Nota Técnica nº 422/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 21 de junho de 2016. 
 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.001964/2015-55 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica Tapera 2A, com Registro Ativo conferido à NN 
– Participações e Administração Ltda., por meio do 
Despacho nº 1.680, de 22 de maio de 2015, localizada nos 
municípios de Laranjeiras do Sul e Virmond, no estado 
Mato Grosso do Sul. 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Tapera 2A, com 3.900 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.032690-9.01, com Registro Ativo conferido à NN – Participações 
e Administração Ltda., por meio do Despacho nº 1.680, de 22 de maio de 2015, localizada no rio Rio Tapera, sub-
bacia 65, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, nos municípios de Laranjeiras do Sul e Virmond, no estado do Paraná. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 2/4/2015, o Despacho n° 924 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio Tapera, onde 
foram identificados 4 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH PCH Tapera 2A. 
 
3. 
Em 22 de maio de 2015, por meio do Despacho nº 1.680, foi conferido o Registro Ativo à NN – 
Participações e Administração Ltda. 
 
4. 
Em 18 de março de 2016, a empresa protocolou1 o Projeto Básico e o respectivo Sumário Executivo 
referente a esse empreendimento, tendo em seguida reapresentado o volume de desenhos em 2 de maio de 20162. 
 
III – DA ANÁLISE 
 
1 Por meio de correspondência nº TJ 01/2016, Documento nº 48513.006718/2016-00. 
2 Por meio da carta T2A 04/2016, Documento nº 48513.011161/2016-00 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

FL. 02 da Nota Técnica nº 422/2016–SCG/ANEEL, de 21/6/2016 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela NN – Participações e Administração Ltda. para emissão do 
Despacho de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e 
exploração da PCH Tapera 2A. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 924, de 2/4/2015. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Tapera 2A 
PCH Tapera 2A 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
25°29'02,92"S 
52°16'22,41"W 
25°29'4,13"S 
52°16'24,16"W 
NA Montante (m) 
580,0 
580,0 
NA Jusante (m) 
549,0 
549,0 
Queda Bruta (m) 
31,0 
31,0 
Área do Reservatório (km²) 
0,18 
0,16 
Potência (kW) 
3.900 
4.500 
Vazão QMLT 3 (m³/s) 
10,38 
10,38 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Rio Tapera 
ESTADO: 
PR 
SUB-BACIA: 
65 
DESPACHO: 
924 
DATA: 
2/4/2015 
AUTOR: 
Nicolau Miguel Neis 
POTÊNCIA: 
16.000 kW 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
4 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamentos 
Coordenadas 
NA Montante (m) 
NA Jusante (m) 
Potência (kW) 
Condição 
PCH Tapera 2C 
25°26'30,93"S 
52°16'40,33"W 
631,0 
591,5 
3.200 
DRI emitido4 
PCH Tapera Jusante 
25°31'09,00"S 
52°15'42,00"W 
549,0 
507,0 
5.800 
Registro emitido5 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica  
Empresa Projetista: 
Design Head Engenharia e Construtora Ltda. 
3 Vazão Média de Longo Termo. 
4 Despacho nº 3.392, de 6 de outubro de 2015 
5 Despacho nº 1.508, de 15 de maio de 2015 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
PCH Tapera 2A      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do barramento    25°29'02,92"S
52°16'22,41"W      25°29'4,13"S
52°16'24,16"W    
NA Montante (m)    580,0      580,0    
NA Jusante (m)    549,0      549,0    
Queda Bruta (m)    31,0      31,0    
Área do Reservatório (km²)    0,18      0,16    
Potência (kW)    3.900      4.500    
Vazão Q 3 (m³/s)
MLT    10,38      10,38    
NOME DO RIO:    Rio Tapera        ESTADO:        PR        SUB-BACIA:      65
DESPACHO:    924        DATA:        2/4/2015              
AUTOR:    Nicolau Miguel Neis                              
POTÊNCIA:    16.000 kW        EIXOS IDENTIFICADOS:        4              
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                  
Aproveitamentos      Coordenadas    NA Montante (m)        NA Jusante (m)        Potência (kW)      Condição  
PCH Tapera 2C    25°26'30,93"S
52°16'40,33"W      631,0      591,5        3.200      DRI emitido4    
PCH Tapera Jusante    25°31'09,00"S
52°15'42,00"W      549,0      507,0        5.800      Registro emitido5    
  Empresa Projetista:    Design Head Engenharia e Construtora Ltda.

