onde: 
 
𝑉𝑅: valor do ressarcimento, cujo valor mínimo será zero, em Reais; 
𝑉𝑁𝑅𝑑: o Valor Novo de Reposição das instalações transferidas, depreciado até a data 
da entrada em operação do novo ACESSANTE, com base no Banco de Preços de 
Referência ANEEL, em Reais; 
𝑀𝑈𝑆𝑇𝐸𝑋𝐼𝑆𝑇: maior valor de MUST do ACESSANTE existente contratado no seu CUST, 
considerando todo o período de contratação; 
𝑃𝑜𝑡𝑁𝑂𝑉𝑂: maior valor atribuído ao novo ACESSANTE, em MW, dentre: o maior valor de 
MUST contratado no seu CUST, considerando todo o período de contratação; a potência 
declarada no PARECER DE ACESSO; e a potência máxima constante do parecer técnico 
que fundamenta a portaria de que trata o art. 2º, inciso I, do Decreto 5.597, de 2005. 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠: o custo evitado pelo ACESSANTE existente associado às perdas elétricas 
nas instalações transferidas pelo prazo da vida útil regulatória remanescente a partir da
Assunto:
Acesso de importadores e/ou exportadores de
energia  Seção:
5.3  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
89 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de importadores e/ou exportadores de 
energia 
Seção:  
5.3 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
90 de 114 
 
 
 
 
 
data da entrada em operação do novo ACESSANTE, em Reais, calculado conforme 
critérios e procedimentos adotados pela EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE para 
o planejamento da expansão do sistema de transmissão; 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑂&𝑀: o custo evitado pelo ACESSANTE existente associado à operação e 
manutenção das instalações a serem transferidas à TRANSMISSORA, pelo prazo da vida 
útil regulatória remanescente a partir da data da entrada em operação do novo 
ACESSANTE, em Reais, calculado conforme critérios estabelecidos no PROCEDIMENTOS 
DE REGULAÇÃO TARIFÁRIA – PRORET; 
 
5.7.3 
Os valores de ressarcimento, quando devidos por DISTRIBUIDORA, serão calculados pela 
ANEEL e considerados no cálculo da tarifa da DISTRIBUIDORA após o início da respectiva 
prestação do serviço. 
 
5.7.4 
O valor do ressarcimento será nulo quando as instalações de uso comum a serem transferidas 
integrarem outorga de CENTRAL GERADORA que tenha comercializado energia no 
AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA – ACR. 
 
5.7.5 
Quando tratar-se de conexão de TRANSMISSORA licitada associada à expansão da REDE 
BÁSICA, o valor de 𝑃𝑜𝑡𝑁𝑂𝑉𝑂 será considerado igual ao de 𝑀𝑈𝑆𝑇𝐸𝑋𝐼𝑆𝑇. 
 
 
6 
DESCONEXÃO E DESATIVAÇÃO 
 
6.1 
O CCT deverá dispor que a desconexão antes do término do prazo contratual determinará a 
quitação, pelo ACESSANTE, de todas as obrigações previstas no contrato, inclusive o ressarcimento 
relativos à conexão, descontada a depreciação/amortização contábil, bem como dos respectivos custos 
de desmobilização/desativação. 
 
6.2 
O acessante pode requerer a desconexão permanente de seus equipamentos conectados às 
instalações sob responsabilidade de transmissora, solicitando ao ONS e ao agente de transmissão 
acessado a desativação da conexão. 
 
6.2.1 
Caso o acessante preste serviço ancilar, a interrupção desse serviço só ocorre após o ONS ter 
providenciado outro fornecedor para o serviço, de acordo com o Contrato de Prestação de 
Serviços Ancilares (CPSA), mediante prazo acordado entre as partes. 
 
6.2.2 
A desconexão fica condicionada à implantação de ampliações, reforços e/ou melhorias, 
quando necessárias, no sistema elétrico para preservar os seus padrões de qualidade e 
desempenho.
Assunto:
Acesso de importadores e/ou exportadores de
energia  Seção:
5.3  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
90 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de importadores e/ou exportadores de 
energia 
Seção:  
5.3 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
91 de 114 
 
 
 
 
 
6.2.3 
O acessante arca com todos os custos e penalidades relacionados às atividades necessárias à 
desconexão. 
 
6.2.4 
Outros custos, multas ou penalidades devem ser previstos em cláusulas contratuais. 
 
6.3 
O ONS define, em comum acordo com o acessante e o agente de transmissão acessado, o 
cronograma de desconexão. 
 
6.4 
Em caso de reconexão, o acessante deve apresentar nova solicitação de acesso. 
 
 
7 
REFERÊNCIAS 
 
Decreto 5.597, de 28 de novembro de 2005. 
 
 
8 
ANEXO 
 
Tabela 5 – Percentuais para cálculo do ressarcimento às TRANSMISSORAS 
Prazo1 
Até 30 dias 
De 31 a 60 dias 
Mais de 60 dias 
Aprovação da 
conformidade 
de projetos 
≥230 kV 
<230 kV 
≥230 kV 
<230 kV 
≥230 kV 
<230 kV 
1,00% 
1,50% 
0,75% 
1,00% 
0,50% 
0,50% 
1Após o recebimento dos projetos, a contar da entrega da última versão do projeto, em dias corridos. 
 
Tabela 6 – Percentuais para cálculo do ressarcimento às TRANSMISSORAS 
Prazo1 
Até 15 dias 
De 16 a 30 dias 
Mais de 30 dias 
Liberação das 
instalações 
≥230 kV 
<230 kV 
≥230 kV 
<230 kV 
≥230 kV 
<230 kV 
2,00% 
3,50% 
1,75% 
3,00% 
1,50% 
2,50% 
1A contar da solicitação, em dias corridos.
Assunto:
Acesso de importadores e/ou exportadores de
energia  Seção:
5.3  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
91 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de distribuidoras  
Seção:  
5.4 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
92 de 114 
 
 
 
 
 
SEÇÃO 5.4 – ACESSO DE DISTRIBUIDORAS 
 
1 
OBJETIVO 
 
1.1 
Estabelecer, para as DISTRIBUIDORAS, as condições gerais para contratação do acesso, 
compreendendo o uso e a conexão, aos sistemas de transmissão de energia elétrica. 
 
 
2 
CONDIÇÕES GERAIS DE ACESSO 
 
2.1 
O acesso aos sistemas de transmissão será regido pelos PROCEDIMENTOS DE REDE, pelos 
contratos celebrados entre as partes e pelas normas e padrões específicos de cada concessionária. 
 
2.2 
Para o acesso às INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO componentes da REDE BÁSICA, os USUÁRIOS 
deverão firmar o CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO – CUST com o OPERADOR 
NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO – ONS, estabelecendo as condições técnicas e as obrigações relativas 
ao uso do sistema de transmissão, e o CONTRATO DE CONEXÃO ÀS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO – 
CCT com a TRANSMISSORA no PONTO DE CONEXÃO, estabelecendo as responsabilidades pela 
implantação, operação e manutenção das INSTALAÇÕES DE CONEXÃO e os respectivos ENCARGOS DE 
CONEXÃO, quando couber, bem como as condições comerciais e financeiras, nos PONTOS DE 
CONEXÃO. 
 
2.3 
As providências para implantação das obras e o próprio acesso aos sistemas de transmissão 
só poderão ser efetivadas após a assinatura do CCT e do CUST. 
 
2.4 
Na conexão às INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO não serão permitidas quaisquer exigências de 
caráter discriminatório aos ACESSANTES. 
 
2.5 
O CUST e o CCT serão considerados separadamente para todos os efeitos. 
 
2.6 
As concessionárias do serviço público de transmissão deverão: 
 
a) 
Propiciar o relacionamento comercial com o USUÁRIO, relativo ao uso dos sistemas de 
transmissão e à conexão nas suas instalações, prestando as informações necessárias ao 
interessado; 
b) 
Negociar e celebrar, com interveniência do ONS, os CCT com os USUÁRIOS que venham a 
conectar-se em suas instalações; 
c) 
Implementar as providências de sua competência, necessárias à efetivação do acesso 
requerido; 
d) 
Efetuar o faturamento relativo ao acesso às suas INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO;
Assunto:
Acesso de distribuidoras  Seção:
5.4  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
92 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de distribuidoras  
Seção:  
5.4 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
93 de 114 
 
 
 
 
 
e) 
Informar mensalmente ao ONS os montantes medidos referentes aos USUÁRIOS conectados 
diretamente em suas INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO; 
f) 
Observar o PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SISTEMA 
INTERLIGADO NACIONAL – PRODIST no que couber. 
 
2.7 
Os USUÁRIOS dos sistemas de transmissão deverão: 
 
a) 
Solicitar ao ONS o acesso aos sistemas de transmissão; 
b) 
Celebrar o CCT e o CUST, após emissão de PARECER DE ACESSO; 
c) 
Efetuar os estudos, projetos e a execução das INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO e a 
conexão com o sistema elétrico da concessionária onde será feito o acesso; e 
d) 
Observar o disposto nos PROCEDIMENTOS DE REDE. 
 
