* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
\SCG\NT\133\NT_482YF1108 
48524.006923/2021-00 
NOTA TÉCNICA Nº 501/2021-SCG/ANEEL 
Em 11 de agosto de 2021. 
 
 
 
 
 
Processo: 48500.001694/2020-40. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena 
Central Hidrelétrica Foz dos Bandeirantes, com 7.600 
kW de Potência Instalada, com Registro de Intenção à 
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à Baer 
Participações Ltda. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) Foz dos Bandeirantes, com 7.600 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.032577-5.02, com Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI – PCH) conferido à Baer Participações Ltda. (Baer ou Interessada), por meio do Despacho 
nº 1.416, de 19 de maio de 2020, localizada no rio Pirapó, sub-bacia 64, na bacia hidrográfica do rio 
Paraná, cuja casa de força localiza-se no município de Paranacity, no estado de Paraná. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
O Despacho n° 254, de 7 de maio de 2003, aprova os Estudos de Inventário Hidrelétrico do 
rio Pirapó, no qual foram identificados 10 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Foz dos 
Bandeirantes. 
 
3. 
O Despacho nº 1.416, de 19 de maio de 2020, confere o DRI-PCH à Baer, com o objetivo de 
desenvolver os estudos de projeto básico da PCH Foz dos Bandeirantes. 
 
4. 
Em 6 de julho de 2021, a Interessada protocolou a Carta nº FDB_I_XXI1, contendo o Sumário 
Executivo e o Projeto Básico referente ao empreendimento. 
 
 
1 Documentos nºs 48513.019352/2021-00, 48513.019353/2021-00, 48513.019356/2021-00, 48513.019357/2021-00 e 
48513.019358/2021-00.

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 501/2021-SCG/ANEEL, de 11/8/2021. 
 
 
III – DA ANÁLISE 
5. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020: 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais 
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
6. 
A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico. 
 
 
Figura 1: Arranjo geral da PCH Foz dos Bandeirantes 
 
7. 
O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa 
de Força e do Reservatório da PCH Foz dos Bandeirantes: 
 
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF2 
Barramento 
22°53'13,79" S 
52°4'45,19" W 
Lobato/PR e Paranacity/PR 
Casa de Força 
22°53'12,8" S 
52°4'35,7" W 
Paranacity/PR 
Limite máximo do Reservatório 
22°56'29" S 
52°3'58,9" W 
Lobato/PR e Paranacity/PR 
 
 
2 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento.
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF2
Barramento  22°53'13,79" S
52°4'45,19" W  Lobato/PR e Paranacity/PR
Casa de Força  22°53'12,8" S
52°4'35,7" W  Paranacity/PR
Limite máximo do Reservatório  22°56'29" S
52°3'58,9" W  Lobato/PR e Paranacity/PR

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 501/2021-SCG/ANEEL, de 11/8/2021. 
 
 
8. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
9. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no 254, de 7 de maio de 2003. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Foz dos Bandeirantes 
PCH Foz dos Bandeirantes 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
22°52'27,77" S 
52°04'17,47" W 
22°53'13,79" S 
52°4'45,19" W 
NA Montante (m) 
308,00 
314,00 
NA Jusante (m) 
300,00 
298,503 
Queda Bruta (m) 
8,00 
15,50 
Área do Reservatório (km²) 
2,45 
2,25 
Potência (kW) 
4.700 
7.600 
Energia Média (kWméd) 
2.645,90 
4.517,45 
Vazão QMLT4 (m³/s) 
62,72 
45,67 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Pirapó 
ESTADO: 
PR 
SUB-BACIA: 
64 
DESPACHO: 
254 
DATA: 
7/5/2003 
AUTOR: 
Tucuruí Construtora de Obras Ltda 
POTÊNCIA: 
40,68 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
10 (dez) 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Salto Grande 
22°58'25,68" S 
52°2'38,09" W 
342,00 
317,00 
10.000 
DRS-PCH 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Japonesa 
22°52'27,5" S 
52°4'0,6" W 
300,00 
286,00 
8.400 
Eixo Disponível 
 
 
 
