. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
DOCUMENTO: 48524.006850/2016-00 
Nota Técnica nº 447/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 27 de junho de 2016. 
 
 
 
 
 
Processo nº 48500.002008/2006-83 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica PCH Verde 03, 
com Registro Ativo e Aceite conferidos à 
empresa 
Optigera 
S.A., 
por 
meio, 
respectivamente, dos Despachos nº 708, de 
5 de maio de 2006, e nº 447, de 22 de 
fevereiro de 2007, c/c Despacho nº 1.146, 
de 17 de abril de 2007, localizada no 
município de Rio Verde, no estado de 
Goiás. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Verde 03, com 24.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob 
o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.GO.035761-8.01, com Registro 
Ativo e Aceite conferidos à empresa Optigera S.A. (Optigera), por meio, respectivamente, dos 
Despachos nº 708, de 5 de maio de 2006, e nº 447, de 22 de fevereiro de 2007, c/c Despacho nº 
1.146, de 17 de abril de 2007, localizada no rio Verde, sub-bacia 60, na bacia hidrográfica do rio 
Paraná, no município de Rio Verde, no estado de Goiás. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 12 de abril de 2006, o Despacho n° 742/2006/SGH-ANEEL aprovou os Estudos 
de Inventário Hidrelétrico da bacia hidrográfica do rio dos Bois, onde foram identificados 14 
aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Verde 03. 
 
3. 
Em 5 de maio de 2006, por meio do Despacho nº 708, foi conferido o Registro Ativo 
à Optipar Participações Ltda., o qual foi Aceito em 22 de fevereiro de 2006, por meio do Despacho nº 
447, cuja titularidade foi transferida em 17 de abril de 2007, por meio do Despacho nº 1.146, para a 
Optigera.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\87\NT_447TT2706                                    
FL. 02 da Nota Técnica nº 447/2016–SCG/ANEEL, de 27/06/2016 
4. 
Em 11 de maio de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a 
esse empreendimento e, em decorrência da necessidade de ajustes nas informações apresentadas, 
protocolou nova versão em 15 de junho de 20162.  
 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela Optigera para emissão do Despacho de 
Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação 
e exploração da PCH Verde 03. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 742/2006/SGH-ANEEL, de 
12/04/2006. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Verde 03 
PCH Verde 03 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
17°15'19"S 
50°48'29"W 
17°15'35,58"S 
50°48'53,65"W 
NA Montante (m) 
608,5 
608,5 
NA Jusante (m) 
560,3 
560,3 
Queda Bruta (m) 
48,2 
48,2 
Área do Reservatório (km²) 
0,71 
0,54 
Potência (kW) 
22.100 
24.000 
Vazão QMLT3 (m³/s) 
46 
47,46 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Verde 
ESTADO: 
Goiás 
SUB-BACIA: 
60 
DESPACHO: 
742/2006-SGH/ANEEL DATA: 12/04/2006 
AUTOR: 
Larrosa & Santos Consultores Associados Ltda. 
POTÊNCIA: 
399,4 MW 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
14 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamentos 
Coordenadas 
NA Montante (m) NA Jusante (m) Potência (kW) 
Condição 
PCH Verde 02 Baixo 
17°15'58,88"S 
50°50'12,17"W 
651,3 
608,5 
19.300 
Outorgada 
PCH Verde 04 Baixo 
17º15’25,77”S 
50º43’24,74”W  
552,50 
543,20 
10.500 
Eixo Disponível 
 