2.8 
O uso das da REDE BÁSICA pelos ACESSANTES se dará mediante a celebração de CUST, com o 
ONS, o qual deverá estabelecer as condições gerais do serviço a ser prestado, bem como as condições 
técnicas e comerciais a serem observadas, dispondo, no mínimo, sobre: 
 
a) 
A sujeição à legislação específica; 
b) 
A obrigatoriedade da observância aos PROCEDIMENTOS DE REDE; 
c) 
A obrigatoriedade da observância aos PRODIST, quando de conexão em DEMAIS 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO – DIT; 
d) 
A definição dos locais e dos procedimentos para medição e informação de dados; 
e) 
A sujeição às normas e aos padrões técnicos de caráter geral e da concessionária responsável 
pelas instalações; 
f) 
Os MONTANTES DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO – MUST – contratados nos horários 
de ponta e fora de ponta, bem como as condições e antecedência mínima para a solicitação 
de alteração dos valores de uso contratados; 
g) 
A garantia, ao ACESSANTE, da prestação dos serviços até o valor da demanda de potência 
mensal contratada; 
h) 
A prestação dos serviços de transmissão pelas TRANSMISSORAS aos ACESSANTES da REDE 
BÁSICA, mediante controle e supervisão do ONS; 
i) 
Os índices de qualidade relativos aos serviços de transmissão a serem prestados; 
j) 
As penalidades pelo não atendimento dos índices de qualidade relativos aos serviços de 
transmissão a serem prestados; 
k) 
A prestação, pelo ONS, dos serviços de coordenação e controle da operação dos sistemas 
elétricos interligados;
Assunto:
Acesso de distribuidoras  Seção:
5.4  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
93 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de distribuidoras  
Seção:  
5.4 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
94 de 114 
 
 
 
 
 
l) 
A administração, pelo ONS, da cobrança e liquidação dos ENCARGOS DE USO DO SISTEMA DE 
TRANSMISSÃO – EUST – e a execução do sistema de garantias por conta e ordem das 
TRANSMISSORAS; 
m) 
As penalidades por atraso no pagamento de EUST; e 
n) 
A sujeição a novos procedimentos de caráter geral estabelecidos em resolução da ANEEL. 
 
 
2.9 
Para conectar-se às INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, o ACESSANTE deverá celebrar CCT com 
a concessionária responsável pelo barramento acessado, cujo instrumento deverá contar com a 
interveniência do ONS, estabelecendo as condições gerais do serviço a ser prestado, bem como as 
condições comerciais a serem observadas, dispondo, no mínimo, sobre os itens apresentados nas 
alíneas “a)” a “v)”. 
 
a) 
A sujeição à legislação específica; 
b) 
A obrigatoriedade da observância aos PROCEDIMENTOS DE REDE; 
c) 
A definição dos locais e dos procedimentos para medição e informação de dados; 
d) 
A sujeição às normas e padrões técnicos de caráter geral da concessionária responsável pelas 
instalações acessadas; 
e) 
A descrição detalhada dos PONTOS DE CONEXÃO e das INSTALAÇÕES DE CONEXÃO, incluindo 
o conjunto de equipamentos necessários para a interligação elétrica das instalações do 
USUÁRIO às INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO e, quando for o caso, a localização dos vãos de 
conexão na subestação; 
f) 
O uso, quando for o caso, das DIT; 
g) 
A capacidade de escoamento de injeção de potência da conexão; 
h) 
Os requisitos técnicos e operacionais do PONTO DE CONEXÃO, incluindo as instalações do 
ACESSANTE; 
i) 
As responsabilidades de instalação, de operação e de manutenção da conexão elétrica; 
j) 
Os índices de qualidade relativos às INSTALAÇÕES DE CONEXÃO; 
k) 
As penalidades pelo não atendimento dos índices de qualidade relativos às INSTALAÇÕES DE 
CONEXÃO; 
l) 
Os valores dos ENCARGOS DE CONEXÃO deverão ser os estabelecidos pela ANEEL por meio 
de resolução homologatória, incluindo, quando for o caso, as DIT, bem como a parcela da 
RECEITA ANUAL PERMITIDA – RAP associada à DIT de uso compartilhado, a qual servirá de 
base para cálculo da TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DAS INSTALAÇÕES DE 
FRONTEIRA – TUST-FR associada; 
m) 
As penalidades pelo atraso no pagamento dos ENCARGOS DE CONEXÃO;
Assunto:
Acesso de distribuidoras  Seção:
5.4  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
94 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de distribuidoras  
Seção:  
5.4 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
95 de 114 
 
 
 
 
 
n) 
Condições de remuneração do investimento e depreciação dos ativos associados à conexão, 
sendo que estes valores são os estabelecidos pela ANEEL por meio de resolução 
homologatória; 
o) 
A sujeição a novos procedimentos de caráter geral estabelecidos em resolução da ANEEL; 
p) 
As condições para desconexão das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO; 
q) 
Prazos e condições para saneamento de eventuais pendências do ACESSANTE para com o 
acessado; 
r) 
Prazos de conclusão das obras referentes ao acesso, independentemente do seu executor; 
s) 
Data de entrada em operação das instalações do ACESSANTE; 
t) 
Data de início da prestação dos serviços; 
u) 
Prazo de vigência; e 
v) 
Em caso de obra realizada pelo ACESSANTE, deverá constar os valores a serem pagos à 
TRANSMISSORA a título de análise de projeto e comissionamento. 
 
 
2.10 
O PARECER DE ACESSO emitido pelo ONS tem uma validade de 90 (noventa) dias, contados da 
data de sua emissão. 
 
2.10.1 
O ACESSANTE pode solicitar ao ONS revalidação, por até 90 (noventa) dias, do PARECER DE 
ACESSO em caráter permanente com prazo de validade expirado em até 30 (trinta) dias, uma 
única vez, desde que as condições de acesso registradas no PARECER DE ACESSO não tenham 
sido alteradas e conforme ordem cronológica das solicitações de acesso e de revalidação. 
 
2.10.2 
Os CUST e o CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – CUSD, quando aplicáveis ao 
acesso, deverão ser celebrados dentro da validade do correspondente PARECER DE ACESSO. 
 
2.11 
O CCT deverá ser celebrado em até 90 (noventa) dias após emissão do PARECER DE ACESSO 
pelo ONS. 
 
2.12 
Os CCT firmados deverão ser disponibilizados à sociedade pelo ONS em seu sítio eletrônico, 
com fácil acesso. 
 
2.12.1 
O ONS deverá, no prazo de 1 (um) ano a partir da vigência deste módulo, disponibilizar para 
consulta os CCT firmados. 
 
2.13 
Os requisitantes do acesso aos sistemas de transmissão deverão encaminhar suas solicitações 
ao ONS via sistema computacional, acompanhadas dos dados e informações necessárias à avaliação 
técnica e regulatória do acesso solicitado no PONTO DE CONEXÃO pretendido.
Assunto:
Acesso de distribuidoras  Seção:
5.4  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
95 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de distribuidoras  
Seção:  
5.4 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
96 de 114 
 
 
 
 
 
2.13.1 
A avaliação técnica do acesso deverá observar o critério de mínimo custo global, segundo o 
qual é escolhida a alternativa tecnicamente equivalente de menor custo de investimentos, 
considerando as INSTALAÇÕES DE CONEXÃO de responsabilidade do ACESSANTE, os 
REFORÇOS, as AMPLIAÇÕES e os custos decorrentes das perdas elétricas do sistema. 
 
2.13.2 
O ONS deverá, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir do protocolo de recebimento 
da solicitação de acesso, informar ao solicitante se seu pleito foi admitido para análise. Em 
caso de a solicitação de acesso não ser admitida, o ONS deverá informar as justificativas. 
 
2.13.3 
O ONS deverá, no prazo de até 25 (vinte e cinco) dias, contados da data de admissão da 
solicitação de acesso, emitir o PARECER DE ACESSO e informar ao solicitante as condições 
contratuais, os prazos para conexão e os respectivos encargos, quando couber, 
disponibilizando ao requisitante as informações regulatórias e técnicas e os parâmetros 
adotados nas avaliações. Havendo necessidade de AMPLIAÇÕES ou REFORÇOS para 
atendimento ao acesso solicitado, o prazo passará a ser de até 85 (oitenta e cinco) dias. 
 
a) 
De forma transitória, no primeiro ano após a vigência deste módulo e para acesso em caráter 
permanente, o ONS deverá, no prazo de até 35 (trinta e cinco) dias, contados da data de 
admissão da solicitação de acesso, emitir o PARECER DE ACESSO e informar ao solicitante as 
condições contratuais, os prazos para conexão disponibilizando ao requisitante as 
informações regulatórias e técnicas e os parâmetros adotados nas avaliações. Havendo 
necessidade de AMPLIAÇÕES ou REFORÇOS para atendimento ao acesso solicitado, o prazo 
passará a ser de até 105 (cento e cinco) dias. 
b) 
O ONS deverá, no prazo de 1 (um) ano a partir da vigência deste módulo, disponibilizar para 
consulta dos solicitantes a fila de análise dos processos de acessos em andamento. 
 