3 Nível de Jusante inferior ao indicado nos estudos de inventário. Ver Quadro 6. 
4 Vazão Média de Longo Termo.
Estudos de Inventário
22°52'27,77" S
52°04'17,47" W
308,00
300,00
8,00
2,45
4.700
2.645,90
62,72
NOME DO RIO:  Pirapó  ESTADO:    PR      SUB-BACIA:    64
DESPACHO:  254  DATA:    7/5/2003          
AUTOR:  Tucuruí Construtora de Obras Ltda                
POTÊNCIA:  40,68  EIXOS
IDENTIFICADOS:      10 (dez)        
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                  
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)      Potência
(kW)    Condição  
PCH Salto Grande  22°58'25,68" S
52°2'38,09" W  342,00  317,00      10.000    DRS-PCH  
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)      Potência
(kW)    Condição  
PCH Japonesa  22°52'27,5" S
52°4'0,6" W  300,00  286,00      8.400    Eixo Disponível  

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 501/2021-SCG/ANEEL, de 11/8/2021. 
 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
10. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Design Head Engenharia e Construtora Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Alberto de Andrade Pinto 
1720213184439 
25.341/D 
Responsável Geral do Projeto 
Sérgio Vicente Novak 
1720210183709 
15.463/D 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Eduardo Gabriel de Pauli Baptista 
7823581-9 
094145-0 SC 
Estudos geotécnicos 
Rafael Koneski 
1720213271501 
159.227/D 
Estudos hidrológicos 
Rafael Koneski 
1720213271501 
159.227/D 
Estudos energéticos 
Eduardo Jefferson Mayer 
1720213282864 
104.081/D 
Estruturas extravasoras 
 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Documento não emitido 
Número 
 -  
Órgão emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão remanescente 
 -  
 
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Documento não emitido 
Número 
 -  
Órgão Emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
11. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico.
Empresa Projetista:  Design Head Engenharia e Construtora Ltda.    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Alberto de Andrade Pinto  1720213184439  25.341/D  Responsável Geral do Projeto
Sérgio Vicente Novak  1720210183709  15.463/D  Estudos cartográficos e
topográficos
Eduardo Gabriel de Pauli Baptista  7823581-9  094145-0 SC  Estudos geotécnicos
Rafael Koneski  1720213271501  159.227/D  Estudos hidrológicos
Rafael Koneski  1720213271501  159.227/D  Estudos energéticos
Eduardo Jefferson Mayer  1720213282864  104.081/D  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  Documento não emitido
Número  -
Órgão emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão remanescente  -
Tipo de Licença  Documento não emitido
Número  -
Órgão Emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão de usos consuntivos  -

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 501/2021-SCG/ANEEL, de 11/8/2021. 
 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é superior àquela apresentada nos estudos de 
inventário, com alterações tanto no nível de montante, quanto no nível de 
jusante. 
 
A alteração do nível de montante, não impactará a PCH Salto Grande, que 
instalará a sua casa de força na cota 317m. Já a alteração do nível de jusante 
da PCH Foz dos Bandeirantes impacta diretamente no nível operacional de 
montante estabelecido para a PCH Japonesa. Entretanto, não existe impacto 
planimétrico, uma vez que a PCH Foz dos Bandeirantes instalará sua casa de 
força à montante do previsto nos estudos de inventário. 
 
Logo, percebe-se que a divergência existente na nomenclatura da cota decorre 
das 
diferenças 
metodológicas 
existentes 
entre 
os 
levantamentos 
planialtimétricos executados na etapa de inventário e no projeto básico. 
 
Dessa forma, a PCH Japonesa, no ato da elaboração dos estudos de Projeto 
Básico deverá respeitar as coordenadas geográficas do canal de fuga da casa 
de força da PCH Foz dos Bandeirantes e, de modo a evitar divergências entre 
as nomenclaturas de cota, deve seguir a mesma metodologia de levantamentos 
planialtimétricos descrita neste estudo de projeto básico. 
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Foz dos Bandeirantes 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
 
Área de 
Drenagem da 
PCH (km²): 
2.801,00 
NOME DO RIO DA USINA: 
Pirapó 
 
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
64550000 
Vila Silva Jardim 
Pirapó 
4.490,00 
 