FL. 03 da Nota Técnica nº 422/2016–SCG/ANEEL, de 21/6/2016 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Alberto de Andrade Pinto 
20160838705 
PR - 25341/D 
Responsável Geral do Projeto 
Marcos Roberto Parreira 
20132419868 
PR-28621/D 
Estudos cartográficos e topográficos 
Eduardo Gabriel de Pauli Baptista 
4758871-8 
094145-0 - SC 
Estudos geotécnicos 
Alberto de Andrade Pinto 
20160838705 
PR - 25341/D 
Estudos hidrológicos 
Alberto de Andrade Pinto 
20160838705 
PR - 25341/D 
Estudos energéticos 
Alberto de Andrade Pinto 
20160838403 
PR - 25341/D 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não apresentado 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não apresentado 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico. 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é igual à apresentada no inventário. 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Tapera 2A 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
386,0 
NOME DO RIO: 
Tapera 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
65855000 
Usina Cavernoso 
Cavernoso 
1.490 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
64764000 
Guampará 
Rio Piquiri 
1.690 
  
 
10. 
A série de vazões consolidada, obtida conforme a metodologia indicada na Tabela 7, está 
apresentada em Anexo a esta Nota Técnica. 
 
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
391,0 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Enrocamento com núcleo de argila 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
  Responsável Técnico    Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
  Alberto de Andrade Pinto    20160838705  PR - 25341/D  Responsável Geral do Projeto
  Marcos Roberto Parreira    20132419868  PR-28621/D  Estudos cartográficos e topográficos
  Eduardo Gabriel de Pauli Baptista    4758871-8  094145-0 - SC  Estudos geotécnicos
  Alberto de Andrade Pinto    20160838705  PR - 25341/D  Estudos hidrológicos
  Alberto de Andrade Pinto    20160838705  PR - 25341/D  Estudos energéticos
  Alberto de Andrade Pinto    20160838403  PR - 25341/D  Estruturas extravasoras
  Tipo de licença  Não apresentado
  Tipo de Licença    Não apresentado
  Queda e níveis operacionais    A queda do Sumário Executivo é igual à apresentada no inventário.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  386,0  NOME DO RIO:    Tapera  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
65855000  Usina Cavernoso    Cavernoso    1.490
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
64764000  Guampará    Rio Piquiri    1.690
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):  391,0  TR (anos):  1.000
TIPO DE VERTEDOURO:  Soleira Livre    

FL. 04 da Nota Técnica nº 422/2016–SCG/ANEEL, de 21/6/2016 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Alberto de Andrade Pinto 
PR - 25341/D 
Nº DA 
ART 
20160838403 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
65855000 
Usina Cavernoso 
Rio Cavernoso 
1.490 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 4.500 kW é superior à do inventário, decisão essa subsidiada 
nos estudos energéticos constantes do projeto básico. O projeto 
apresentado prevê 2 turbinas de 2.331,61 kW e 2 geradores de potência 
unitária nominal de 2.500 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Tapera 2A 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
4.500 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
2.500 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
2.331,61 / 2,12 
Rendimento da turbina 
91,5% 
Rendimento do gerador 
96,5% 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
1% 
Indisponibilidade programada (%) 
1% 
Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,39 
Queda bruta nominal (m) 
31,00 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,1% 
Consumo Interno (kW médio) 
68,0 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
0,34 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
- 
Série de Vazões Médias Mensais (1964 a 2014) 
Conforme Anexo 
 
12. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o processo seria 
sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade de emissão de algum ato 
referente à aprovação do projeto apresentado pela empresa. 
 
13. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse sentido. O 
Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI-PCH), etapa já 
cumprida pelo empreendedor. 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
NOME DO RESP. TÉCNICO:      Alberto de Andrade Pinto
PR - 25341/D      Nº DA
ART  20160838403
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO    NOME    RIO  A.D. (em km²):    
65855000    Usina Cavernoso    Rio Cavernoso  1.490    
Estudos Energéticos  A potência de 4.500 kW é superior à do inventário, decisão essa subsidiada
nos estudos energéticos constantes do projeto básico. O projeto
apresentado prevê 2 turbinas de 2.331,61 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 2.500 kVA, com 0,9 de fator de potência.
PCH Tapera 2A  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  4.500
Número de Unidades Geradoras  2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  2.500 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  2.331,61 / 2,12
Rendimento da turbina  91,5%
Rendimento do gerador  96,5%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  1%
Indisponibilidade programada (%)  1%
Perdas hidráulicas nominais (m)  0,39
Queda bruta nominal (m)  31,00
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  1,1%
Consumo Interno (kW médio)  68,0
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  0,34
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  -
Série de Vazões Médias Mensais (1964 a 2014)  Conforme Anexo

FL. 05 da Nota Técnica nº 422/2016–SCG/ANEEL, de 21/6/2016 
14. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, do Sumário 
Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Tapera 2A, nos termos da REN 343/2008, 
quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
15. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e que o 
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, conforme excerto a seguir 
transcrito:  
 
[...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores do potencial 
hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso do potencial 
hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário 
Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos 
órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação dessas ações, quando couber, imediatamente 
após a publicação do DRI-PCH previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da ANEEL, caso o 
interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério 
da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]  
 
16. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Tapera 2A à NN – Participações e Administração Ltda., bem como deve ser encaminhada 
correspondência ao Instituto das Águas do Paraná, para fins de emissão da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser concluído pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Tapera 2A sob a titularidade da NN – Participações e Administração Ltda. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

FL. 06 da Nota Técnica nº 422/2016–SCG/ANEEL, de 21/6/2016 
19. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar correspondência ao Instituto das Águas do Paraná, para fins de 
emissão da DRDH. 
 
 
 
LUIZ GUSTAVO NASCENTES BAENA 
Especialista em regulação – SCG/ANEEL 
 
 
De acordo: 
 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração  
 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

FL. 07 da Nota Técnica nº 422/2016–SCG/ANEEL, de 21/6/2016 
ANEXO 
Série de vazões médias mensais para a PCH Tapera 2A 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1964 
 
 
 