2.14 
Os requisitantes do acesso às DIT deverão encaminhar suas solicitações, acompanhadas dos 
dados e informações necessários à avaliação técnica do acesso solicitado, ao ONS ou à TRANSMISSORA 
responsável pelas instalações no ponto de acesso pretendido, devendo o ONS: 
 
a) 
Encaminhar cópia da solicitação de acesso à DISTRIBUIDORA responsável pela área onde se 
localiza o ponto de acesso pretendido; 
b) 
Emitir PARECER DE ACESSO para as conexões nas DIT, em conformidade com os 
PROCEDIMENTOS DE REDE e com o PRODIST, obedecendo ao critério de mínimo custo global; 
e 
c) 
Encaminhar o PARECER DE ACESSO ao ACESSANTE, com cópia para a TRANSMISSORA 
responsável pelas instalações no PONTO DE CONEXÃO pretendido e para a DISTRIBUIDORA 
responsável pela área relativa ao acesso.
Assunto:
Acesso de distribuidoras  Seção:
5.4  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
96 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de distribuidoras  
Seção:  
5.4 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
97 de 114 
 
 
 
 
 
2.15 
Caso o acesso se realize por meio de seccionamento de linha integrante das DIT e o 
ACESSANTE seja uma DISTRIBUIDORA, deverá ser celebrado CUST com o ONS, conforme os 
PROCEDIMENTOS DE REDE. 
 
2.16 
Para os CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO – CPST, CCT e CUST 
firmados a partir de 16 de julho de 2013, torna-se sem efeito a responsabilidade das concessionárias 
de transmissão e dos USUÁRIOS com CUST por indenizar as DISTRIBUIDORAS pelos valores pagos a 
título de ressarcimento de danos elétricos em UNIDADES CONSUMIDORAS realizado nos termos da 
Resolução Normativa nº 414, de 9 de setembro de 2010. 
 
2.17 
As concessionárias de serviços públicos de energia elétrica que exercem, simultaneamente, 
atividades de geração e distribuição deverão celebrar, para cada segmento, um CUST e um CCT. 
 
Dos Repasses dos ENCARGOS DE CONEXÃO e dos ENCARGOS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO 
às Tarifas de Distribuição 
 
2.18 
No caso do acesso por meio de seccionamento de linha integrante das DIT, os pagamentos 
referentes ao CCT e ao CUST serão devidos pela DISTRIBUIDORA a partir da data estabelecida nos 
respectivos contratos e somente serão considerados no cálculo da tarifa do CONSUMIDOR final da 
DISTRIBUIDORA a partir da respectiva prestação do serviço, sem efeitos retroativos. 
 
2.19 
No caso de acesso à REDE BÁSICA, os ENCARGOS DE CONEXÃO e dos ENCARGOS DE USO DO 
SISTEMA DE TRANSMISSÃO somente serão considerados no cálculo da tarifa do CONSUMIDOR final da 
DISTRIBUIDORA a partir da respectiva prestação do serviço, sem efeitos retroativos. 
 
2.20 
Quando o acesso de DISTRIBUIDORA se der por meio de implementação de nova subestação 
por TRANSMISSORA licitada, o CCT será celebrado em até 90 (noventa) dias após a expedição do ato 
de outorga, sendo que os ENCARGOS DE CONEXÃO e os ENCARGOS DE USO DO SISTEMA DE 
TRANSMISSÃO, somente serão considerados no cálculo da tarifa do CONSUMIDOR final da 
DISTRIBUIDORA a partir da respectiva prestação do serviço, sem efeitos retroativos. 
 
a) 
É requisito para licitação de INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO de REDE BÁSICA, que incluam 
transformadores de potência com tensão primária igual ou superior a 230 kV e tensões 
secundária e terciária inferiores a 230 kV, bem como as respectivas conexões e demais 
equipamentos ligados ao terciário, a celebração do CUST entre as DISTRIBUIDORAS e o ONS 
nos prazos a serem estabelecidos pelo poder concedente. 
 
Da Medição para Faturamento 
 
2.21 
A TRANSMISSORA efetuará, mensalmente, as medições de demanda de potência em todos os 
PONTOS DE CONEXÃO dos ACESSANTES e informará esses valores ao ONS e aos próprios ACESSANTES.
Assunto:
Acesso de distribuidoras  Seção:
5.4  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
97 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de distribuidoras  
Seção:  
5.4 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
98 de 114 
 
 
 
 
 
2.22 
A leitura para fim de faturamento será efetuada pela autorizada, permissionária ou 
concessionária responsável pela instalação do respectivo SISTEMA DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO 
– SMF, devendo ocorrer em intervalos de integralização de 15 minutos. 
 
2.23 
A DISTRIBUIDORA deverá instalar, em sua área de atuação, SMF, nos barramentos com tensão 
inferior a 230 kV, ligado aos transformadores de potência integrantes da REDE BÁSICA. 
 
2.23.1 
A TRANSMISSORA acessada poderá efetuar a compra dos equipamentos de medição para 
faturamento e cobrar o valor da DISTRIBUIDORA, via ENCARGO DE CONEXÃO, hipótese em 
que a propriedade do equipamento será da concessionária que foi acessada. 
 
2.24 
A DISTRIBUIDORA que compartilhe as DIT deverá instalar, em cada fronteira entre as suas 
instalações e as referidas DIT de uso compartilhado, SMF. 
 
2.25 
A DISTRIBUIDORA deverá instalar SMF na fronteira com as INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE 
INTERESSE EXCLUSIVO DE CENTRAIS DE GERAÇÃO PARA CONEXÃO COMPARTILHADA – ICG. 
 
Das Perdas Elétricas 
 
2.26 
As perdas elétricas nos sistemas de transmissão serão tratadas no processo de contabilização 
e liquidação da CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CCEE, de acordo com as regras 
específicas. 
 
2.27 
As perdas verificadas nas DIT de uso compartilhado devem ser atribuídas, proporcionalmente, 
a cada ACESSANTE, conforme definido em REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO. 
 
2.28 
As perdas elétricas nas ICG serão rateadas pelas CENTRAIS GERADORAS e concessionárias ou 
permissionárias de distribuição, na proporção da energia elétrica gerada ou consumida de acordo com 
a medição de faturamento. 
 
Do Cálculo dos ENCARGOS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO – EUST 
 
2.29 
Os EUST deverão ser suficientes para a prestação do serviço de transmissão e serão devidos 
aos respectivos concessionários e ao ONS, sendo estabelecidos observando: 
 
a) 
As RAP para as empresas concessionárias de transmissão, determinadas pela ANEEL; 
b) 
A parcela do orçamento anual do ONS a ser coberta, conforme estabelecido no seu Estatuto 
e aprovada pela ANEEL; e 
c) 
A compensação de déficit ou superávit do exercício anterior, contabilizado anualmente pelo 
ONS e aprovada pela ANEEL.
Assunto:
Acesso de distribuidoras  Seção:
5.4  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
98 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de distribuidoras  
Seção:  
5.4 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
99 de 114 
 
 
 
 
 
Da Contabilização, Faturamento e Liquidação Financeira 
 
2.30 
Os EUST serão faturados pelo ONS e pelas concessionárias de transmissão, na proporção de 
suas receitas permitidas, contra: 
 
a) 
Todos os USUÁRIOS caracterizados como UNIDADES CONSUMIDORAS, inclusive as 
DISTRIBUIDORAS, conectados nas instalações da REDE BÁSICA; e 
b) 
As CENTRAIS GERADORAS que tenham celebrado CUST. 
 
2.31 
Os ENCARGOS DE CONEXÃO serão faturados diretamente pelas concessionárias responsáveis 
pelas INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO acessadas, contra os respectivos USUÁRIOS. 
 
2.32 
As TRANSMISSORAS deverão emitir, mensalmente, os documentos de cobrança dos valores 
cabíveis a cada ACESSANTE, de acordo com os valores constantes dos avisos de crédito emitidos pelo 
ONS. 
 
 
3 
CONEXÃO ÀS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO 
 
3.1 
Os ENCARGOS DE CONEXÃO serão de responsabilidade dos USUÁRIOS e deverão cobrir os 
custos incorridos com o projeto, a construção, os equipamentos, a medição, a operação e a 
manutenção das INSTALAÇÕES DE CONEXÃO. 
 
3.1.1 
Os ENCARGOS DE CONEXÃO mensais serão atribuídos aos ACESSANTES de forma proporcional 
às suas demandas máximas de potência em cada PONTO DE CONEXÃO e em função das 
receitas estabelecidas pela ANEEL para as concessionárias responsáveis pelas referidas 
instalações, sendo calculados com base em duodécimos destas receitas. 
 
3.2 
As INSTALAÇÕES DE CONEXÃO poderão ter seu projeto e execução contratado com empresa 
de livre escolha do USUÁRIO, inclusive a própria TRANSMISSORA, observadas as normas técnicas e 
padrões da TRANSMISSORA e os requisitos do USUÁRIO. 
 