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
64541000 
Maringá MTE - ETA Sanepar 
Pirapó 
1.240,00 
64546900 
Santa Fé 
Bandeirantes do Norte 
1.060,00 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
1.232,00 
TR (anos): 
10.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Enrocamento com Núcleo em Argila 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Eduardo Jefferson Mayer 104081/D 
Nº DA 
ART5 
1720213282864 
 
5 Capítulo 13 do Projeto Básico.
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é superior àquela apresentada nos estudos de
inventário, com alterações tanto no nível de montante, quanto no nível de
jusante.
A alteração do nível de montante, não impactará a PCH Salto Grande, que
instalará a sua casa de força na cota 317m. Já a alteração do nível de jusante
da PCH Foz dos Bandeirantes impacta diretamente no nível operacional de
montante estabelecido para a PCH Japonesa. Entretanto, não existe impacto
planimétrico, uma vez que a PCH Foz dos Bandeirantes instalará sua casa de
força à montante do previsto nos estudos de inventário.
Logo, percebe-se que a divergência existente na nomenclatura da cota decorre
das diferenças metodológicas existentes entre os levantamentos
planialtimétricos executados na etapa de inventário e no projeto básico.
Dessa forma, a PCH Japonesa, no ato da elaboração dos estudos de Projeto
Básico deverá respeitar as coordenadas geográficas do canal de fuga da casa
de força da PCH Foz dos Bandeirantes e, de modo a evitar divergências entre
as nomenclaturas de cota, deve seguir a mesma metodologia de levantamentos
planialtimétricos descrita neste estudo de projeto básico.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de
Drenagem da
PCH (km²):  2.801,00  NOME DO RIO DA USINA:    Pirapó  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
64550000  Vila Silva Jardim    Pirapó    4.490,00
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
64541000  Maringá MTE - ETA Sanepar    Pirapó    1.240,00
64546900  Santa Fé    Bandeirantes do Norte    1.060,00
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):  1.232,00  TR (anos):  10.000  
TIPO DE VERTEDOURO:  Soleira Livre      
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:  Enrocamento com Núcleo em Argila      
NOME DO RESP. TÉCNICO:  Eduardo Jefferson Mayer 104081/D    Nº DA
ART5  1720213282864

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 501/2021-SCG/ANEEL, de 11/8/2021. 
 
 
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
64550000 
Vila Silva Jardim 
Pirapó 
4.490,00 
 
12. 
 No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 7.600 e o fator de capacidade (FC) de 0,59 são superiores ao estimado nos 
estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,56. Esta potência está associada 
permanência de 16%, de acordo com os estudos energéticos constantes do projeto 
básico e nas simulações empreendidas pela SCG, sendo compatível com o 
aproveitamento ótimo do local. 
 
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício 
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 1.000 kW. 
 
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 3.937,82 kW e 2 geradores de potência 
unitária nominal de 4.222,22 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
13. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo 
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação 
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que 
compatíveis com estes. 
 
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH Foz dos Bandeirantes 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
22°53'13,79" S 
52°4'45,19" W 
Coordenadas da casa de força 
22°53'12,8" S 
52°4'35,7" W 
NA Montante (m) 
314,00 
NA Jusante (m) 
298,50 
Potência Instalada Total (kW) 
7.600 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
4.222,22; 4.222,22 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
3.937,82; 3.937,82 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
8,56; 8,56 
Rendimento nominal por turbina (%) 
92,7%; 92,7% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
96,5%; 96,5% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da 
usina (%) 
1,00%
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA      
CÓDIGO  NOME  RIO  A.D. (em km²):
64550000  Vila Silva Jardim  Pirapó  4.490,00
Estudos Energéticos  A potência de 7.600 e o fator de capacidade (FC) de 0,59 são superiores ao estimado nos
estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,56. Esta potência está associada
permanência de 16%, de acordo com os estudos energéticos constantes do projeto
básico e nas simulações empreendidas pela SCG, sendo compatível com o
aproveitamento ótimo do local.
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 1.000 kW.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 3.937,82 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 4.222,22 kVA, com 0,9 de fator de potência.
PCH Foz dos Bandeirantes  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  22°53'13,79" S
52°4'45,19" W
Coordenadas da casa de força  22°53'12,8" S
52°4'35,7" W
NA Montante (m)  314,00
NA Jusante (m)  298,50
Potência Instalada Total (kW)  7.600
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  4.222,22; 4.222,22
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW)  3.937,82; 3.937,82
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  8,56; 8,56
Rendimento nominal por turbina (%)  92,7%; 92,7%
Rendimento nominal por gerador (%)  96,5%; 96,5%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
usina (%)  1,00%

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 501/2021-SCG/ANEEL, de 11/8/2021. 
 
