AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 
DESPACHO Nº 4.034, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021 
 
 
Texto Original 
 
Texto Compilado  
 
O SUPERINTENDENTE DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DE TRANSMISSÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso das atribuições delegadas 
pela Portaria ANEEL nº 3.926, de 29 de março de 2016, alterada pela Portaria ANEEL nº 6.619, de 15 de 
dezembro de 2020, e considerando o que consta do Processo nº 48500.005434/2021-24, decide autorizar 
a implantação de reforços em instalações sob responsabilidade da COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO 
FRANCISCO – CHESF, conforme Anexo, com prazo para início da operação comercial a contar da data de 
publicação deste Despacho. 
 
 
 
 
IVO SECHI NAZARENO

Anexo 
 
Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-
dade (*) 
Prazo 
(**) 
CHESF 
0002706/2020 
JARDIM 
500 
Adequação da EL 05V7 da SE Jardim, 
com a instalação de: 01 DJ, 01 CS 
S/LT (incluindo respectivos suportes 
e fundações, conexões de alta 
tensão, 
cabos 
de 
controle 
e 
potência) e sistema de proteção 
associado (2 painéis para a UA e 
remanejamento das proteções da 
LT), além de cabos de proteção e 
controle. 
31/12/2023 
Imediata 
30 
CHESF 
0003056/2020 
JARDIM 
500 
Adequação da CT 500 kV 05T6 da SE 
Jardim, contemplando a instalação 
de: 
01 
disjuntor, 
02 
chaves-
seccionadoras sem lâmina de terra, 
03 
TCs 
e 
03 
TPs 
(incluindo 
respectivos suportes e fundações, 
conexões de alta tensão, cabos de 
controle e potência). 
31/12/2023 
Imediata 
30 
CHESF 
0003108/2020 
JARDIM 
500 
Substituição do sistema de proteção 
e controle (composto por proteção 
principal, proteção alternada e UC) e 
instalação de 2 painéis e cabos de 
controle para atender a adequação 
do novo vão de 500 kV do TR 
500/230 kV (05T6). 
31/12/2023 
Imediata 
30 
CHESF 
0003115/2020 
JARDIM 
230 
Substituição do sistema de controle 
(UC), lado 230kV do 05T6, para 
atender a adequação do novo vão 
de 500/230 kV do TR, com a 
instalação de 1 painel e cabos de 
controle. 
31/12/2023 
Imediata 
30 
CHESF 
0004490/2018 
JACARACANGA 
230 
Implantação de SART (composto por 
CLP, switch ethernet e cabos de 
controle) e Instalação de UTR 
(composto 
por 
uma 
Unidade 
Remota de Comandos, GPS e cabos 
de controle) em substituição à 
existente. Reconfiguração em bases 
da UTR, SAGE e relés auxiliares e 
adequações na fiação e cabeação 
dos painéis de proteção e controle. 
Imediata 
24
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-
dade (*)  Prazo
(**)
CHESF  0002706/2020  JARDIM  500  Adequação da EL 05V7 da SE Jardim,
com a instalação de: 01 DJ, 01 CS
S/LT (incluindo respectivos suportes
e fundações, conexões de alta
tensão, cabos de controle e
potência) e sistema de proteção
associado (2 painéis para a UA e
remanejamento das proteções da
LT), além de cabos de proteção e
controle.  31/12/2023
Imediata  30
CHESF  0003056/2020  JARDIM  500  Adequação da CT 500 kV 05T6 da SE
Jardim, contemplando a instalação
de: 01 disjuntor, 02 chaves-
seccionadoras sem lâmina de terra,
03 TCs e 03 TPs (incluindo
respectivos suportes e fundações,
conexões de alta tensão, cabos de
controle e potência).  31/12/2023
Imediata  30
CHESF  0003108/2020  JARDIM  500  Substituição do sistema de proteção
e controle (composto por proteção
principal, proteção alternada e UC) e
instalação de 2 painéis e cabos de
controle para atender a adequação
do novo vão de 500 kV do TR
500/230 kV (05T6).  31/12/2023
Imediata  30
CHESF  0003115/2020  JARDIM  230  Substituição do sistema de controle
(UC), lado 230kV do 05T6, para
atender a adequação do novo vão
de 500/230 kV do TR, com a
instalação de 1 painel e cabos de
controle.  31/12/2023
Imediata  30
CHESF  0004490/2018  JACARACANGA  230  Implantação de SART (composto por
CLP, switch ethernet e cabos de
controle) e Instalação de UTR
(composto por uma Unidade
Remota de Comandos, GPS e cabos
de controle) em substituição à
existente. Reconfiguração em bases
da UTR, SAGE e relés auxiliares e
adequações na fiação e cabeação
dos painéis de proteção e controle.  Imediata  24

Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-
dade (*) 
Prazo 
(**) 
CHESF 
0000675/2021 
MUSSURE II 
69 
Substituição de 1 Disjuntor do vão 
LT Cristo (DJ12J2). 
Capacidade 
nominal 
de 
curto-
circuito do novo equipamento (kA): 
no mínimo 31,5 kA. 
 