Conexão por Meio de Seccionamento de Linha de Transmissão de REDE BÁSICA 
 
3.3 
Quando o acesso se der por meio de seccionamento de linha de transmissão da REDE BÁSICA 
e destinar-se à conexão de DISTRIBUIDORA, o barramento, as entradas e as extensões de linhas 
associados ao seccionamento e os eventuais REFORÇOS e modificações na própria linha de transmissão 
e nas respectivas entradas de linhas serão classificados como integrantes da REDE BÁSICA.
Assunto:
Acesso de distribuidoras  Seção:
5.4  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
99 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de distribuidoras  
Seção:  
5.4 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
100 de 114 
 
 
 
 
 
3.3.1 
O CCT será celebrado em até 90 (noventa) dias após a expedição do ato de outorga, que 
poderá ser expedido nas seguintes condições: 
 
a) 
Licitação para implementar o barramento associado ao seccionamento, os transformadores 
de potência com tensão primária igual ou superior a 230 kV e tensões secundária e terciária 
inferiores a 230 kV, bem como as respectivas conexões e demais equipamentos ligados ao 
terciário, além de barramentos e equipamentos desta subestação integrantes das DIT. 
b) 
Autorização em favor da TRANSMISSORA da linha seccionada, para implantação, no todo ou 
em parte, do barramento, das entradas e das extensões de linha associadas ao seccionamento 
e dos eventuais REFORÇOS e modificações na própria linha de transmissão e nas respectivas 
entradas de linha, bem como do transformador de potência com tensão primária igual ou 
superior a 230 kV e tensões secundárias e terciária inferiores a 230 kV, respectivas conexões 
e demais equipamentos ligados ao terciário, quando os custos referentes ao barramento 
associado ao seccionamento somado com o transformador de potência com tensão primária 
igual ou superior a 230 kV e tensões secundária e terciária inferiores a 230 kV, respectivas 
conexões e demais equipamentos ligados ao terciário e o barramento e equipamentos desta 
subestação, integrantes das DIT forem inferiores aos custos da aquisição de equipamentos 
para modificações nas entradas da linha seccionada somado com a implementação das 
entradas e extensões de linhas associadas ao seccionamento. 
 
Conexão por Meio de Subestação de REDE BÁSICA  
 
3.4 
Em caso de conexão à REDE BÁSICA em subestação existente, atribui-se à concessionária de 
transmissão responsável pela instalação a responsabilidade pela implementação de eventuais 
REFORÇOS na própria subestação. 
 
3.5 
No caso de conexão em subestação de REDE BÁSICA destinar-se ao atendimento de 
DISTRIBUIDORA por meio de REFORÇO na subestação existente, o CCT será celebrado em até 90 
(noventa) dias após a expedição do ato de outorga, mediante autorização em favor da TRANSMISSORA 
responsável pela subestação existente para implementação de transformadores de potência com 
tensão primária igual ou superior a 230 kV e tensões secundária e terciária inferiores a 230 kV, bem 
como as respectivas conexões e demais equipamentos ligados ao terciário, além de barramentos e 
equipamentos desta subestação integrantes das DIT. 
 
Conexão às DEMAIS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO 
 
3.6 
O pagamento dos ENCARGOS DE CONEXÃO e dos EUST, associados aos REFORÇOS em 
instalações integrantes das DIT autorizados pela ANEEL será atribuído à DISTRIBUIDORA USUÁRIA, 
conforme a seguir, sendo que as partes envolvidas deverão celebrar termo aditivo ao CCT em até 60 
(sessenta) dias após a publicação do ato autorizativo.
Assunto:
Acesso de distribuidoras  Seção:
5.4  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
100 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de distribuidoras  
Seção:  
5.4 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
101 de 114 
 
 
 
 
 
a) 
Instalações de uso exclusivo: pagamento, à TRANSMISSORA responsável pela implementação 
dos REFORÇOS, dos ENCARGOS DE CONEXÃO decorrentes; e 
b) 
Instalações de uso compartilhado: parcela adicional na TUST-FR, atribuída às concessionárias 
ou permissionárias de distribuição beneficiadas pelos REFORÇOS. 
 
Conexão por Meio de Seccionamento ou Derivação de Linha de Transmissão Integrante das DIT  
 
3.7 
A conexão por meio de seccionamento de linha integrante das DIT de uso compartilhado 
deverá ser autorizada em favor da TRANSMISSORA responsável pela linha. 
 
3.7.1 
As INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO a serem implementadas compreendem a implementação 
do módulo geral, do barramento, do módulo de manobra para conexão do ACESSANTE, das 
entradas e extensões de linha, e das adequações nos terminais da linha seccionada 
referentes aos sistemas de telecomunicação, proteção, comando e controle, devendo ser 
precedida da celebração dos correspondentes CCT e CUST. 
 
3.7.2 
O ACESSANTE deverá responder pela remuneração do investimento e da respectiva 
depreciação anual referente às instalações autorizadas. 
 
3.7.3 
Será estabelecida parcela adicional da RAP em favor da TRANSMISSORA responsável pela linha 
seccionada, destinada a cobrir os custos de referência para a operação e manutenção das 
instalações autorizadas, a ser considerada no cálculo da TARIFA DE USO DO SISTEMA DE 
TRANSMISSÃO – TUST. 
 
3.7.4 
O ACESSANTE, no caso de DISTRIBUIDORA para atendimento ao seu mercado cativo, deverá 
implementar o módulo geral, o barramento e o módulo de manobra para sua conexão, que 
passarão a fazer parte de sua concessão ou permissão. 
 
3.8 
A conexão por meio de seccionamento ou derivação de linha integrante das DIT de uso 
exclusivo, mesmo que seja de uso exclusivo de outra DISTRIBUIDORA, deverá ser implementada por 
DISTRIBUIDORA de acordo com a regulamentação de acesso da distribuição, incluindo as adequações 
nos terminais da linha seccionada. 
 
3.8.1 
A linha integrante das DIT de uso exclusivo acessada deverá ser transferida para a 
DISTRIBUIDORA que faz o uso exclusivo desta instalação no momento do acesso, conforme 
procedimentos estabelecidos na Resolução Normativa nº 916, de 23 de fevereiro de 2021 e 
no PRODIST. 
 
3.9 
A conexão por meio derivação de linha integrante das DIT é uma opção do ACESSANTE, e só 
pode ser negada se tecnicamente inviável.
Assunto:
Acesso de distribuidoras  Seção:
5.4  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
101 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de distribuidoras  
Seção:  
5.4 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
102 de 114 
 
 
 
 
 
 
Conexão em Subestação integrante das DIT 
 
3.10 
Quando a DISTRIBUIDORA, para atendimento ao seu mercado cativo, acessar DIT por meio de 
conexão em barramento existente, deverá implementar a conexão e as adequações específicas do 
acesso. 
 
3.10.1 
Nos casos de conexão em barramento ao qual se conecta o secundário ou o terciário de 
transformadores de potência integrantes da REDE BÁSICA, é facultado acordo entre as 
partes para a implementação da conexão pela TRANSMISSORA, mediante comunicação 
formal das partes à ANEEL até 90 (noventa) dias após a emissão do PARECER DE ACESSO pelo 
ONS. 
 
a) 
Quando a DISTRIBUIDORA implementar a conexão, a TRANSMISSORA responsável pelas 
instalações deverá verificar a conformidade das especificações e projetos, participar do 
comissionamento das instalações necessárias à conexão, de forma a não comprometer o 
cumprimento do cronograma de implantação, sendo essas atividades ressarcidas pela 
DISTRIBUIDORA ou grupo de ACESSANTES, quando o acesso for realizado por meio de 
INSTALAÇÃO DE INTERESSE RESTRITO compartilhada, no valor calculado conforme 
percentuais máximos apresentados nas Tabelas 1 e 2 aplicados sobre o Valor Novo de 
Reposição – VNR das entradas de linha ou módulos de conexão de equipamentos associados 
à conexão e implantados na subestação acessada, calculado com base no Banco de Preços de 
Referência ANEEL. 
 
3.10.2 
As INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO que não forem implementadas pela DISTRIBUIDORA 
poderão ser autorizadas à TRANSMISSORA responsável pelo barramento existente, desde 
que haja acordo entre as partes, e deverá ter a implementação das respectivas instalações 
precedida de celebração do CCT e do CUST, atribuindo-se à TRANSMISSORA responsável pela 
subestação existente a responsabilidade pela implementação de REFORÇOS na própria 
subestação. 
 
a) 
A DISTRIBUIDORA, deverá responder pela remuneração e respectiva depreciação anual de 
adequações, específicas ao acesso, referentes aos sistemas de telecomunicação, proteção, 
comando e controle. 
 
Conexão por Meio de ICG 
 
3.11 
As ICGs e as INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO de CENTRAL GERADORA incluída na 
licitação oriunda da Chamada Pública com nível de tensão inferior a 230 kV serão transferidas de forma 
não onerosa à DISTRIBUIDORA local, de acordo com prazo e condições estabelecidas no contrato de 
concessão da TRANSMISSORA responsável por essas instalações, excluindo-se o transformador
Assunto:
Acesso de distribuidoras  Seção:
5.4  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
102 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de distribuidoras  
Seção:  
5.4 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
103 de 114 
 
 
 
 
 
localizado em subestação de REDE BÁSICA, com lado de alta tensão igual ou superior a 230 kV, e suas 
conexões. 
 
3.11.1 
Após as transferências de instalações para a concessionária de distribuição, o acesso das 
CENTRAIS GERADORAS observará a regulamentação de acesso ao âmbito da distribuição. 
 