 
PCH Foz dos Bandeirantes 
Sumário Executivo 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
1,00% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,32 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
15,50 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,62% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
30 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
6,81 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,00 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
14. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido 
o DRS-PCH referente à PCH Foz dos Bandeirantes conforme solicitado por Baer Participações Ltda, bem 
como o encaminhamento de documento ao Instituto de Águas e Terra - IAT, para emissão da DRDH. O 
DRS-PCH também permite que o Interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos 
competentes. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
15. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
16. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à PCH Foz dos Bandeirantes sob a titularidade de Baer Participações Ltda. 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
17. 
Emitir o Despacho. 
 
(Assinado digitalmente) 
YURI FERREIRA GOMES DIAS 
Especialista em Regulação 
(Assinado digitalmente) 
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO 
Analista Administrativo 
 
 
De acordo: 
 
 
(Assinado digitalmente) 
RENATO MARQUES BATISTA 
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração
PCH Foz dos Bandeirantes  Sumário Executivo
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  1,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,32
H : Queda bruta nominal (m)
b  15,50
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  1,62%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  30
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  6,81
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,00
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Foz dos Bandeirantes 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1967 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15,28 
14,22 
1968 
46,81 
30,92 
31,82 
26,19 
23,24 
22,47 
18,36 
18,63 
14,99 
21,18 
17,99 
23,49 
1969 
20,74 
22,47 
16,93 
18,31 
25,92 
57,64 
13,36 
10,45 
13,55 
34,77 
30,10 
22,13 
1970 
28,33 
27,91 
33,25 
25,23 
26,10 
35,41 
31,40 
24,58 
36,58 
47,42 
28,41 
34,40 
1971 
42,28 
50,16 
43,55 
37,26 
51,66 
60,52 
65,86 
46,73 
44,80 
37,65 
27,93 
75,42 
1972 
84,07 
125,21 
79,50 
65,61 
49,93 
39,40 
62,83 
56,96 
61,66 
120,31 
94,72 
70,48 
1973 
84,07 
68,63 
53,18 
42,62 
44,61 
44,97 
46,04 
36,10 
35,63 
52,47 
37,99 
56,81 
1974 
114,03 
79,28 
71,80 
59,44 
51,80 
59,34 
43,12 
36,40 
31,50 
56,47 
44,75 
51,10 
1975 
53,14 
50,63 
46,68 
38,11 
34,97 
31,09 
32,86 
28,29 
25,39 
55,57 
59,54 
87,09 
1976 
82,45 
70,53 
53,45 
49,58 
49,35 
66,72 
45,23 
86,73 
67,38 
77,54 
69,30 
67,77 
1977 
96,74 
72,44 
54,19 
60,23 
40,97 
47,78 
38,40 
32,02 
33,24 
28,97 
37,42 
67,52 
1978 
44,19 
32,27 
34,60 
26,46 
26,82 
24,23 
43,34 
26,63 
36,17 
26,54 
27,58 
26,39 
1979 
24,57 
36,63 
25,48 
24,63 
28,94 
23,17 
24,13 
21,30 
33,52 
43,10 
36,10 
48,63 
1980 
49,25 
57,74 
92,37 
75,65 
66,49 
56,50 
46,50 
51,69 
56,89 
53,45 
44,20 
66,62 
1981 
72,28 
59,03 
54,63 
50,96 
41,70 
40,98 
34,12 
29,02 
25,37 
42,20 
47,47 
86,03 
1982 
61,00 