                                                          
1 Por meio da Carta 014701-310CE-0001-16, Documento nº 48513.011610/2016-00. 
2 Por meio da Carta 014701-310CE-0002-16, Documento nº 48513.014850/2016-00. 
3 Vazão Média de Longo Termo.
PCH Verde 03      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do barramento    17°15'19"S
50°48'29"W      17°15'35,58"S
50°48'53,65"W    
NA Montante (m)    608,5      608,5    
NA Jusante (m)    560,3      560,3    
Queda Bruta (m)    48,2      48,2    
Área do Reservatório (km²)    0,71      0,54    
Potência (kW)    22.100      24.000    
Vazão Q 3 (m³/s)
MLT    46      47,46    
NOME DO RIO:    Verde          ESTADO:        Goiás      SUB-BACIA:        60
DESPACHO:    742/2006-SGH/ANEEL          DATA: 12/04/2006                      
AUTOR:    Larrosa & Santos Consultores Associados Ltda.                                
POTÊNCIA:    399,4 MW          EIXOS IDENTIFICADOS:        14              
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                    
Aproveitamentos      Coordenadas      NA Montante (m)        NA Jusante (m)      Potência (kW)        Condição  
PCH Verde 02 Baixo    17°15'58,88"S
50°50'12,17"W      651,3        608,5      19.300        Outorgada    
PCH Verde 04 Baixo    17º15’25,77”S
50º43’24,74”W      552,50        543,20      10.500        Eixo Disponível    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\87\NT_447TT2706                                    
FL. 03 da Nota Técnica nº 447/2016–SCG/ANEEL, de 27/06/2016 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Larrosa & Santos Consultores Associados Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Henrique Silveira dos Santos 
04539/2006 
4677/D-DF 
Responsável Geral do Projeto 
Wellington Trajano Donadel 
1020130175856 
32653/D-PR 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Henrique Silveira dos Santos 
04539/2006 
4677/D-DF 
Estudos geotécnicos 
Eduardo Alberto Larrosa Béquio 
04539/2006 
42813/D-RJ 
Estudos hidrológicos 
Eduardo Alberto Larrosa Béquio 
04539/2006 
42813/D-RJ 
Estudos energéticos 
Henrique Silveira dos Santos 
04539/2006 
4677/D-DF 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Licença Prévia 
Número 
1845/2012 
Órgão emissor 
SEMARH/GO 
Data de emissão 
01/08/2012 
Validade 
01/08/20134 
Vazão remanescente 
5,5 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Portaria de Outorga 
Número 
3.226/2013 
Órgão Emissor 
SRH - SEMARH/GO 
Data de emissão 
02/12/2013 
Validade 
02/12/2043 
Vazão de usos consuntivos 
-  
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos 
apresentados indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 
7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial hidráulico. 
                                                          
4 A empresa apresentou documentação comprovando que em 01/07/2013, dentro do período de vigência da 
Licença Prévia, iniciou perante a SECIMA o processo de licenciamento para a obtenção da Licença Ambiental 
de Instalação da PCH Verde 03 e que ele ainda está em análise.
Empresa Projetista:  Larrosa & Santos Consultores Associados Ltda.        
Responsável Técnico    Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Henrique Silveira dos Santos  04539/2006    4677/D-DF    Responsável Geral do Projeto
Wellington Trajano Donadel  1020130175856    32653/D-PR    Estudos cartográficos e
topográficos
Henrique Silveira dos Santos  04539/2006    4677/D-DF    Estudos geotécnicos
Eduardo Alberto Larrosa Béquio  04539/2006    42813/D-RJ    Estudos hidrológicos
Eduardo Alberto Larrosa Béquio  04539/2006    42813/D-RJ    Estudos energéticos
Henrique Silveira dos Santos  04539/2006    4677/D-DF    Estruturas extravasoras
Tipo de licença    Licença Prévia
Número    1845/2012
Órgão emissor    SEMARH/GO
Data de emissão    01/08/2012
Validade    01/08/20134
Vazão remanescente    5,5
Tipo de Licença  Portaria de Outorga
Número  3.226/2013
Órgão Emissor  SRH - SEMARH/GO
Data de emissão  02/12/2013
Validade  02/12/2043
Vazão de usos consuntivos  -

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\87\NT_447TT2706                                    
FL. 04 da Nota Técnica nº 447/2016–SCG/ANEEL, de 27/06/2016 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
As informações estão iguais às do inventário.  
 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Verde 03 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
2.380 
NOME DO RIO DA USINA: 
Verde 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
60774000 
Montividiu 
Verde  
774,28 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
60781000 
Ponte de Rodagem 
Verde  
5.894,04 
60790000 
Ponte rio Verdão 
Verde  
8.695,71 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
1.494,54 
TR (anos): 
1000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Comportas 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Terra e enrocamento 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Henrique Silveira dos Santos 
4677/D-DF 
Nº DA ART 
04539/20065 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
60774000 
Montividiu 
Verde  
774,28 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 24.000 kW está adequada ao potencial hidráulico definido no 
inventário. O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 8.163 kW e 3 
geradores de potência unitária nominal de 8.889 kVA, com 0,9 de fator de 
potência. 
 
10. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
 
 
 
 
                                                          
5 Documento nº 48513.011610/2016-00
  Queda e níveis operacionais    As informações estão iguais às do inventário.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  2.380  NOME DO RIO DA USINA:    Verde  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
60774000  Montividiu    Verde    774,28
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
60781000  Ponte de Rodagem    Verde    5.894,04
60790000  Ponte rio Verdão    Verde    8.695,71
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    1.494,54    TR (anos):    1000    
TIPO DE VERTEDOURO:    Comportas            
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Terra e enrocamento            
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Henrique Silveira dos Santos
4677/D-DF        Nº DA ART  04539/20065  
                
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA                
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):      
60774000  Montividiu    Verde    774,28      
Estudos Energéticos  A potência de 24.000 kW está adequada ao potencial hidráulico definido no
inventário. O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 8.163 kW e 3
geradores de potência unitária nominal de 8.889 kVA, com 0,9 de fator de
potência.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\87\NT_447TT2706                                    
FL. 05 da Nota Técnica nº 447/2016–SCG/ANEEL, de 27/06/2016 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são 
de responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para 
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Verde 03 
Sumário Executivo 
Coordenadas do Eixo do Barramento 
17°15'35,58"S / 50°48'53,65"W 
Coordenadas da Casa de Força 
17º14’56,21”S/ 50º45’23,76”W 
Potência Instalada Total (kW) 
24.000 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência por gerador (kVA)/ fator de potência 
8.889 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
8.163 / 12,32 
Rendimento da turbina 
93,20% 
Rendimento do gerador 
98,00% 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
1,50% 
Indisponibilidade programada (%) 
2,50% 
Perdas hidraúlicas nominais (m) 
2,41 
Queda bruta nominal (m) 
48,2 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,08% 
Consumo Interno (kW médio) 
72 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
5,5 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
12. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 395, de 4 de dezembro de 1998, o 
processo seria sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade 
de emissão de algum ato referente à aprovação do projeto apresentado pela empresa Optigera S.A. 
 
13. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse 
sentido. O Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI-PCH), etapa já cumprida pelo empreendedor. 
 
14. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, 
do Sumário Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Verde 03, nos 
termos da REN 395/1998, quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
15. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e 
que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, 
conforme excerto a seguir transcrito:
PCH Verde 03  Sumário Executivo
Coordenadas do Eixo do Barramento  17°15'35,58"S / 50°48'53,65"W
Coordenadas da Casa de Força  17º14’56,21”S/ 50º45’23,76”W
Potência Instalada Total (kW)  24.000
Número de Unidades Geradoras  3
Potência por gerador (kVA)/ fator de potência  8.889 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  8.163 / 12,32
Rendimento da turbina  93,20%
Rendimento do gerador  98,00%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  1,50%
Indisponibilidade programada (%)  2,50%
Perdas hidraúlicas nominais (m)  2,41
Queda bruta nominal (m)  48,2
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  0,08%
Consumo Interno (kW médio)  72
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  5,5
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\87\NT_447TT2706                                    
FL. 06 da Nota Técnica nº 447/2016–SCG/ANEEL, de 27/06/2016 
 [...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores 
do potencial hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com 
uso do potencial hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de 
Registro da Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela 
SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração 
de Reserva de Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento 
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação 
dessas ações, quando couber, imediatamente após a publicação do DRI-PCH 
previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da 
ANEEL, caso o interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, 
prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério da ANEEL, contados da data de sua 
publicação. 
 
[...]  
 
16. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser 
emitido o DRS-PCH referente à PCH Verde 03 à Optigera. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 395, de 4 de dezembro de 1998; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela 
Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração (SCG), por meio da emissão do DRS-
PCH referente à PCH Verde 03 sob a titularidade da Optigera.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\87\NT_447TT2706                                    
FL. 07 da Nota Técnica nº 447/2016–SCG/ANEEL, de 27/06/2016 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
19. 
Emitir o DRS-PCH. 
 
 
 