3.12 
A conexão de nova CENTRAL GERADORA ou DISTRIBUIDORA à ICG, para acesso à REDE BÁSICA, 
será permitida mediante o pagamento de ENCARGO DE CONEXÃO e EUST e deverá ser precedida de 
PARECER DE ACESSO a ser emitido pelo ONS, de celebração de CCT, com a responsável pelas 
instalações e interveniência do ONS, e CUST, com o ONS. 
 
3.12.1 
A conexão de UNIDADE CONSUMIDORA à ICG será realizada por intermédio das 
concessionárias ou permissionárias de distribuição. 
 
3.12.2 
A nova conexão observará a existência de condições técnicas e considerará as CENTRAIS 
GERADORAS inscritas e habilitadas em Chamada Pública, com conexão às ICGs licitadas, que 
firmaram os respectivos CCT para qualquer data de entrada em operação comercial. 
 
3.12.3 
Os REFORÇOS ou MELHORIAS necessários para novo acesso à REDE BÁSICA por meio de 
conexão à ICG serão realizados pela TRANSMISSORA responsáveis pelas instalações e 
custeados pelo solicitante do acesso, por meio do CCT. 
 
3.12.4 
A ANEEL estabelecerá o valor do ENCARGO DE CONEXÃO a que se refere a nova conexão, de 
forma proporcional à sua máxima POTÊNCIA INJETÁVEL ou MUST contratado, no PONTO DE 
CONEXÃO à REDE BÁSICA, e aos investimentos entre os PONTOS DE CONEXÃO à REDE 
BÁSICA e de conexão à ICG. 
 
3.12.5 
O valor arrecadado com os ENCARGOS DE CONEXÃO dos novos ACESSANTES, excluídos os 
estabelecidos em razão de REFORÇOS ou MELHORIAS, será contabilizado e abatido do 
cálculo do ENCARGO DE CONEXÃO devido pelos demais CENTRAIS GERADORAS, após o 
período de estabilização. 
 
3.13 
O acesso à REDE BÁSICA de nova CENTRAL GERADORA ou de DISTRIBUIDORA por meio de 
seccionamento de linha de transmissão classificada como ICG será efetivado mediante o pagamento 
de ENCARGO DE CONEXÃO e EUST e será precedido de PARECER DE ACESSO a ser emitido pelo ONS, 
celebração de CUST, com o ONS, e de CCT, com o responsável pela instalação de transmissão e com 
interveniência do ONS, devendo ser observados os critérios estabelecidos  para conexão em 
instalações integrantes das DIT, sendo permitido este seccionamento quando: 
 
a) 
Não for possível a conexão à subestação classificada como ICG existente para tal fim; e 
b) 
Existirem condições técnicas para a conexão de nova CENTRAL GERADORA ou 
DISTRIBUIDORA, consideradas as CENTRAIS GERADORAS inscritas e habilitadas em Chamada
Assunto:
Acesso de distribuidoras  Seção:
5.4  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
103 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de distribuidoras  
Seção:  
5.4 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
104 de 114 
 
 
 
 
 
Pública, com conexão às ICGs licitadas, que firmaram os respectivos CCT para qualquer data 
de entrada em operação comercial. 
 
Conexão por meio de INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS A 
INTERLIGAÇÕES INTERNACIONAIS 
 
3.14 
A conexão à REDE BÁSICA por meio de INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO em tensão igual ou 
superior a 230 kV classificadas como INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
DESTINADAS A INTERLIGAÇÕES INTERNACIONAIS – ITI – deve observar os mesmos requisitos aplicáveis 
à conexão em instalações de REDE BÁSICA. 
 
 
4 
CONTRATAÇÃO DE USO 
 
4.1 
Os EUST são devidos por todos os USUÁRIOS a partir do produto entre as TUST e os MUST, 
por PONTO DE CONEXÃO e horário de contratação.  
 
4.1.1 
Os MUST são determinados pelo maior valor entre o contratado e o verificado por medição 
de potência elétrica em cada PONTO DE CONEXÃO e horário de contratação. 
 
4.1.2 
As diferenças entre os MUST contratados e verificados por medição serão apuradas na 
avaliação da eficiência da contratação do uso do sistema de transmissão de que trata este 
Módulo. 
 
4.2 
A TUST-RB será aplicável a todos os USUÁRIOS do SIN e calculada conforme descrito nas 
Regras de Transmissão e no PROCEDIMENTOS DE REGULAÇÃO TARIFÁRIA – PRORET, e levará em conta 
as parcelas da RAP associadas às instalações de REDE BÁSICA e ITI. 
 
4.2.1 
O ONS será o responsável pela apuração, administração da cobrança e liquidação dos serviços 
e EUST a que se refere a TUST-RB e TUST-FR. 
 
4.3 
A TUST-FR será aplicável apenas à DISTRIBUIDORA que utilize transformadores de potência 
com tensão primária igual ou superior a 230 kV e tensões secundárias e terciárias inferiores a 230 kV, 
bem como as respectivas conexões e demais equipamentos ligados ao terciário, em caráter exclusivo 
ou compartilhado, ou que se conecte em DIT sob responsabilidade de TRANSMISSORA, em caráter 
compartilhado e levará em conta as parcelas da RAP associadas a estas instalações, sendo rateada 
pelos MUST contratados pela respectiva DISTRIBUIDORA nos horários de ponta e fora de ponta. 
 
4.3.1 
Os EUST obtidos a partir da aplicação da TUST-FR, deverão considerar o valor pleno dos MUST 
contratados em cada PONTO DE CONEXÃO.
Assunto:
Acesso de distribuidoras  Seção:
5.4  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
104 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de distribuidoras  
Seção:  
5.4 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
105 de 114 
 
 
 
 
 
4.3.2 
Em caso de acesso de CONSUMIDOR, CENTRAL GERADORA ou IMPORTADOR E/OU 
EXPORTADOR DE ENERGIA em DIT sob responsabilidade de TRANSMISSORA, a 
DISTRIBUIDORA local deve responder pela totalidade dos MUST contratados por esses 
USUÁRIOS, visando o rateio para cálculo da TUST-FR. 
 
4.4 
Quando forem iguais a zero os MUST contratados por concessionárias ou permissionárias de 
distribuição que utilizem transformadores de potência com tensão primária igual ou superior a 230 kV 
e tensões secundárias e terciárias inferiores a 230 kV, bem como as respectivas conexões e demais 
equipamentos ligados ao terciário, em caráter exclusivo ou compartilhado, ou que se conectem em DIT 
sob responsabilidade de TRANSMISSORA, em caráter compartilhado, o ONS fica autorizado a 
administrar a cobrança diretamente dos encargos destinados a remunerar as parcelas de RAP 
associadas a estas instalações. 
 
Da Contratação de Uso do Sistema de Transmissão em Caráter Permanente 
 
4.5 
Os CUST celebrados em caráter permanente por UNIDADES CONSUMIDORAS, 
AUTOPRODUTORES com carga maior que geração e por DISTRIBUIDORAS deverão conter os MUST para 
4 (quatro) anos civis subsequentes. 
 
4.5.1 
A contratação do uso do sistema de transmissão dar-se-á para o horário de ponta e para o 
horário fora de ponta. 
 
a) 
O horário de ponta a ser considerado para a contratação do uso do sistema de transmissão é 
aquele estabelecido para a DISTRIBUIDORA ou, no caso de UNIDADES CONSUMIDORAS ou 
AUTOPRODUTORES com carga maior que geração, aquele da área de concessão ou permissão 
de distribuição em que se localiza a sua conexão. 
 
4.5.2 
Os PONTOS DE CONEXÃO a serem utilizados para a contratação dos MUST por 
DISTRIBUIDORAS são as fronteiras com a REDE BÁSICA ou com as DIT de uso em caráter 
compartilhado entre DISTRIBUIDORAS, a partir dos quais elas demandem potência elétrica. 
 
4.5.3 
Os MUST contratados por DISTRIBUIDORAS deverão atender as máximas demandas de 
UNIDADES CONSUMIDORAS, de AUTOPRODUTORES, de PRODUTORES INDEPENDENTES DE 
ENERGIA ELÉTRICA e de outras DISTRIBUIDORAS conectadas em seu sistema de distribuição. 
 
4.5.4 
Os MUST contratados por UNIDADES CONSUMIDORAS, AUTOPRODUTORES com carga maior 
que geração e DISTRIBUIDORAS deverão ser os máximos montantes anuais de demanda de 
potência elétrica, por PONTO DE CONEXÃO e horário de contratação. 
 
4.5.5 
É livre a declaração de MUST do quarto ano.
Assunto:
Acesso de distribuidoras  Seção:
5.4  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
105 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de distribuidoras  
Seção:  
5.4 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
106 de 114 
 
 
 
 
 
4.5.6 
Os MUST para os 4 (quatro) anos civis deverão ser informados ao ONS até o dia 31 de outubro 
de cada ano, para vigorar a partir de 1º de janeiro do ano subsequente. 
 
a) 
Caso os MUST não sejam informados até 31 de outubro do ano corrente, para todos os 
efeitos, serão considerados os valores constantes do CUST vigente, bem como será 
considerado o valor contratado para o terceiro ano como o de contratação para o quarto ano, 
devendo constar no CUST cláusula com previsão deste mecanismo de renovação automática. 
 