Substituição 
de 
1 
(um) 
Disjuntor 69 kV associado ao 
vão LT Cristo (DJ12J2), base e 
estrutura de suporte, posição 
operacional 
12J2 
da 
SE 
MUSSURE II, por outro com 
capacidade nominal de curto-
circuito mínima de 31,5 kA. 
(Redação dada pelo DSP SCT/ANEEL 
1.180, de 03.05.2022) 
Imediata 
30 
CHESF 
0000623/2021 
MUSSURE II 
69 
Substituição de 1 Disjuntor do vão 
LT Ilha do Bispo (DJ12J7). 
Capacidade 
nominal 
de 
curto-
circuito do novo equipamento (kA): 
no mínimo 31,5 kA. 
 
Substituição 
de 
1 
(um) 
Disjuntor 69 kV associado ao 
vão LT Ilha do Bispo (DJ12J7), 
base e estrutura de suporte, 
posição operacional 12J7 da 
SE MUSSURE II, por outro com 
capacidade 
nominal 
de 
curtocircuito mínima de 31,5 
kA. (Redação dada pelo DSP 
SCT/ANEEL 1.180, de 03.05.2022) 
Imediata 
30
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-
dade (*)  Prazo
(**)
CHESF  0000675/2021  MUSSURE II  69  Substituição de 1 Disjuntor do vão
LT Cristo (DJ12J2).
Capacidade nominal de curto-
circuito do novo equipamento (kA):
no mínimo 31,5 kA.
Substituição de 1 (um)
Disjuntor 69 kV associado ao
vão LT Cristo (DJ12J2), base e
estrutura de suporte, posição
operacional 12J2 da SE
MUSSURE II, por outro com
capacidade nominal de curto-
circuito mínima de 31,5 kA.
(Redação dada pelo DSP SCT/ANEEL
1.180, de 03.05.2022)  Imediata  30
CHESF  0000623/2021  MUSSURE II  69  Substituição de 1 Disjuntor do vão
LT Ilha do Bispo (DJ12J7).
Capacidade nominal de curto-
circuito do novo equipamento (kA):
no mínimo 31,5 kA.
Substituição de 1 (um)
Disjuntor 69 kV associado ao
vão LT Ilha do Bispo (DJ12J7),
base e estrutura de suporte,
posição operacional 12J7 da
SE MUSSURE II, por outro com
capacidade nominal de
curtocircuito mínima de 31,5
kA. (Redação dada pelo DSP
SCT/ANEEL 1.180, de 03.05.2022)  Imediata  30

Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-
dade (*) 
Prazo 
(**) 
CHESF 
0000687/2021 
MUSSURE II 
69 
Substituição de 1 Disjuntor do vão 
Amarre (DJ12D1). 
Capacidade 
nominal 
de 
curto-
circuito do novo equipamento (kA): 
no mínimo 31,5 kA. 
 
Substituição 
de 
1 
(um) 
Disjuntor 69 kV associado ao 
vão Amarre (DJ12D1), base e 
estrutura de suporte, posição 
operacional 12D1 (um) da SE 
MUSSURE II, por outro com 
capacidade nominal de curto-
circuito mínima de 31,5 kA. 
(Redação dada pelo DSP SCT/ANEEL 
1.180, de 03.05.2022) 
Imediata 
30 
CHESF 
0000603/2021 
MUSSURE II 
69 
Substituição de 1 Disjuntor do vão 
TR - 02T5 69/13,8 kV (DJ12T5). 
Capacidade 
nominal 
de 
curto-
circuito do novo equipamento (kA): 
no mínimo 31,5 kA. 
 
Substituição 
de 
1 
(um) 
Disjuntor 69 kV associado ao 
TR - 02T5 69/13,8 kV (DJ12T5), 
base e estrutura de suporte, 
posição operacional 12T5 da 
SE MUSSURE II, por outro com 
capacidade 
nominal 
de 
curtocircuito mínima de 31,5 
kA 
(Redação 
dada 
pelo 
DSP 
SCT/ANEEL 1.180, de 03.05.2022) 
Imediata 
30 
* A obra não pode receber Termo de Liberação ou constar nos relatórios de integração de reforços sem receita prévia do ONS com data de 
entrada em operação comercial anterior a sua Data de Necessidade. 
** O Prazo pode ser apresentado em meses ou apresentado como data para entrada em operação comercial.
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-
dade (*)  Prazo
(**)
CHESF  0000687/2021  MUSSURE II  69  Substituição de 1 Disjuntor do vão
Amarre (DJ12D1).
Capacidade nominal de curto-
circuito do novo equipamento (kA):
no mínimo 31,5 kA.
Substituição de 1 (um)
Disjuntor 69 kV associado ao
vão Amarre (DJ12D1), base e
estrutura de suporte, posição
operacional 12D1 (um) da SE
MUSSURE II, por outro com
capacidade nominal de curto-
circuito mínima de 31,5 kA.
(Redação dada pelo DSP SCT/ANEEL
1.180, de 03.05.2022)  Imediata  30
CHESF  0000603/2021  MUSSURE II  69  Substituição de 1 Disjuntor do vão
TR - 02T5 69/13,8 kV (DJ12T5).
Capacidade nominal de curto-
circuito do novo equipamento (kA):
no mínimo 31,5 kA.
Substituição de 1 (um)
Disjuntor 69 kV associado ao
TR - 02T5 69/13,8 kV (DJ12T5),
base e estrutura de suporte,
posição operacional 12T5 da
SE MUSSURE II, por outro com
capacidade nominal de
curtocircuito mínima de 31,5
kA (Redação dada pelo DSP
SCT/ANEEL 1.180, de 03.05.2022)  Imediata  30