54,63 
56,86 
38,14 
31,78 
58,80 
73,93 
45,46 
36,24 
50,35 
73,27 
129,52 
1983 
128,76 
68,25 
65,74 
63,22 
78,99 
168,07 
90,72 
62,54 
89,20 
72,36 
69,81 
55,90 
1984 
49,81 
41,24 
40,66 
46,57 
41,15 
32,44 
27,94 
26,91 
33,20 
28,04 
23,87 
40,60 
1985 
38,10 
34,32 
37,63 
42,66 
52,50 
39,83 
32,93 
26,76 
24,08 
20,76 
19,29 
15,84 
1986 
16,33 
35,96 
31,11 
25,68 
36,28 
25,42 
21,45 
29,36 
23,60 
20,45 
18,45 
29,77 
1987 
28,47 
42,13 
25,01 
25,34 
60,61 
65,90 
48,49 
36,18 
31,83 
30,86 
67,17 
51,44 
1988 
38,21 
33,89 
38,94 
27,89 
44,79 
43,43 
29,00 
23,55 
20,90 
26,43 
18,73 
16,41 
1989 
54,12 
49,57 
39,58 
32,56 
29,69 
30,15 
24,49 
34,84 
54,15 
31,90 
29,52 
28,83 
1990 
107,79 
57,01 
46,32 
40,08 
38,82 
33,85 
43,46 
44,25 
58,19 
58,25 
48,81 
41,05 
1991 
43,22 
46,66 
37,11 
32,54 
27,32 
30,38 
25,79 
21,23 
18,75 
19,85 
27,26 
41,24 
1992 
21,14 
27,47 
38,44 
47,68 
115,87 
72,24 
49,65 
39,22 
49,78 
41,70 
36,18 
31,57 
1993 
33,68 
68,87 
47,20 
49,20 
40,10 
43,02 
31,18 
25,55 
36,06 
60,31 
34,65 
46,74 
1994 
50,88 
54,00 
38,91 
34,93 
33,54 
51,90 
39,42 
30,44 
26,10 
24,72 
24,27 
23,64 
1995 
61,90 
54,30 
33,66 
40,04 
29,14 
24,69 
28,85 
21,20 
25,81 
64,55 
34,58 
32,49 
1996 
53,44 
63,03 
75,79 
44,46 
37,25 
32,43 
25,51 
22,36 
19,99 
27,30 
36,96 
60,81 
1997 
88,36 
67,06 
89,94 
67,85 
45,76 
106,54 
63,35 
46,60 
40,43 
38,30 
69,92 
68,47 
1998 
50,40 
54,51 
75,99 
116,01 
81,62 
57,24 
46,80 
48,19 
87,98 
112,86 
58,75 
52,33 
1999 
73,86 
58,42 
44,55 
49,50 
55,09 
40,45 
57,91 
36,87 
33,98 
29,86 
25,47 
24,57 
2000 
30,58 
33,59 
36,59 
29,26 
24,98 
25,41 
23,57 
30,23 
57,18 
33,70 
39,40 
38,51 
2001 
46,66 
68,23 
54,57 
41,44 
59,79 
39,54 
37,10 
30,73 
31,49 
29,94 
23,97 
40,82 
2002 
49,45 
38,03 
31,79 
24,28 
70,66 
36,84 
23,93 
52,13 
34,75 
25,10 
39,55 
54,30 
2003 
60,69 
81,35 
61,60 
45,06 
38,28 
34,02 
30,80 
27,18 
23,70 
23,62 
21,70 
34,48 
2004 
23,00 
22,43 
19,01 
21,00 
69,10 
48,75 
44,18 
33,21 
28,59 
49,05 
41,05 
33,47 
2005 
110,17 
78,81 
50,55 
39,82 
37,62 
26,66 
23,99 
20,86 
28,23 
42,01 
35,54 
28,64 
2006 
24,34 
34,81 
36,87 
32,34 
24,30 
21,57 
19,72 
16,84 
24,60 
28,06 
20,68 
40,74 
2007 
81,00 
68,58 
56,16 
37,19 
34,94 
26,78 
43,29 
30,16 
21,44 
19,53 
62,46 
31,93 
2008 
47,02 
30,91 
32,71 
29,77 
32,55 
27,47 
21,34 
45,65 
32,21 
39,16 
35,19 
20,27 
2009 
73,46 
61,64 
58,31 
25,12 
19,61 
26,18 
51,22 
36,54 
54,87 
93,27 
86,86 
47,55 
2010 
48,67 
80,13 
49,07 
53,66 
36,62 
44,97 
38,39 
28,51 
27,42 
41,44 
34,17 
45,29 
2011 
45,63 
67,27 
48,65 
65,16 
43,18 
47,08 
44,75 
40,35 
28,06 
48,79 
52,03 
39,56
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Foz dos Bandeirantes                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1967                      15,28  14,22
1968  46,81  30,92  31,82  26,19  23,24  22,47  18,36  18,63  14,99  21,18  17,99  23,49
1969  20,74  22,47  16,93  18,31  25,92  57,64  13,36  10,45  13,55  34,77  30,10  22,13
1970  28,33  27,91  33,25  25,23  26,10  35,41  31,40  24,58  36,58  47,42  28,41  34,40
1971  42,28  50,16  43,55  37,26  51,66  60,52  65,86  46,73  44,80  37,65  27,93  75,42
1972  84,07  125,21  79,50  65,61  49,93  39,40  62,83  56,96  61,66  120,31  94,72  70,48
1973  84,07  68,63  53,18  42,62  44,61  44,97  46,04  36,10  35,63  52,47  37,99  56,81