4.5.7 
Os MUST solicitados poderão estar sujeitos a restrições do sistema de transmissão em regime 
normal de operação por até 3 (três) anos subsequentes à contratação, sendo que as 
limitações deverão estar indicadas no respectivo PARECER DE ACESSO e as soluções incluídas 
no PLANO DE AMPLIAÇÕES E REFORÇOS – PAR. 
 
4.5.8 
Em caso de descontratação de um PONTO DE CONEXÃO, os EUST devidos serão calculados 
multiplicando-se a TUST vigente no mês subsequente à descontratação e os MUST 
descontratados, por horário de contratação, até o fim do período de contratação, sendo que 
a liquidação ocorrerá na primeira apuração mensal de serviços e encargos subsequente. 
 
4.5.9 
Em caso de rescisão do CUST, os EUST devidos serão calculados, por PONTO DE CONEXÃO, 
multiplicando-se a TUST vigente no mês subsequente à rescisão e os MUST rescindidos, por 
horário de contratação, até o fim do período de contratação, sendo que a liquidação 
ocorrerá na primeira apuração mensal de serviços e encargos subsequente. 
 
4.6 
Os MUST de contratos em caráter permanente de UNIDADES CONSUMIDORAS, 
AUTOPRODUTORES com carga maior que geração e DISTRIBUIDORAS poderão ser aumentados 
mediante PARECER DE ACESSO específico. 
 
4.6.1 
Fica limitada a solicitação de até 4 (quatro) aumentos de MUST, por PONTO DE CONEXÃO e 
período de contratação, para o ano civil em curso. 
 
4.6.2 
A solicitação de aumento de MUST deve observar antecedência mínima de 90 (noventa) dias 
em relação à data de início do aumento pretendido. 
 
4.7 
Os MUST de contratos em caráter permanente de UNIDADES CONSUMIDORAS, 
AUTOPRODUTORES com carga maior que geração e DISTRIBUIDORAS poderão ser reduzidos. 
 
4.7.1 
Reduções de até 10% (dez por cento) ao ano por PONTO DE CONEXÃO, se darão de forma não 
onerosa, tendo como base o montante previamente contratado para o mesmo ano civil e 
para os 3 (três) anos civis subsequentes;
Assunto:
Acesso de distribuidoras  Seção:
5.4  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
106 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de distribuidoras  
Seção:  
5.4 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
107 de 114 
 
 
 
 
 
4.7.2 
Reduções em valores superiores a 10% (dez por cento) ao ano por PONTO DE CONEXÃO, se 
darão de forma onerosa, tendo como base o montante previamente contratado para o 
mesmo ano civil e para os 3 (três) anos civis subsequentes. 
 
a) 
Os EUST devidos à redução de forma onerosa do MUST contratado serão calculados 
multiplicando-se a TUST vigente no primeiro mês da redução onerosa e o MUST a ser reduzido 
que exceder 10% (dez por cento), por horário de contratação, até o final do terceiro ano civil 
subsequente, sendo que a liquidação ocorrerá na primeira apuração mensal de serviços e 
encargos subsequente. 
b) 
Os ônus de reduções superiores a 10% não serão repassados às TARIFA DE USO DO SISTEMA 
DE DISTRIBUIÇÃO – TUSD dos USUÁRIOS das DISTRIBUIDORAS. 
c) 
As DISTRIBUIDORAS poderão reduzir os MUST contratados de forma não onerosa em valor 
superior a 10% (dez por cento) por PONTO DE CONEXÃO nos casos de realocação de MUST 
entre PONTOS DE CONEXÃO novos ou existentes, desde que o PONTO DE CONEXÃO não seja 
compartilhado com outra DISTRIBUIDORA. 
d) 
As DISTRIBUIDORAS poderão reduzir o MUST de forma não onerosa em valor superior a 10% 
(dez por cento) por PONTO DE CONEXÃO, desde que o PONTO DE CONEXÃO não seja 
compartilhado com outra DISTRIBUIDORA, para refletir redução de MONTANTE DE USO DO 
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – MUSD de USUÁRIOS da DISTRIBUIDORA, desde que tais 
USUÁRIOS de distribuição estejam conectados de forma individual às DIT ou à REDE BÁSICA, 
mesmo que por meio de instalações sob responsabilidade do próprio USUÁRIO ou da 
DISTRIBUIDORA, sendo esta redução condicionada ao fornecimento de cópia do Termo 
Aditivo ou Termo de Rescisão do CUSD de seu USUÁRIO que justifique o valor a ser reduzido. 
e) 
As DISTRIBUIDORAS poderão reduzir o MUST de forma não onerosa em valor superior a 10% 
(dez por cento) nos casos de migração de UNIDADES CONSUMIDORAS do sistema de 
distribuição para o de transmissão de acordo com o Decreto nº 5.597, de 2005. 
 
4.7.3 
As reduções de MUST contratado não se aplicam ao ciclo tarifário da transmissão vigente no 
momento da solicitação. 
 
a) 
Fica permitida a realocação de MUST, dentro do ciclo tarifário, entre UNIDADES 
CONSUMIDORAS, AUTOPRODUTORES com carga maior que geração e DISTRIBUIDORAS com 
CUST distintos contratados em um mesmo PONTO DE CONEXÃO. 
 
4.7.4 
Acordos bilaterais ou multilaterais para diferimento de EUST entre USUÁRIOS e 
TRANSMISSORAS não serão considerados para avaliação do equilíbrio econômico-financeiro 
das concessões de transmissão.
Assunto:
Acesso de distribuidoras  Seção:
5.4  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
107 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de distribuidoras  
Seção:  
5.4 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
108 de 114 
 
 
 
 
 
4.8 
A antecipação da data de início de execução do CUST será aprovada diretamente pelo ONS, 
desde que haja disponibilidade no SIN, mediante emissão de PARECER DE ACESSO específico. 
 
4.9 
A data de início de execução do CUST em caráter permanente poderá ser postergada 
mediante solicitação ao ONS até o dia 31 de março anterior ao ciclo tarifário da data originalmente 
contratada, com cópia à ANEEL, desde que não tenha havido investimentos na rede associados ao 
acesso solicitado. 
 
4.9.1 
É vedada a postergação para o CUST em execução na data de solicitação. 
 
4.9.2 
A eventual postergação da data de contratação do uso do sistema de transmissão que tenha 
sido antecipada observará o disposto neste item. 
 
4.10 
No mês de início de execução de cada ponto de contratação do CUST, os EUST em caráter 
permanente serão devidos a partir do dia contratado. 
 
Da Restrição de Uso do Sistema de Transmissão 
 
4.11 
Caso haja restrição ao MUST contratado causada por ATRASO NA ENTRADA EM OPERAÇÃO 
das instalações sob responsabilidade de TRANSMISSORA necessárias ao acesso do USUÁRIO, os EUST 
serão devidos em relação à CAPACIDADE OPERATIVA DE LONGA DURAÇÃO disponível, conforme 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO – CPST, não se aplicando este item quando 
da indisponibilidade de INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO que já estejam integradas ao SIN. 
 
Da Contratação de Uso do Sistema de Transmissão em Caráter Flexível 
 
4.12 
Caracteriza-se como contratação do uso do sistema de transmissão em caráter flexível o uso 
de capacidade remanescente do sistema de transmissão por tempo determinado. 
 
4.12.1 
O uso do sistema de transmissão em caráter flexível é aquele realizado provisoriamente por 
DISTRIBUIDORAS para suprimento de montante adicional ao contratado em caráter 
permanente. 
 
4.13 
A contratação do uso do sistema de transmissão em caráter flexível deverá ser precedida de 
avaliação da capacidade remanescente no sistema de transmissão em PARECER DE ACESSO, que 
deverá considerar para o período de contratação pretendido os mesmos critérios e condições 
aplicáveis à contratação em caráter permanente, e realizada da seguinte forma: 
 
a) 
Com a assinatura de CUST em caráter flexível entre o ONS e DISTRIBUIDORAS, por horário de 
contratação, considerando separadamente cada PONTO DE CONEXÃO à REDE BÁSICA e 
vigência até no máximo o fim do ano civil de contratação, devendo ser contratado 
simultaneamente à contratação em caráter permanente;
Assunto:
Acesso de distribuidoras  Seção:
5.4  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
108 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de distribuidoras  
Seção:  
5.4 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
109 de 114 
 
 
 
 
 
b) 
O MUST contratado em caráter flexível deve ser único para cada CUST, por PONTO DE 
CONEXÃO e horário de contratação; 
c) 
As TUST aplicáveis à contratação em caráter flexível para o horário de ponta, 𝑇𝑈𝑆𝑇𝑃−𝑓𝑙𝑒𝑥í𝑣𝑒𝑙, 
em R$/kW.mês, e fora de ponta, 𝑇𝑈𝑆𝑇𝐹𝑃−𝑓𝑙𝑒𝑥í𝑣𝑒𝑙, em R$/kW.mês, serão estabelecidas a partir 
das TUST calculadas para os contratos em caráter permanente de acordo com a Eq.  e a Eq. : 
 
