Nota Técnica nº 951/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 26 de dezembro de 2016. 
 
 
Processo nº: 48500.002344/2015-33 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica São Carlos, com Registro Ativo conferido à 
Getop Empreendimentos e Gestão Ltda., Neimar 
Brusamarello e São Carlos Energia Ltda., por meio do 
Despacho nº 1.876, de 10 de junho de 2015 c/c Despacho 
nº 1.789, de 05 de julho de 2016, localizada nos municípios 
de Lacerdópolis e Campos Novos, no estado de Santa 
Catarina. 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) São Carlos, com 15.200 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SC.033762-5.01, com Registro Ativo conferido à Getop 
Empreendimentos e Gestão Ltda. (Getop), a Neimar Brusamarello (Neimar) e à São Carlos Energia Ltda. (São Carlos), 
doravante denominados Grupo Getop, por meio do Despacho nº 1.876, de 10 de junho de 2015 c/c Despacho nº 
1.789, de 05 de julho de 2016, localizada no rio do Peixe, sub-bacia 72, na bacia hidrográfica do Rio Uruguai, nos 
municípios de Lacerdópolis e Campos Novos, no estado de Santa Catarina. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 20 de maio de 2011, o Despacho n° 2.128 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio 
do Peixe, no trecho compreendido entre as cotas 389 m e 545 m, onde foram identificados 12 aproveitamentos 
hidrelétricos, dentre os quais a PCH São Carlos. 
 
3. 
Em 10 de junho de 2015, por meio do Despacho nº 1.876, foi conferido o Registro Ativo à Getop e a 
Neimar. Em 05 de julho de 2016, por meio do Despacho n° 1.789, foi incluída a São Carlos na titularidade do registro 
para realização dos estudos de projeto básico referente à PCH São Carlos. 
 
4. 
Em 18 de julho de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento, complementando as informações em 06 de dezembro de 20162.  
 
 
 
 
1 Documento SIC/ANEEL nº 48513.017575/2016-00. 
2 Documento SIC/ANEEL nº 48513.031618/2016-00 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

FL. 02 da Nota Técnica nº 951/2016–SCG/ANEEL, de 26/12/2016 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pelo Grupo Getop para emissão do Despacho de Registro de 
Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH São 
Carlos. 
 
6. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado, 
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015: 
 
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o 
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não 
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA, 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas 
do empreendimento. 
 
7. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
8. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 2.128, de 20 de maio de 2011. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH São Carlos 
PCH SÃO CARLOS 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
27°18'10"S 
51°34'22"W 
27°18'10,49"S 
51°34'22,47"W 
NA Montante (m) 
466 
466 
NA Jusante (m) 
454 
454 
Queda Bruta (m) 
12 
12 
Área do Reservatório (km²) 
0,45 
0,146 
Potência (kW) 
9.800 
15.200 
Energia Média (kWméd) 
6.360 
8.340 
Vazão QMLT 3 (m³/s) 
109,3 
123,35 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
do Peixe 
ESTADO: 
SC 
SUB-
BACIA: 
72 
DESPACHO: 
2.128 
DATA: 
20/05/2011 
AUTOR: 
Águas do Oeste Geração Hidroelétrica S.A. 
POTÊNCIA: 
100.550 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
12 
 
 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
3 Vazão Média de Longo Termo. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
  PCH SÃO CARLOS      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do Barramento      27°18'10"S
51°34'22"W      27°18'10,49"S
51°34'22,47"W    
NA Montante (m)      466      466    
NA Jusante (m)      454      454    
Queda Bruta (m)      12      12    
Área do Reservatório (km²)      0,45      0,146    
Potência (kW)      9.800      15.200    
Energia Média (kWméd)      6.360      8.340    
Vazão Q 3 (m³/s)
MLT      109,3      123,35    
NOME DO RIO:  do Peixe  ESTADO:  SC  SUB-
BACIA:  72
DESPACHO:  2.128  DATA:  20/05/2011    
AUTOR:  Águas do Oeste Geração Hidroelétrica S.A.        
POTÊNCIA:  100.550 kW  EIXOS
IDENTIFICADOS:  12    
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise          