 
TATIANA DE ARAÚJO COLARES 
Técnica Administrativa – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\87\NT_447TT2706                                    
FL. 08 da Nota Técnica nº 447/2016–SCG/ANEEL, de 27/06/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Verde 03 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1975 
21,65 
39,10 
24,90 
18,40 
14,91 
12,39 
10,82 
9,83 
7,91 
21,36 
16,36 
31,68 
1976 
24,74 
18,25 
11,95 
11,51 
14,37 
26,76 
15,98 
15,19 
11,24 
9,73 
15,59 
37,39 
1977 
47,06 
33,20 
23,51 
16,20 
12,58 
16,29 
12,11 
8,92 
11,65 
9,07 
12,13 
22,90 
1978 
14,29 
10,30 
7,75 
5,54 
4,74 
3,86 
11,74 
6,10 
9,78 
9,34 
11,35 
11,32 
1979 
9,15 
15,59 
7,78 
7,47 
26,56 
15,08 
14,71 
21,61 
32,88 
31,34 
33,86 
31,56 
1980 
25,05 
25,24 
26,35 
20,56 
21,44 
18,66 
17,58 
12,04 
23,01 
19,15 
13,14 
21,97 
1981 
26,22 
22,15 
17,20 
15,90 
12,63 
13,79 
10,64 
8,65 
8,42 
18,41 
14,07 
27,67 
1982 
19,04 
15,82 
10,61 
6,29 
4,87 
24,27 
39,00 
26,66 
19,24 
32,85 
46,61 
44,88 
1983 
29,33 
26,65 
41,68 
30,63 
47,74 
58,38 
40,75 
23,71 
56,50 
47,15 
36,66 
25,89 
1984 
22,36 
17,76 
14,78 
9,26 
12,06 
13,55 
9,10 
8,28 
11,47 
9,81 
11,45 
31,46 
1985 
20,26 
17,98 
16,42 
31,03 
38,68 
30,31 
23,53 
16,72 
12,51 
8,76 
6,45 
2,82 
1986 
4,59 
8,50 
7,32 
14,83 
28,46 
22,87 
18,34 
23,48 
15,88 
11,68 
10,10 
13,92 
1987 
10,08 
30,99 
17,29 
16,98 
26,99 
26,78 
25,47 
18,35 
15,62 
12,77 
22,91 
26,10 
1988 
21,21 
21,19 
11,75 
14,86 
26,31 
34,00 
23,62 
15,02 
10,93 
8,98 
6,30 
4,17 
1989 
14,82 
18,32 
14,79 
13,18 
11,29 
12,21 
13,50 
19,52 
32,73 
22,56 
16,43 
13,58 
1990 
29,77 
16,99 
14,83 
12,26 
16,11 
16,36 
24,55 
24,09 
36,10 
42,87 
29,79 
20,96 
1991 
16,24 
12,94 
11,08 
9,86 
8,63 
9,55 
9,50 
8,81 
8,65 
11,19 
9,96 
22,32 
1992 
13,53 
13,45 
20,31 
27,31 
54,18 
37,55 
28,98 
19,92 
18,76 
32,64 
27,13 
20,54 
1993 
20,70 
16,54 
12,51 
9,66 
17,17 
17,40 
18,23 
15,18 
21,39 
36,59 
21,05 
33,01 
1994 
24,64 
27,96 
22,81 
23,12 
25,37 
29,51 
31,58 
22,32 
14,77 
16,56 
10,48 
9,10 
1995 
35,52 
22,67 
21,42 
21,38 
15,97 
12,70 
14,42 
9,97 
10,11 
26,18 
19,37 
15,10 
1996 
26,75 
24,66 
22,62 
17,55 
13,16 
10,49 
9,08 
7,01 
8,50 
15,53 
22,94 
31,29 
1997 
30,17 
44,45 
25,63 
17,67 
15,24 
31,84 
24,23 
18,12 
21,44 
27,03 
29,62 
26,05 
1998 
23,10 
21,54 
20,86 
50,15 
38,71 
30,15 
26,03 
21,47 
39,99 
50,75 
33,70 
22,27 
1999 
18,31 
17,42 
14,31 
12,97 
18,67 
20,17 
22,91 
15,94 
11,38 
8,74 
6,91 
7,44 
2000 
4,73 
10,57 
6,36 
5,01 
4,87 
6,46 
8,26 
13,61 
34,49 
27,73 
26,75 
22,78 
2001 
27,41 
29,78 
28,95 
24,67 
19,93 
18,31 
16,00 
12,77 
13,13 
15,96 
16,54 
22,51 
2002 
28,47 
27,03 
17,66 
11,66 
32,94 
23,81 
19,34 
14,34 
18,46 
17,87 
25,14 
28,69 
2003 
23,68 
30,46 
29,36 
20,68 
20,57 
14,29 
14,87 
10,81 
9,09 
10,35 
16,21 
22,18 
2004 
19,26 
16,39 
13,11 
18,27 
30,62 
30,94 
27,47 
21,75 
15,83 
31,51 
26,51 
23,35 
2005 
25,52 
18,81 
15,71 
14,39 
11,54 
13,94 
12,81 
10,16 
14,21 
43,76 
27,82 
21,21 
2006 
19,60 
18,62 
23,56 
19,58 
14,46 
12,46 
14,56 
10,96 