 
10,06 
14,20 
11,59 
17,39 
15,11 
12,08 
5,23 
10,34 
1965 
6,71 
14,94 
10,52 
7,27 
26,88 
9,32 
16,49 
12,28 
8,06 
22,53 
14,20 
11,56 
1966 
11,25 
17,78 
9,58 
4,76 
4,07 
5,98 
6,29 
3,66 
7,63 
18,92 
10,70 
7,95 
1967 
6,91 
6,85 
7,49 
3,73 
3,48 
8,40 
9,20 
7,55 
8,96 
4,96 
5,70 
9,11 
1968 
6,86 
3,96 
3,07 
4,44 
5,23 
4,90 
4,83 
4,87 
4,63 
9,72 
8,19 
5,32 
1969 
11,45 
5,76 
4,51 
7,64 
8,93 
17,09 
13,12 
9,10 
9,32 
14,25 
15,01 
11,30 
1970 
8,00 
5,48 
5,99 
5,52 
5,38 
13,27 
19,16 
8,20 
9,44 
14,07 
8,40 
13,06 
1971 
25,87 
8,96 
6,46 
8,35 
19,85 
18,03 
20,64 
7,88 
10,88 
12,45 
7,95 
9,09 
1972 
12,17 
9,15 
8,85 
12,33 
5,80 
12,65 
14,94 
24,89 
25,19 
22,04 
8,82 
10,55 
1973 
19,91 
15,26 
7,32 
4,16 
8,22 
12,08 
13,42 
12,26 
17,68 
20,57 
10,98 
4,87 
1974 
7,96 
6,32 
8,68 
3,83 
2,70 
8,24 
6,92 
5,95 
9,09 
5,44 
6,58 
8,82 
1975 
7,63 
14,62 
6,92 
3,95 
2,73 
6,19 
4,06 
5,01 
9,73 
25,42 
13,88 
14,77 
1976 
9,60 
6,20 
3,74 
6,74 
6,27 
16,19 
6,12 
9,92 
12,39 
9,69 
15,08 
9,95 
1977 
10,35 
5,49 
4,78 
4,04 
2,21 
6,81 
4,93 
4,12 
4,34 
8,18 
7,89 
7,31 
1978 
3,21 
1,59 
1,43 
0,82 
1,27 
1,37 
13,37 
9,18 
7,23 
3,56 
3,87 
3,94 
1979 
2,36 
3,08 
2,55 
2,22 
18,97 
5,87 
3,57 
8,68 
13,21 
21,70 
21,69 
12,71 
1980 
14,38 
9,46 
9,21 
3,19 
8,08 
7,01 
12,62 
9,33 
21,72 
14,25 
7,21 
13,40 
1981 
12,37 
9,39 
5,21 
5,42 
5,57 
6,82 
4,95 
2,97 
2,05 
10,79 
8,43 
27,81 
1982 
10,12 
3,85 
3,15 
1,46 
1,39 
18,79 
37,59 
9,93 
4,14 
21,97 
46,58 
21,11 
1983 
13,02 
10,36 
19,01 
18,40 
46,60 
38,33 
52,26 
12,84 
24,16 
24,56 
15,76 
6,96 
1984 
5,49 
6,94 
4,56 
7,28 
7,24 
16,18 
6,77 
15,90 
11,40 
8,47 
16,92 
16,30 
1985 
5,59 
8,61 
6,90 
14,61 
7,91 
5,80 
7,80 
3,57 
3,53 
2,11 
1,76 
0,93 
1986 
2,37 
8,82 
6,54 
6,62 
19,66 
11,73 
3,56 
5,77 
7,82 
5,81 
3,85 
10,06 
1987 
5,36 
12,99 
4,72 
5,71 
12,00 
18,28 
11,03 
6,18 
3,34 
6,94 
10,21 
7,72 
1988 
4,34 
4,93 
5,66 
5,12 
24,63 
16,32 
7,34 
3,05 
1,57 
1,83 
1,25 
1,24 
1989 
6,79 
16,40 
6,96 
5,84 
15,63 
4,28 
7,99 
14,83 
27,17 
16,14 
7,84 
3,89 
1990 
14,10 
6,71 
3,47 
8,57 
9,84 
18,24 
18,81 
20,40 
21,37 
25,35 
10,38 
5,11 
1991 
2,16 
1,98 
1,19 
4,61 
3,17 
14,33 
9,20 
4,83 
2,32 
10,77 
9,73 
16,01 
1992 
7,24 
4,58 
4,30 
7,91 
19,62 
31,32 
17,16 
19,84 
20,54 
20,06 
14,91 
8,08 
1993 
7,52 
11,40 
8,83 
5,46 
23,45 
12,06 
12,52 
8,11 
12,79 
32,58 
6,59 
14,63 
1994 
4,19 
8,54 
4,38 
5,68 
7,91 
21,57 
17,35 
7,52 
3,21 
8,37 
11,04 
10,62 
1995 
10,99 
11,36 
7,13 
7,28 
3,96 
5,66 
19,47 
4,69 
7,23 
15,75 
6,97 
3,66 
1996 
8,58 
18,91 
14,82 
11,60 
3,44 
3,46 
5,55 
2,84 
5,03 
32,03 
13,78 
15,77 
1997 
13,99 
22,03 
11,02 
3,61 
3,50 
20,76 
13,02 
11,30 
10,10 
32,25 
20,65 
9,56 
1998 
5,98 
10,57 
13,17 
17,17 
21,16 
7,16 
7,39 
13,67 
33,99 
34,69 
8,76 
3,83 
1999 
5,37 
12,29 
6,53 
9,55 
7,35 
17,15 
19,51 
3,96 
5,29 
2,30 
1,28 
2,07 
2000 
4,75 
9,90 
5,97 
2,33 
5,20 
6,87 
10,93 
5,84 
32,55 
21,36 
9,62 
5,56 
2001 
11,28 
37,40 
13,07 
8,05 
8,54 
12,43 
11,34 
7,17 
6,37 
22,35 
7,71 
7,74 
2002 
17,08 
15,25 
4,26 
1,64 
16,89 
7,14 
3,22 
3,75 
9,92 
13,90 
16,74 
14,73 
2003 
6,69 
11,87 
9,79 
5,34 
3,45 
9,69 
10,28 
4,39 
3,06 
6,60 
15,82 
20,37 
2004 
7,28 
2,71 
2,97 
3,17 
21,03 
16,70 
23,23 
6,86 
4,04 
21,20 
22,47 