FL. 03 da Nota Técnica nº 951/2016–SCG/ANEEL, de 26/12/2016 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Lacerdópolis 
27°16'28"S 
51°33'23"W 
483 
466,4 
12.400 
PB Aceito 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Ouro 
27°18'3"S 
51°34'51"W 
454 
441 
11.000 
Disponível 
(inventariado) 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
9. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Energyx Projetos para a Criação de Usinas Hidroelétricas Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
DENNY RODRIGO KUFNER 
5848728-0 
068997-7 
Responsável Geral do Projeto  
RENE ARNUTI 
5853114-1 
075744-0 
Estudos cartográficos e topográficos 
EDUARDO GABRIEL DE PAULI BAPTISTA 
5848897-1 
094145-0 
Estudos geotécnicos 
DENNY RODRIGO KUFNER 
5848728-0 
068997-7 
Estudos hidrológicos 
DENNY RODRIGO KUFNER 
5848728-0 
068997-7 
Estudos energéticos 
DENNY RODRIGO KUFNER 
5848793-0 
068997-7 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentado 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentado 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Aproveitamento a
montante      Coordenadas da Casa de      NA Montante      NA Jusante      Potência    Condição
      Força      (m)      (m)      (kW)    
Lacerdópolis    27°16'28"S
51°33'23"W      483      466,4      12.400      PB Aceito
Aproveitamento a
jusante      Coordenadas do Limite      NA Montante      NA Jusante      Potência    Condição
      Máximo do Reservatório      (m)      (m)      (kW)    
Ouro    27°18'3"S
51°34'51"W      454      441      11.000      Disponível
(inventariado)
Empresa Projetista:  Energyx Projetos para a Criação de Usinas Hidroelétricas Ltda.          
Responsável Técnico    Nº ART      Nº Registro  Responsabilidade
DENNY RODRIGO KUFNER  5848728-0      068997-7    Responsável Geral do Projeto
RENE ARNUTI  5853114-1      075744-0    Estudos cartográficos e topográficos
EDUARDO GABRIEL DE PAULI BAPTISTA  5848897-1      094145-0    Estudos geotécnicos
DENNY RODRIGO KUFNER  5848728-0      068997-7    Estudos hidrológicos
DENNY RODRIGO KUFNER  5848728-0      068997-7    Estudos energéticos
DENNY RODRIGO KUFNER  5848793-0      068997-7    Estruturas extravasoras
Tipo de licença    Não foi apresentado
Número    
Órgão emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão remanescente    
Tipo de Licença    Não foi apresentado
Número    
Órgão Emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão de usos consuntivos    

FL. 04 da Nota Técnica nº 951/2016–SCG/ANEEL, de 26/12/2016 
10. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico. 
 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
As informações estão iguais às do inventário.  
 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH São Carlos 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
4.696 
NOME DO RIO DA USINA: 
do Peixe 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
72849000 
Joaçaba I 
do Peixe 
3.710 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
72810000 
Tangará 
do Peixe 
2.010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
8.068 
TR (anos): 
10.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira com Comportas 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Concreto Armado 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
DENNY RODRIGO KUFNER 
068997-7 
Nº DA ART 
5848793-0 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
72849000 
Joaçaba I 
do Peixe 
3.710 
 
 
 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 15.200 kW é maior à estimada no inventário, de valor 9.800 kW. 
Conforme explicitado pela interessada em seu Projeto Básico, dentre as 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Queda e níveis operacionais  As informações estão iguais às do inventário.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  4.696  NOME DO RIO DA USINA:    do Peixe  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
72849000  Joaçaba I    do Peixe    3.710
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
72810000  Tangará    do Peixe    2.010
          
          
          
          
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    8.068    TR (anos):    10.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira com Comportas          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Concreto Armado          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    DENNY RODRIGO KUFNER
068997-7        Nº DA ART  5848793-0
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
72849000  Joaçaba I    do Peixe    3.710    
Estudos Energéticos  A potência de 15.200 kW é maior à estimada no inventário, de valor 9.800 kW.
Conforme explicitado pela interessada em seu Projeto Básico, dentre as