9,78 
8,42 
16,64 
21,57 
2007 
34,86 
31,82 
28,99 
24,92 
21,16 
17,24 
19,39 
12,38 
8,59 
9,19 
18,41 
14,92
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Verde 03                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1975  21,65  39,10  24,90  18,40  14,91  12,39  10,82  9,83  7,91  21,36  16,36  31,68
1976  24,74  18,25  11,95  11,51  14,37  26,76  15,98  15,19  11,24  9,73  15,59  37,39
1977  47,06  33,20  23,51  16,20  12,58  16,29  12,11  8,92  11,65  9,07  12,13  22,90
1978  14,29  10,30  7,75  5,54  4,74  3,86  11,74  6,10  9,78  9,34  11,35  11,32
1979  9,15  15,59  7,78  7,47  26,56  15,08  14,71  21,61  32,88  31,34  33,86  31,56
1980  25,05  25,24  26,35  20,56  21,44  18,66  17,58  12,04  23,01  19,15  13,14  21,97
1981  26,22  22,15  17,20  15,90  12,63  13,79  10,64  8,65  8,42  18,41  14,07  27,67
1982  19,04  15,82  10,61  6,29  4,87  24,27  39,00  26,66  19,24  32,85  46,61  44,88
1983  29,33  26,65  41,68  30,63  47,74  58,38  40,75  23,71  56,50  47,15  36,66  25,89
1984  22,36  17,76  14,78  9,26  12,06  13,55  9,10  8,28  11,47  9,81  11,45  31,46
1985  20,26  17,98  16,42  31,03  38,68  30,31  23,53  16,72  12,51  8,76  6,45  2,82
1986  4,59  8,50  7,32  14,83  28,46  22,87  18,34  23,48  15,88  11,68  10,10  13,92
1987  10,08  30,99  17,29  16,98  26,99  26,78  25,47  18,35  15,62  12,77  22,91  26,10
1988  21,21  21,19  11,75  14,86  26,31  34,00  23,62  15,02  10,93  8,98  6,30  4,17
1989  14,82  18,32  14,79  13,18  11,29  12,21  13,50  19,52  32,73  22,56  16,43  13,58
1990  29,77  16,99  14,83  12,26  16,11  16,36  24,55  24,09  36,10  42,87  29,79  20,96
1991  16,24  12,94  11,08  9,86  8,63  9,55  9,50  8,81  8,65  11,19  9,96  22,32
1992  13,53  13,45  20,31  27,31  54,18  37,55  28,98  19,92  18,76  32,64  27,13  20,54
1993  20,70  16,54  12,51  9,66  17,17  17,40  18,23  15,18  21,39  36,59  21,05  33,01
1994  24,64  27,96  22,81  23,12  25,37  29,51  31,58  22,32  14,77  16,56  10,48  9,10
1995  35,52  22,67  21,42  21,38  15,97  12,70  14,42  9,97  10,11  26,18  19,37  15,10
1996  26,75  24,66  22,62  17,55  13,16  10,49  9,08  7,01  8,50  15,53  22,94  31,29
1997  30,17  44,45  25,63  17,67  15,24  31,84  24,23  18,12  21,44  27,03  29,62  26,05
1998  23,10  21,54  20,86  50,15  38,71  30,15  26,03  21,47  39,99  50,75  33,70  22,27
1999  18,31  17,42  14,31  12,97  18,67  20,17  22,91  15,94  11,38  8,74  6,91  7,44
2000  4,73  10,57  6,36  5,01  4,87  6,46  8,26  13,61  34,49  27,73  26,75  22,78
2001  27,41  29,78  28,95  24,67  19,93  18,31  16,00  12,77  13,13  15,96  16,54  22,51
2002  28,47  27,03  17,66  11,66  32,94  23,81  19,34  14,34  18,46  17,87  25,14  28,69
2003  23,68  30,46  29,36  20,68  20,57  14,29  14,87  10,81  9,09  10,35  16,21  22,18
2004  19,26  16,39  13,11  18,27  30,62  30,94  27,47  21,75  15,83  31,51  26,51  23,35
2005  25,52  18,81  15,71  14,39  11,54  13,94  12,81  10,16  14,21  43,76  27,82  21,21
2006  19,60  18,62  23,56  19,58  14,46  12,46  14,56  10,96  9,78  8,42  16,64  21,57
2007  34,86  31,82  28,99  24,92  21,16  17,24  19,39  12,38  8,59  9,19  18,41  14,92