5,62 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Série de vazões médias mensais para a PCH Tapera 2A                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1964          10,06  14,20  11,59  17,39  15,11  12,08  5,23  10,34
1965  6,71  14,94  10,52  7,27  26,88  9,32  16,49  12,28  8,06  22,53  14,20  11,56
1966  11,25  17,78  9,58  4,76  4,07  5,98  6,29  3,66  7,63  18,92  10,70  7,95
1967  6,91  6,85  7,49  3,73  3,48  8,40  9,20  7,55  8,96  4,96  5,70  9,11
1968  6,86  3,96  3,07  4,44  5,23  4,90  4,83  4,87  4,63  9,72  8,19  5,32
1969  11,45  5,76  4,51  7,64  8,93  17,09  13,12  9,10  9,32  14,25  15,01  11,30
1970  8,00  5,48  5,99  5,52  5,38  13,27  19,16  8,20  9,44  14,07  8,40  13,06
1971  25,87  8,96  6,46  8,35  19,85  18,03  20,64  7,88  10,88  12,45  7,95  9,09
1972  12,17  9,15  8,85  12,33  5,80  12,65  14,94  24,89  25,19  22,04  8,82  10,55
1973  19,91  15,26  7,32  4,16  8,22  12,08  13,42  12,26  17,68  20,57  10,98  4,87
1974  7,96  6,32  8,68  3,83  2,70  8,24  6,92  5,95  9,09  5,44  6,58  8,82
1975  7,63  14,62  6,92  3,95  2,73  6,19  4,06  5,01  9,73  25,42  13,88  14,77
1976  9,60  6,20  3,74  6,74  6,27  16,19  6,12  9,92  12,39  9,69  15,08  9,95
1977  10,35  5,49  4,78  4,04  2,21  6,81  4,93  4,12  4,34  8,18  7,89  7,31
1978  3,21  1,59  1,43  0,82  1,27  1,37  13,37  9,18  7,23  3,56  3,87  3,94
1979  2,36  3,08  2,55  2,22  18,97  5,87  3,57  8,68  13,21  21,70  21,69  12,71
1980  14,38  9,46  9,21  3,19  8,08  7,01  12,62  9,33  21,72  14,25  7,21  13,40
1981  12,37  9,39  5,21  5,42  5,57  6,82  4,95  2,97  2,05  10,79  8,43  27,81
1982  10,12  3,85  3,15  1,46  1,39  18,79  37,59  9,93  4,14  21,97  46,58  21,11
1983  13,02  10,36  19,01  18,40  46,60  38,33  52,26  12,84  24,16  24,56  15,76  6,96
1984  5,49  6,94  4,56  7,28  7,24  16,18  6,77  15,90  11,40  8,47  16,92  16,30
1985  5,59  8,61  6,90  14,61  7,91  5,80  7,80  3,57  3,53  2,11  1,76  0,93
1986  2,37  8,82  6,54  6,62  19,66  11,73  3,56  5,77  7,82  5,81  3,85  10,06
1987  5,36  12,99  4,72  5,71  12,00  18,28  11,03  6,18  3,34  6,94  10,21  7,72
1988  4,34  4,93  5,66  5,12  24,63  16,32  7,34  3,05  1,57  1,83  1,25  1,24
1989  6,79  16,40  6,96  5,84  15,63  4,28  7,99  14,83  27,17  16,14  7,84  3,89
1990  14,10  6,71  3,47  8,57  9,84  18,24  18,81  20,40  21,37  25,35  10,38  5,11
1991  2,16  1,98  1,19  4,61  3,17  14,33  9,20  4,83  2,32  10,77  9,73  16,01
1992  7,24  4,58  4,30  7,91  19,62  31,32  17,16  19,84  20,54  20,06  14,91  8,08
1993  7,52  11,40  8,83  5,46  23,45  12,06  12,52  8,11  12,79  32,58  6,59  14,63
1994  4,19  8,54  4,38  5,68  7,91  21,57  17,35  7,52  3,21  8,37  11,04  10,62
1995  10,99  11,36  7,13  7,28  3,96  5,66  19,47  4,69  7,23  15,75  6,97  3,66
1996  8,58  18,91  14,82  11,60  3,44  3,46  5,55  2,84  5,03  32,03  13,78  15,77
1997  13,99  22,03  11,02  3,61  3,50  20,76  13,02  11,30  10,10  32,25  20,65  9,56
1998  5,98  10,57  13,17  17,17  21,16  7,16  7,39  13,67  33,99  34,69  8,76  3,83
1999  5,37  12,29  6,53  9,55  7,35  17,15  19,51  3,96  5,29  2,30  1,28  2,07
2000  4,75  9,90  5,97  2,33  5,20  6,87  10,93  5,84  32,55  21,36  9,62  5,56
2001  11,28  37,40  13,07  8,05  8,54  12,43  11,34  7,17  6,37  22,35  7,71  7,74
2002  17,08  15,25  4,26  1,64  16,89  7,14  3,22  3,75  9,92  13,90  16,74  14,73
2003  6,69  11,87  9,79  5,34  3,45  9,69  10,28  4,39  3,06  6,60  15,82  20,37
2004  7,28  2,71  2,97  3,17  21,03  16,70  23,23  6,86  4,04  21,20  22,47  5,62