FL. 05 da Nota Técnica nº 951/2016–SCG/ANEEL, de 26/12/2016 
variantes existentes no local do empreendimento, o estudo de alternativas 
demonstrou que o arranjo selecionado é a melhor opção para geração de 
energia com custo aceitável dentro dos requisitos de segurança necessários. 
Além do arranjo principal, para adicionar potência ao trecho estudado, foi 
analisada a possibilidade de inserção de casa de força adicional junto ao 
barramento, utilizando-se a vazão ambiental para geração, sem alterar os 
parâmetros aprovados no inventário. Desta forma, o projeto apresentado prevê 
4 turbinas (sendo 3 de 4.742 kW – referentes à casa de força principal – e 1 de 
1.443 kW – referente à casa de força adicional) e 4 geradores (sendo 3 de 
potência unitária nominal de 5.111 kVA – na casa de força principal – e outro 
de 1.556 kVA – na casa de força secundária), todos com 0,9 de fator de 
potência. 
 
11. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
12. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH SÃO CARLOS 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
27°18'10,49"S 
51°34'22,47"W 
Coordenadas da casa de força principal 
27°18'5"S 
51°34'51"W 
Coordenadas da casa de força adicional 
27°18'10"S 
51°34'26"W 
Potência Instalada Total (kW) 
15.200 kW (sendo 
13.800 kW na casa de 
força principal e 1.400 
kW na casa de força 
adicional) 
Número de Unidades Geradoras 
3 referentes à casa de 
força principal + 1 
referente à casa de 
força adicional, 
totalizando 4 
geradores 
 
 
 
Potência instalada por gerador (kVA) 
3 geradores de 
potência unitária 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
  variantes existentes no local do empreendimento, o estudo de alternativas
demonstrou que o arranjo selecionado é a melhor opção para geração de
energia com custo aceitável dentro dos requisitos de segurança necessários.
Além do arranjo principal, para adicionar potência ao trecho estudado, foi
analisada a possibilidade de inserção de casa de força adicional junto ao
barramento, utilizando-se a vazão ambiental para geração, sem alterar os
parâmetros aprovados no inventário. Desta forma, o projeto apresentado prevê
4 turbinas (sendo 3 de 4.742 kW – referentes à casa de força principal – e 1 de
1.443 kW – referente à casa de força adicional) e 4 geradores (sendo 3 de
potência unitária nominal de 5.111 kVA – na casa de força principal – e outro
de 1.556 kVA – na casa de força secundária), todos com 0,9 de fator de
potência.
PCH SÃO CARLOS  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  27°18'10,49"S
51°34'22,47"W
Coordenadas da casa de força principal  27°18'5"S
51°34'51"W
Coordenadas da casa de força adicional  27°18'10"S
51°34'26"W
Potência Instalada Total (kW)  15.200 kW (sendo
13.800 kW na casa de
força principal e 1.400
kW na casa de força
adicional)
Número de Unidades Geradoras  3 referentes à casa de
força principal + 1
referente à casa de
força adicional,
totalizando 4
geradores
Potência instalada por gerador (kVA)  3 geradores de
potência unitária

FL. 06 da Nota Técnica nº 951/2016–SCG/ANEEL, de 26/12/2016 
nominal de 5.111 kVA 
e outro de 1.556 kVA 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,9 
Potência instalada por turbina (kW) 
O projeto apresentado 
prevê 4 turbinas 
(sendo 3 de 4.742 kW 
na casa de força 
principal, e 1 de 1.443 
kW na casa de força 
adicional) 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
13,79; 13,79; 13,79 e 
3,71 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93,0% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,0% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 
2,06% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
4,66% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,76 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
12,00 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,67% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
19,8 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
5,79 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
6,58 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
 
13. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH São Carlos conforme solicitado pelo Grupo Getop, bem como o encaminhamento de documento 
à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina, para fins da emissão da 
DRDH. O DRS-PCH também permite que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos 
órgãos competentes. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
14. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
 