1974  114,03  79,28  71,80  59,44  51,80  59,34  43,12  36,40  31,50  56,47  44,75  51,10
1975  53,14  50,63  46,68  38,11  34,97  31,09  32,86  28,29  25,39  55,57  59,54  87,09
1976  82,45  70,53  53,45  49,58  49,35  66,72  45,23  86,73  67,38  77,54  69,30  67,77
1977  96,74  72,44  54,19  60,23  40,97  47,78  38,40  32,02  33,24  28,97  37,42  67,52
1978  44,19  32,27  34,60  26,46  26,82  24,23  43,34  26,63  36,17  26,54  27,58  26,39
1979  24,57  36,63  25,48  24,63  28,94  23,17  24,13  21,30  33,52  43,10  36,10  48,63
1980  49,25  57,74  92,37  75,65  66,49  56,50  46,50  51,69  56,89  53,45  44,20  66,62
1981  72,28  59,03  54,63  50,96  41,70  40,98  34,12  29,02  25,37  42,20  47,47  86,03
1982  61,00  54,63  56,86  38,14  31,78  58,80  73,93  45,46  36,24  50,35  73,27  129,52
1983  128,76  68,25  65,74  63,22  78,99  168,07  90,72  62,54  89,20  72,36  69,81  55,90
1984  49,81  41,24  40,66  46,57  41,15  32,44  27,94  26,91  33,20  28,04  23,87  40,60
1985  38,10  34,32  37,63  42,66  52,50  39,83  32,93  26,76  24,08  20,76  19,29  15,84
1986  16,33  35,96  31,11  25,68  36,28  25,42  21,45  29,36  23,60  20,45  18,45  29,77
1987  28,47  42,13  25,01  25,34  60,61  65,90  48,49  36,18  31,83  30,86  67,17  51,44
1988  38,21  33,89  38,94  27,89  44,79  43,43  29,00  23,55  20,90  26,43  18,73  16,41
1989  54,12  49,57  39,58  32,56  29,69  30,15  24,49  34,84  54,15  31,90  29,52  28,83
1990  107,79  57,01  46,32  40,08  38,82  33,85  43,46  44,25  58,19  58,25  48,81  41,05
1991  43,22  46,66  37,11  32,54  27,32  30,38  25,79  21,23  18,75  19,85  27,26  41,24
1992  21,14  27,47  38,44  47,68  115,87  72,24  49,65  39,22  49,78  41,70  36,18  31,57
1993  33,68  68,87  47,20  49,20  40,10  43,02  31,18  25,55  36,06  60,31  34,65  46,74
1994  50,88  54,00  38,91  34,93  33,54  51,90  39,42  30,44  26,10  24,72  24,27  23,64
1995  61,90  54,30  33,66  40,04  29,14  24,69  28,85  21,20  25,81  64,55  34,58  32,49
1996  53,44  63,03  75,79  44,46  37,25  32,43  25,51  22,36  19,99  27,30  36,96  60,81
1997  88,36  67,06  89,94  67,85  45,76  106,54  63,35  46,60  40,43  38,30  69,92  68,47
1998  50,40  54,51  75,99  116,01  81,62  57,24  46,80  48,19  87,98  112,86  58,75  52,33
1999  73,86  58,42  44,55  49,50  55,09  40,45  57,91  36,87  33,98  29,86  25,47  24,57
2000  30,58  33,59  36,59  29,26  24,98  25,41  23,57  30,23  57,18  33,70  39,40  38,51
2001  46,66  68,23  54,57  41,44  59,79  39,54  37,10  30,73  31,49  29,94  23,97  40,82
2002  49,45  38,03  31,79  24,28  70,66  36,84  23,93  52,13  34,75  25,10  39,55  54,30
2003  60,69  81,35  61,60  45,06  38,28  34,02  30,80  27,18  23,70  23,62  21,70  34,48
2004  23,00  22,43  19,01  21,00  69,10  48,75  44,18  33,21  28,59  49,05  41,05  33,47
2005  110,17  78,81  50,55  39,82  37,62  26,66  23,99  20,86  28,23  42,01  35,54  28,64
2006  24,34  34,81  36,87  32,34  24,30  21,57  19,72  16,84  24,60  28,06  20,68  40,74
2007  81,00  68,58  56,16  37,19  34,94  26,78  43,29  30,16  21,44  19,53  62,46  31,93
2008  47,02  30,91  32,71  29,77  32,55  27,47  21,34  45,65  32,21  39,16  35,19  20,27
2009  73,46  61,64  58,31  25,12  19,61  26,18  51,22  36,54  54,87  93,27  86,86  47,55
2010  48,67  80,13  49,07  53,66  36,62  44,97  38,39  28,51  27,42  41,44  34,17  45,29
2011  45,63  67,27  48,65  65,16  43,18  47,08  44,75  40,35  28,06  48,79  52,03  39,56