𝑇𝑈𝑆𝑇𝑃−𝑓𝑙𝑒𝑥í𝑣𝑒𝑙= 𝑇𝑈𝑆𝑇𝑃−𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒⋅𝑘𝑃−𝑓𝑙𝑒𝑥í𝑣𝑒𝑙 
Eq. 16 
 
𝑇𝑈𝑆𝑇𝐹𝑃−𝑓𝑙𝑒𝑥í𝑣𝑒𝑙= 𝑇𝑈𝑆𝑇𝐹𝑃−𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒⋅𝑘𝐹𝑃−𝑓𝑙𝑒𝑥í𝑣𝑒𝑙 
Eq. 17 
 
Onde: 
𝑘𝑃−𝑓𝑙𝑒𝑥í𝑣𝑒𝑙= (𝑀𝑈𝑆𝑇𝑃−𝑓𝑙𝑒𝑥í𝑣𝑒𝑙+ 𝑀𝑈𝑆𝑇𝑃−𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒) (𝑀𝑈𝑆𝑇𝑃−𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒)
⁄
 
𝑘𝐹𝑃−𝑓𝑙𝑒𝑥í𝑣𝑒𝑙= (𝑀𝑈𝑆𝑇𝐹𝑃−𝑓𝑙𝑒𝑥í𝑣𝑒𝑙+ 𝑀𝑈𝑆𝑇𝐹𝑃−𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒) (𝑀𝑈𝑆𝑇𝐹𝑃−𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒)
⁄
 
𝑀𝑈𝑆𝑇𝑃−𝑓𝑙𝑒𝑥í𝑣𝑒𝑙: MUST contratado para o horário de ponta em caráter flexível, em kW; 
𝑀𝑈𝑆𝑇𝑃−𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒: MUST contratado para o horário de ponta em caráter permanente, 
em kW; 
𝑀𝑈𝑆𝑇𝐹𝑃−𝑓𝑙𝑒𝑥í𝑣𝑒𝑙: MUST contratado para o horário fora de ponta em caráter flexível, em 
kW; e 
𝑀𝑈𝑆𝑇𝐹𝑃−𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒: MUST contratado para o horário fora de ponta em caráter 
permanente, em kW. 
 
d) 
Os EUST referentes às contratações em caráter flexível, por DISTRIBUIDORAS, serão devidos 
apenas nos dias em que ocorrer o uso, por horário de contratação, e sobre o MUST total 
contratado em caráter flexível. 
 
4.14 
O CUST em caráter flexível poderá ser renovado mediante solicitação do USUÁRIO, com 
emissão de novo PARECER DE ACESSO a cada renovação. 
 
4.15 
Fica vedada a contratação ou renovação de CUST em caráter flexível quando necessária a 
implantação de AMPLIAÇÕES ou REFORÇOS nos sistemas de transmissão ou de distribuição. 
 
4.16 
A contratação do uso do sistema de transmissão em caráter permanente será priorizada em 
relação à contratação em caráter flexível, situação na qual o ONS informará ao USUÁRIO que contratou 
em caráter flexível da rescisão do contrato com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
Assunto:
Acesso de distribuidoras  Seção:
5.4  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
109 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de distribuidoras  
Seção:  
5.4 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
110 de 114 
 
 
 
 
 
4.17 
A contratação em caráter flexível por DISTRIBUIDORAS deve ocorrer apenas para refletir 
contratos em caráter temporário e/ou de reserva de capacidade celebrados entre as DISTRIBUIDORAS 
e seus USUÁRIOS quando estes USUÁRIOS estiverem conectados de forma individual às DIT ou à REDE 
BÁSICA, mesmo que por meio de instalações sob responsabilidade do próprio USUÁRIO ou da 
DISTRIBUIDORA e com medição que permita ao ONS identificar o uso da capacidade utilizada em 
caráter flexível pela DISTRIBUIDORA associado ao uso em caráter temporário e/ou de reserva de 
capacidade pelo USUÁRIO. 
 
4.17.1 
Os CUST em caráter flexível só poderão ser executados quando forem utilizados os contratos 
em caráter de reserva de capacidade ou temporário de USUÁRIOS da DISTRIBUIDORA que 
motivaram a contratação de uso em caráter flexível. 
 
4.17.2 
Quando os MUST contratados em caráter flexível forem superiores àqueles contratados em 
caráter permanente, a TUST flexível incidente será igual a 2 (duas) vezes aquela aplicável ao 
PONTO DE CONEXÃO para o segmento consumo. 
 
4.18 
Os EUST relativos aos CUST celebrados em caráter flexível por DISTRIBUIDORAS serão 
identificados à parte dos EUST referentes aos CUST celebrados em caráter permanente e serão 
repassados às TUSD. 
 
4.19 
O processo de contratação do uso em caráter flexível deverá cumprir os seguintes prazos: 
 
a) 
Solicitação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias em relação à data de início de uso 
pretendida, podendo ser reduzida a pedido do USUÁRIO e a critério do ONS, e não superior a 
180 (cento e oitenta) dias; e 
b) 
Emissão de PARECER DE ACESSO em até 25 (vinte e cinco) dias, contados da data de admissão 
da solicitação de acesso. 
 
Da Eficiência da Contratação do Uso do Sistema de Transmissão 
 
4.20 
As DISTRIBUIDORAS terão a eficiência da contratação de uso do sistema de transmissão 
apurada pelo ONS por horário de contratação e PONTO DE CONEXÃO, da seguinte forma: 
 
a) 
Mensalmente, quando houver ultrapassagem de demanda, caracterizada pela medição de 
demanda máxima em valor superior a 110% (cento e dez por cento) do MUST contratado em 
caráter permanente adicionado ao MUST contratado em caráter flexível; e 
b) 
Anualmente, quando houver sobrecontratação de demanda, caracterizada pela medição de 
demanda máxima anual em valor inferior a 90% (noventa por cento) do maior MUST 
contratado em caráter permanente no ano civil.
Assunto:
Acesso de distribuidoras  Seção:
5.4  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
110 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de distribuidoras  
Seção:  
5.4 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
111 de 114 
 
 
 
 
 
4.21 
Nos meses em que houver a ultrapassagem de demanda, o ONS apurará a parcela de 
ineficiência por ultrapassagem da forma apresentada na Eq. , sendo o valor verificado encaminhado 
pelo ONS até o 16º dia útil do mês subsequente ao da ocorrência à DISTRIBUIDORA para contestação 
em um prazo de 10 (dez) dias úteis. 
 
𝑃𝐼𝑈𝐷= 3 ⋅∑{[𝐷𝑚𝑎𝑥−𝑃(𝑖) −(1,10 ⋅𝑀𝑈𝑆𝑇𝑃−𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒(𝑖) + 𝑀𝑈𝑆𝑇𝑃−𝑓𝑙𝑒𝑥í𝑣𝑒𝑙(𝑖))]
𝑖
⋅(𝑇𝑈𝑆𝑇−𝑅𝐵𝑃(𝑖) + 𝑇𝑈𝑆𝑇−𝐹𝑅𝑃(𝑖))} + 3
⋅∑{[𝐷𝑚𝑎𝑥−𝐹𝑃(𝑖)
𝑖
−(1,10 ⋅𝑀𝑈𝑆𝑇𝐹𝑃−𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒(𝑖) + 𝑀𝑈𝑆𝑇𝐹𝑃−𝑓𝑙𝑒𝑥í𝑣𝑒𝑙(𝑖))]
⋅(𝑇𝑈𝑆𝑇−𝑅𝐵𝐹𝑃(𝑖) + 𝑇𝑈𝑆𝑇−𝐹𝑅𝐹𝑃(𝑖))} 
Eq. 18 
 
Onde: 
𝑃𝐼𝑈𝐷: parcela de ineficiência por ultrapassagem a ser cobrada da DISTRIBUIDORA, em 
R$, quando seu valor for maior que zero; 
𝐷𝑚𝑎𝑥−𝑃(𝑖): demanda máxima mensal medida no PONTO DE CONEXÃO i, em kW; 
𝑀𝑈𝑆𝑇𝑃−𝑃𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒(𝑖): MUST contratado em caráter permanente no PONTO DE 
CONEXÃO i no horário de ponta, em kW; 
𝑀𝑈𝑆𝑇𝑃−𝑓𝑙𝑒𝑥í𝑣𝑒𝑙(𝑖): MUST contratado em caráter flexível no PONTO DE CONEXÃO i no 
horário de ponta, em kW; 
𝑇𝑈𝑆𝑇−𝑅𝐵𝑃(𝑖): TUST-RB, para o PONTO DE CONEXÃO i, no horário de ponta no mês 
da ultrapassagem, em R$/kW.mês; 
𝑇𝑈𝑆𝑇−𝐹𝑅𝑃(𝑖): TUST-FR, para o PONTO DE CONEXÃO i, no horário de ponta no mês da 
ultrapassagem, em R$/kW.mês; 
𝐷𝑚𝑎𝑥−𝐹𝑃(𝑖): demanda máxima mensal medida no PONTO DE CONEXÃO i no horário fora 
de ponta, em kW; 
𝑀𝑈𝑆𝑇𝐹𝑃−𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒(𝑖): MUST contratado em caráter permanente no PONTO DE 
CONEXÃO i no horário fora de ponta, em kW; 
𝑀𝑈𝑆𝑇𝐹𝑃−𝑓𝑙𝑒𝑥í𝑣𝑒𝑙(𝑖): MUST contratado em caráter flexível no PONTO DE CONEXÃO i no 
horário fora de ponta, em kW; 
𝑇𝑈𝑆𝑇−𝑅𝐵𝐹𝑃(𝑖): TUST-RB, para o PONTO DE CONEXÃO i, no horário fora de ponta no 
mês da ultrapassagem, em R$/kW.mês; e 
𝑇𝑈𝑆𝑇−𝐹𝑅𝐹𝑃(𝑖): TUST-FR, para o PONTO DE CONEXÃO i, no horário fora de ponta no 
mês da ultrapassagem, em R$/kW.mês.
Assunto:
Acesso de distribuidoras  Seção:
5.4  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
111 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de distribuidoras  
Seção:  
5.4 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
112 de 114 
 