 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
15. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH São Carlos sob a titularidade do Grupo Getop. 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,9
Potência instalada por turbina (kW)  O projeto apresentado
prevê 4 turbinas
(sendo 3 de 4.742 kW
na casa de força
principal, e 1 de 1.443
kW na casa de força
adicional)
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  13,79; 13,79; 13,79 e
3,71
Rendimento nominal por turbina (%)  93,0%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)  2,06%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  4,66%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,76
H : Queda bruta nominal (m)
b  12,00
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  0,67%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  19,8
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  5,79
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  6,58
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

FL. 07 da Nota Técnica nº 951/2016–SCG/ANEEL, de 26/12/2016 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
16. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 
Sustentável de Santa Catarina, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
 
LUIZ FERNANDO TRONCOSO COSTA MARQUES 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
 
 
De acordo: 
 
 
 
 
LUDIMILA LIMA DA SILVA 
Superintendente Adjunta de Concessões e Autorizações de Geração  
 
 
 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

FL. 08 da Nota Técnica nº 951/2016–SCG/ANEEL, de 26/12/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH São Carlos 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1976 
130,49  
76,81  
65,26  
46,21  157,30  168,39  105,80  227,28  111,80  129,82  142,29  
87,32  
1977 
74,62  
146,22  
167,23  
79,47  
26,41  
45,98  
60,30  164,23  
83,39  221,74  175,78  
67,69  
1978 
40,20  
33,74  
62,84  
18,24  
12,30  
16,67  
97,02  
56,60  
93,56  
37,43  
81,78  
60,30  
1979 
18,56  
14,36  
38,12  
54,52  343,46  
76,70  
68,61  
63,99  
67,69  428,92  241,84  
180,86  
1980 
46,21  
52,44  
153,14  
32,12  
64,45  
45,28  154,76  278,79  164,69  
92,63  
79,24  
169,08  
1981 
93,09  
183,86  
22,88  
28,42  
21,91  
34,43  
19,90  
24,34  
54,52  
53,83  
69,54  
58,68  
1982 
21,68  
95,40  
40,20  
18,95  
36,51  159,84  288,03  163,77  
60,76  244,14  498,21  
133,74  
1983 
105,80  
163,77  
299,58  
119,89  329,60  304,20  262,56  
70,53  301,89  106,72  114,80  
63,99  
1984 
48,29  
52,67  
82,01  
73,46  
92,40  191,48  
83,62  428,92  128,66  113,42  144,14  
93,56  
1985 
49,21  
183,86  
50,37  
55,22  
39,28  
24,45  
37,43  
21,15  
50,60  
51,98  115,27  
27,49  
1986 
31,52  
108,10  
50,76  
144,30  
94,05  
82,02  
26,07  
54,43  117,34  129,11  140,50  
87,46  
1987 
153,16  
169,61  
29,24  
37,97  415,17  129,11  
83,92  100,50  
37,09  211,38  
40,88  
26,07  
1988 
46,71  
49,49  
35,44  
70,38  418,97  193,66  
48,73  
18,48  
33,67  
87,08  
33,54  
37,21  
1989 
143,03  
222,78  
64,43  
62,53  146,83  
32,28  
74,81  
77,84  321,51  165,82  
55,57  
23,29  
1990 
192,40  
95,44  
117,72  