FL. 08 da Nota Técnica nº 422/2016–SCG/ANEEL, de 21/6/2016 
Série de vazões médias mensais para a PCH Tapera 2A 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2005 
4,30 
1,67 
1,06 
1,31 
6,21 
24,59 
8,31 
3,50 
20,78 
39,36 
15,13 
3,53 
2006 
3,31 
2,82 
2,18 
1,54 
0,80 
0,78 
0,79 
1,00 
5,32 
7,71 
4,47 
9,51 
2007 
9,09 
4,83 
2,98 
6,19 
23,88 
8,69 
3,92 
2,12 
1,19 
2,14 
10,67 
7,47 
2008 
6,94 
3,20 
2,47 
4,60 
8,80 
13,89 
9,29 
15,22 
5,36 
19,48 
16,24 
3,36 
2009 
3,46 
3,30 
3,06 
1,89 
4,46 
7,56 
22,46 
14,65 
25,10 
28,16 
14,10 
18,33 
2010 
12,52 
9,65 
11,43 
24,37 
15,35 
6,19 
6,71 
4,42 
2,01 
6,61 
6,33 
23,95 
2011 
7,58 
15,03 
5,90 
5,31 
3,43 
3,67 
14,15 
29,79 
10,02 
14,99 
10,71 
4,70 
2012 
4,80 
3,55 
3,33 
8,05 
8,56 
27,89 
9,09 
5,16 
3,38 
3,75 
3,38 
3,42 
2013 
11,80 
15,69 
40,48 
10,43 
11,88 
53,95 
25,68 
6,94 
13,18 
18,15 
5,43 
5,47 
2014 
8,16 
4,64 
13,69 
19,87 
18,05 
30,05 
9,90 
5,22 
26,21 
18,05 
5,80 
5,35 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Série de vazões médias mensais para a PCH Tapera 2A                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2005  4,30  1,67  1,06  1,31  6,21  24,59  8,31  3,50  20,78  39,36  15,13  3,53
2006  3,31  2,82  2,18  1,54  0,80  0,78  0,79  1,00  5,32  7,71  4,47  9,51
2007  9,09  4,83  2,98  6,19  23,88  8,69  3,92  2,12  1,19  2,14  10,67  7,47
2008  6,94  3,20  2,47  4,60  8,80  13,89  9,29  15,22  5,36  19,48  16,24  3,36
2009  3,46  3,30  3,06  1,89  4,46  7,56  22,46  14,65  25,10  28,16  14,10  18,33
2010  12,52  9,65  11,43  24,37  15,35  6,19  6,71  4,42  2,01  6,61  6,33  23,95
2011  7,58  15,03  5,90  5,31  3,43  3,67  14,15  29,79  10,02  14,99  10,71  4,70
2012  4,80  3,55  3,33  8,05  8,56  27,89  9,09  5,16  3,38  3,75  3,38  3,42
2013  11,80  15,69  40,48  10,43  11,88  53,95  25,68  6,94  13,18  18,15  5,43  5,47
2014  8,16  4,64  13,69  19,87  18,05  30,05  9,90  5,22  26,21  18,05  5,80  5,35