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Foz dos Bandeirantes 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2012 
40,13 
32,65 
29,40 
36,39 
35,85 
75,29 
53,57 
36,25 
30,69 
26,10 
24,86 
31,81 
2013 
38,01 
64,30 
61,82 
75,34 
56,35 
86,19 
77,15 
49,63 
41,37 
52,87 
36,56 
31,66 
2014 
33,12 
37,35 
52,10 
48,14 
43,32 
48,00 
42,33 
31,67 
34,45 
33,72 
33,16 
41,35 
2015 
48,48 
52,43 
57,74 
42,33 
44,89 
33,31 
91,20 
45,21 
52,71 
107,64 
124,72 
130,90 
2016 
185,44 
137,59 
89,75 
72,23 
81,65 
92,42 
64,73 
58,35 
47,63 
44,48 
38,33 
46,72 
2017 
57,00 
48,29 
46,98 
45,49 
76,14 
69,25 
46,46 
53,62 
35,66 
49,42 
70,64 
63,08 
2018 
119,90 
72,54 
70,32 
55,74 
47,55 
39,36 
30,42 
43,48 
38,89 
67,70 
56,29 
44,26 
2019 
43,41 
36,90 
44,45 
38,42 
32,38 
35,21 
26,82
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Foz dos Bandeirantes                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2012  40,13  32,65  29,40  36,39  35,85  75,29  53,57  36,25  30,69  26,10  24,86  31,81
2013  38,01  64,30  61,82  75,34  56,35  86,19  77,15  49,63  41,37  52,87  36,56  31,66
2014  33,12  37,35  52,10  48,14  43,32  48,00  42,33  31,67  34,45  33,72  33,16  41,35
2015  48,48  52,43  57,74  42,33  44,89  33,31  91,20  45,21  52,71  107,64  124,72  130,90
2016  185,44  137,59  89,75  72,23  81,65  92,42  64,73  58,35  47,63  44,48  38,33  46,72
2017  57,00  48,29  46,98  45,49  76,14  69,25  46,46  53,62  35,66  49,42  70,64  63,08
2018  119,90  72,54  70,32  55,74  47,55  39,36  30,42  43,48  38,89  67,70  56,29  44,26
2019  43,41  36,90  44,45  38,42  32,38  35,21  26,82