177,21  192,40  480,99  174,68  189,87  207,59  275,94  225,31  
87,46  
1991 
45,95  
44,81  
20,25  
29,11  
25,57  167,08  119,36  141,77  
26,83  109,24  
69,24  
65,57  
1992 
48,35  
72,15  
108,35  
58,73  412,64  207,88  357,32  
91,71  163,08  
84,09  
82,16  
69,11  
1993 
70,25  
122,65  
78,48  
58,23  163,28  121,26  110,75  
58,73  224,04  308,85  
67,85  
78,98  
1994 
26,07  
215,18  
49,49  
112,40  155,69  245,56  275,94  
63,04  
46,33  187,33  260,75  
110,25  
1995 
358,21  
173,41  
84,05  
46,83  
20,00  
65,44  
75,44  
31,14  159,49  201,26  
54,81  
40,12  
1996 
125,82  
207,59  
154,42  
99,87  
21,90  
94,68  186,07  162,02  213,91  237,96  110,75  
134,17  
1997 
101,51  
326,57  
64,05  
22,53  
27,09  159,49  186,07  264,55  
72,40  562,00  521,50  
96,96  
1998 
235,43  
422,77  
282,27  
484,79  173,41  
55,06  154,42  417,70  374,67  221,51  
42,15  
41,01  
1999 
88,35  
105,19  
32,91  
79,24  
27,21  
88,73  262,01  
30,51  
44,43  227,84  
33,04  
21,64  
2000 
41,01  
82,27  
107,84  
96,32  
68,22  
66,58  137,97  
89,49  464,54  368,34  
71,01  
132,91  
2001 
164,55  
351,88  
92,78  
112,15  167,08  143,03  160,75  
58,61  105,94  307,58  122,91  
87,72  
2002 
41,64  
33,92  
40,25  
42,53  
85,57  
87,59  
45,31  160,75  184,80  289,86  254,42  
217,71  
2003 
74,55  
60,88  
141,77  
48,99  
24,94  
57,97  
43,92  
19,49  
15,95  
39,49  
95,95  
268,34  
2004 
90,63  
37,34  
20,13  
34,05  
88,86  
58,98  206,32  
36,20  
95,57  248,09  169,61  
56,33  
2005 
51,77  
16,96  
12,27  
111,26  210,12  229,10  
65,82  
60,38  363,28  398,72  135,44  
28,86  
2006 
26,16  
33,51  
83,02  
37,78  
14,38  
13,19  
15,62  
61,10  
49,98  
47,40  
96,66  
91,71  
2007 
65,67  
63,88  
101,85  
165,37  320,56  
51,71  162,11  
49,42  119,71  195,73  251,48  
89,64  
2008 
79,36  
38,98  
27,61  
84,45  
70,73  130,24  
55,18  
72,17  127,86  302,08  268,89  
40,04  
2009 
94,60  
80,29  
47,74  
13,94  
34,26  
46,94  190,93  220,40  325,49  244,16  134,02  
116,16  
2010 
207,73  
153,82  
147,81  
365,47  280,16  112,03  
99,65  103,21  
27,00  
54,67  
44,30  
275,54  
2011 
167,80  
318,20  
183,58  
172,27  
44,61  122,63  284,06  316,21  297,08  120,51  
56,59  
30,16  
2012 
58,20  
32,93  
23,84  
50,00  
37,55  108,90  109,52  
88,15  
19,84  
45,57  
32,99  
59,33  
2013 
121,81  
61,32  
149,03  
66,04  
31,82  221,08  128,07  240,81  287,32  171,25  
52,59  
56,18  
2014 
147,02  
53,88  
102,26  
58,34  169,78  475,68  135,53  
72,30  228,93  192,71  105,63  
55,12  
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Série de vazões médias mensais informada para a PCH São Carlos                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1976  130,49  76,81  65,26  46,21  157,30  168,39  105,80  227,28  111,80  129,82  142,29  87,32
1977  74,62  146,22  167,23  79,47  26,41  45,98  60,30  164,23  83,39  221,74  175,78  67,69
1978  40,20  33,74  62,84  18,24  12,30  16,67  97,02  56,60  93,56  37,43  81,78  60,30
1979  18,56  14,36  38,12  54,52  343,46  76,70  68,61  63,99  67,69  428,92  241,84  180,86
1980  46,21  52,44  153,14  32,12  64,45  45,28  154,76  278,79  164,69  92,63  79,24  169,08