 
 
 
 
4.22 
Após o encerramento do ano civil, o ONS apurará, a máxima demanda medida no ano anterior 
e calculará o valor da parcela de ineficiência por sobrecontratação da forma apresentada na Eq. , sendo 
o valor verificado encaminhado pelo ONS até 31 de janeiro do ano seguinte às DISTRIBUIDORAS, que 
terão até 1º de março para contestação. 
 
𝑃𝐼𝑆= 12 ⋅∑[(0,9 ⋅𝑀𝑈𝑆𝑇𝑃(𝑖) −𝐷𝑚𝑎𝑥−𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙−𝑃(𝑖))
𝑖
⋅(𝑇𝑈𝑆𝑇−𝑅𝐵𝑃(𝑖) + 𝑇𝑈𝑆𝑇−𝐹𝑅𝑃(𝑖))] + 12
⋅∑[(0,9 ⋅𝑀𝑈𝑆𝑇𝐹𝑃(𝑖) −𝐷𝑚𝑎𝑥−𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙−𝐹𝑃(𝑖))
𝑖
⋅(𝑇𝑈𝑆𝑇−𝑅𝐵𝐹𝑃(𝑖) + 𝑇𝑈𝑆𝑇−𝐹𝑅𝐹𝑃(𝑖))] 
Eq. 19 
 
Onde: 
𝑃𝐼𝑆: parcela de ineficiência por sobrecontratação a ser cobrada da DISTRIBUIDORA, em 
R$, quando seu valor for maior que zero; 
𝑀𝑈𝑆𝑇𝑃(𝑖): maior MUST contratado em caráter permanente no ano civil no PONTO DE 
CONEXÃO i no horário de ponta, em kW; 
𝐷𝑚𝑎𝑥−𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙−𝑃(𝑖): demanda máxima anual medida no PONTO DE CONEXÃO i no horário 
de ponta, em kW; 
𝑇𝑈𝑆𝑇−𝑅𝐵𝑃(𝑖): TUST-RB, para o PONTO DE CONEXÃO i, no horário de ponta vigente 
em 31 de dezembro do ano a ser apurado, em R$/kW.mês; 
𝑇𝑈𝑆𝑇−𝐹𝑅𝑃(𝑖): TUST-FR, para o PONTO DE CONEXÃO i, no horário de ponta vigente 
em 31 de dezembro do ano a ser apurado, em R$/kW.mês; 
𝑀𝑈𝑆𝑇𝐹𝑃(𝑖): maior MUST contratado em caráter permanente no ano civil no PONTO DE 
CONEXÃO i no horário fora de ponta, em kW; 
𝐷𝑚𝑎𝑥−𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙−𝐹𝑃(𝑖): demanda máxima anual medida no PONTO DE CONEXÃO i no horário 
fora de ponta, em kW; 
𝑇𝑈𝑆𝑇−𝑅𝐵𝐹𝑃(𝑖): TUST-RB, para o PONTO DE CONEXÃO i, no horário fora de ponta 
vigente em 31 de dezembro do ano a ser apurado, em R$/kW.mês; e 
𝑇𝑈𝑆𝑇−𝐹𝑅𝐹𝑃(𝑖): TUST-FR, para o PONTO DE CONEXÃO i, no horário fora de ponta 
vigente em 31 de dezembro do ano a ser apurado, em R$/kW.mês. 
 
4.23 
Nos primeiros 30 (trinta) dias a partir da realocação de MUST entre PONTOS DE CONEXÃO 
novos ou existentes, não se aplica a parcela de ineficiência por ultrapassagem no PONTO DE CONEXÃO 
cujo MUST tenha sido reduzido.
Assunto:
Acesso de distribuidoras  Seção:
5.4  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
112 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de distribuidoras  
Seção:  
5.4 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
113 de 114 
 
 
 
 
 
4.24 
Os MUST contratados em mais de um PONTO DE CONEXÃO com a finalidade de garantir 
confiabilidade ao atendimento dos USUÁRIOS não estão sujeitos a aplicação da parcela de ineficiência 
por sobrecontratação, devendo o ONS informar em relatório anual os PONTOS DE CONEXÃO 
compreendidos neste dispositivo. 
 
4.25 
Não será aplicada a parcela de ineficiência por sobrecontratação, quando a sobrecontratação 
for ocasionada por efeitos das condições operativas estabelecidas pelo ONS. 
 
4.26 
O novo PONTO DE CONEXÃO contratado pela DISTRIBUIDORA terá a parcela de ineficiência 
por sobrecontratação avaliada a partir do ano civil subsequente à data de início de contratação do 
MUST. 
 
4.27 
Os valores pagos a título de parcela de ineficiência por ultrapassagem e de parcela de 
ineficiência por sobrecontratação pelas DISTRIBUIDORAS serão identificados à parte dos EUST, não 
serão repassados às TUSD e serão destinados à modicidade da TUST-RB e da TUST-FR. 
 
 
5 
DESCONEXÃO E DESATIVAÇÃO 
 
5.1 
O CCT deverá dispor que a desconexão antes do término do prazo contratual determinará a 
quitação, pelo ACESSANTE, de todas as obrigações previstas no contrato, inclusive o ressarcimento 
relativos à conexão, descontada a depreciação/amortização contábil, bem como dos respectivos custos 
de desmobilização/desativação. 
 
5.2 
O acessante pode requerer a desconexão permanente de seus equipamentos conectados às 
instalações sob responsabilidade de transmissora, solicitando ao ONS e ao agente de transmissão 
acessado a desativação da conexão. 
 
5.2.1 
Caso o acessante preste serviço ancilar, a interrupção desse serviço só ocorre após o ONS ter 
providenciado outro fornecedor para o serviço, de acordo com o Contrato de Prestação de 
Serviços Ancilares (CPSA), mediante prazo acordado entre as partes. 
 
5.2.2 
A desconexão fica condicionada à implantação de ampliações, reforços e/ou melhorias, 
quando necessárias, no sistema elétrico para preservar os seus padrões de qualidade e 
desempenho. 
 
5.2.3 
O acessante arca com todos os custos e penalidades relacionados às atividades necessárias à 
desconexão. 
 
5.2.4 
Outros custos, multas ou penalidades devem ser previstos em cláusulas contratuais.
Assunto:
Acesso de distribuidoras  Seção:
5.4  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
113 de 114

Regras de Transmissão 
 
Assunto: 
Acesso de distribuidoras  
Seção:  
5.4 
Revisão: 
3 
Data de Vigência: 
01/03/2024 
Página: 
114 de 114 
 
 
 
 
 
5.3 
O ONS define, em comum acordo com o acessante e o agente de transmissão acessado, o 
cronograma de desconexão. 
 
5.4 
Em caso de reconexão, o acessante deve apresentar nova solicitação de acesso. 
 
 
6 
REFERÊNCIAS 
 
Decreto 5.597, de 28 de novembro de 2005. 
 
Resolução Normativa nº 414, de 9 de setembro de 2010. 
 
Resolução Normativa nº 916, de 23 de fevereiro de 2021. 
 
7 
ANEXO 
 
Tabela 7 – Percentuais para cálculo do ressarcimento às TRANSMISSORAS 
Prazo1 
Até 30 dias 
De 31 a 60 dias 
Mais de 60 dias 
Aprovação da 
conformidade 
de projetos 
≥230 kV 
<230 kV 
≥230 kV 
<230 kV 
≥230 kV 
<230 kV 
1,00% 
1,50% 
0,75% 
1,00% 
0,50% 
0,50% 
1Após o recebimento dos projetos, a contar da entrega da última versão do projeto, em dias corridos. 
 
Tabela 8 – Percentuais para cálculo do ressarcimento às TRANSMISSORAS 
Prazo1 
Até 15 dias 
De 16 a 30 dias 
Mais de 30 dias 
Liberação das 
instalações 
≥230 kV 
<230 kV 
≥230 kV 
<230 kV 
≥230 kV 
<230 kV 
2,00% 
3,50% 
1,75% 
3,00% 
1,50% 
2,50% 
1A contar da solicitação, em dias corridos.
Assunto:
Acesso de distribuidoras  Seção:
5.4  Revisão:
3  Data de Vigência:
01/03/2024  Página:
114 de 114