1981  93,09  183,86  22,88  28,42  21,91  34,43  19,90  24,34  54,52  53,83  69,54  58,68
1982  21,68  95,40  40,20  18,95  36,51  159,84  288,03  163,77  60,76  244,14  498,21  133,74
1983  105,80  163,77  299,58  119,89  329,60  304,20  262,56  70,53  301,89  106,72  114,80  63,99
1984  48,29  52,67  82,01  73,46  92,40  191,48  83,62  428,92  128,66  113,42  144,14  93,56
1985  49,21  183,86  50,37  55,22  39,28  24,45  37,43  21,15  50,60  51,98  115,27  27,49
1986  31,52  108,10  50,76  144,30  94,05  82,02  26,07  54,43  117,34  129,11  140,50  87,46
1987  153,16  169,61  29,24  37,97  415,17  129,11  83,92  100,50  37,09  211,38  40,88  26,07
1988  46,71  49,49  35,44  70,38  418,97  193,66  48,73  18,48  33,67  87,08  33,54  37,21
1989  143,03  222,78  64,43  62,53  146,83  32,28  74,81  77,84  321,51  165,82  55,57  23,29
1990  192,40  95,44  117,72  177,21  192,40  480,99  174,68  189,87  207,59  275,94  225,31  87,46
1991  45,95  44,81  20,25  29,11  25,57  167,08  119,36  141,77  26,83  109,24  69,24  65,57
1992  48,35  72,15  108,35  58,73  412,64  207,88  357,32  91,71  163,08  84,09  82,16  69,11
1993  70,25  122,65  78,48  58,23  163,28  121,26  110,75  58,73  224,04  308,85  67,85  78,98
1994  26,07  215,18  49,49  112,40  155,69  245,56  275,94  63,04  46,33  187,33  260,75  110,25
1995  358,21  173,41  84,05  46,83  20,00  65,44  75,44  31,14  159,49  201,26  54,81  40,12
1996  125,82  207,59  154,42  99,87  21,90  94,68  186,07  162,02  213,91  237,96  110,75  134,17
1997  101,51  326,57  64,05  22,53  27,09  159,49  186,07  264,55  72,40  562,00  521,50  96,96
1998  235,43  422,77  282,27  484,79  173,41  55,06  154,42  417,70  374,67  221,51  42,15  41,01
1999  88,35  105,19  32,91  79,24  27,21  88,73  262,01  30,51  44,43  227,84  33,04  21,64
2000  41,01  82,27  107,84  96,32  68,22  66,58  137,97  89,49  464,54  368,34  71,01  132,91
2001  164,55  351,88  92,78  112,15  167,08  143,03  160,75  58,61  105,94  307,58  122,91  87,72
2002  41,64  33,92  40,25  42,53  85,57  87,59  45,31  160,75  184,80  289,86  254,42  217,71
2003  74,55  60,88  141,77  48,99  24,94  57,97  43,92  19,49  15,95  39,49  95,95  268,34
2004  90,63  37,34  20,13  34,05  88,86  58,98  206,32  36,20  95,57  248,09  169,61  56,33
2005  51,77  16,96  12,27  111,26  210,12  229,10  65,82  60,38  363,28  398,72  135,44  28,86
2006  26,16  33,51  83,02  37,78  14,38  13,19  15,62  61,10  49,98  47,40  96,66  91,71
2007  65,67  63,88  101,85  165,37  320,56  51,71  162,11  49,42  119,71  195,73  251,48  89,64
2008  79,36  38,98  27,61  84,45  70,73  130,24  55,18  72,17  127,86  302,08  268,89  40,04
2009  94,60  80,29  47,74  13,94  34,26  46,94  190,93  220,40  325,49  244,16  134,02  116,16
2010  207,73  153,82  147,81  365,47  280,16  112,03  99,65  103,21  27,00  54,67  44,30  275,54
2011  167,80  318,20  183,58  172,27  44,61  122,63  284,06  316,21  297,08  120,51  56,59  30,16
2012  58,20  32,93  23,84  50,00  37,55  108,90  109,52  88,15  19,84  45,57  32,99  59,33
2013  121,81  61,32  149,03  66,04  31,82  221,08  128,07  240,81  287,32  171,25  52,59  56,18
2014  147,02  53,88  102,26  58,34  169,78  475,68  135,53  72,30  228,93  192,71  105,63  55,12