A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
48524.004088/2016-00                     
Nota Técnica nº 264/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 19 de abril de 2016. 
 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.003888/2011-99 
 
Assunto: Adequação do Sumário Executivo 
referente à Pequena Central Hidrelétrica 
PCH Pituquinhas, com Registro Ativo e 
Aceite conferidos à empresa Reinhofer 
Energia Ltda., por meio, respectivamente, 
dos Despachos nº 3.857, de 27 de setembro 
de 2011, e nº 3.558, de 8 de novembro de 
2012, no município de Pinhão, no estado do 
Paraná. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Pituquinhas, com 13.300 kW de Potência Instalada, cadastrada 
sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.035610-7.01, com Registro 
Ativo e Aceite conferidos à empresa Reinhofer Energia Ltda. (Reinhofer), por meio, respectivamente, 
dos Despachos nº 3.857, de 27 de setembro de 2011, e nº 3.558, de 8 de novembro de 2012, 
localizada no rio Capão Grande, sub-bacia 65, na bacia hidrográfica do rio Paraná, no município de 
Pinhão, no estado do Paraná. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 6 de dezembro de 2010, o Despacho n° 3.709 aprovou os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio Rio Capão Grande, onde foram identificados 7 aproveitamentos hidrelétricos, 
dentre os quais a PCH Pituquinhas. 
 
3. 
Em 27 de setembro de 2011, por meio do Despacho nº 3.857, foi conferido o 
Registro Ativo à empresa Reinhofer, o qual foi Aceito em 8 de novembro de 2012 por meio do 
Despacho nº 3.558.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\101\NT_267BL1904                                    
FL. 02 da Nota Técnica nº 264/2016–SCG/ANEEL, de 19/4/2016 
4. 
Em 26 de outubro de 2015, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente 
a esse empreendimento.  
 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela empresa Reinhofer para emissão do 
Despacho de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo 
de implantação e exploração da PCH Pituquinhas. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 3.709, de 6 de dezembro 
de 2010. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Pituquinhas 
PCH Pituquinhas 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
25°45'9,13"S 
51°58'45,88"W 
25°45'9"S 
51°58'46"W 
NA Montante (m) 
850 
850 
NA Jusante (m) 
690 
690,19 
Queda Bruta (m) 
160 
159,81 
Área do Reservatório (km²) 
0,13 
0,24 
Potência (kW) 
11.800 
13.300 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
6,6 
7,10 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Rio Capão Grande ESTADO: 
PR 
SUB-BACIA: 
65 
DESPACHO: 
3709 
DATA: 
06/12/2010 
AUTOR: 
Guaraenge Ltda. e Design Head Engenharia & Consultoria Ltda. 
POTÊNCIA: 
35,25 kW 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
7 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamentos 
Coordenadas 
NA Montante (m) NA Jusante (m) Potência (kW) 
Condição 
CGH Reinhofer 
25° 44` 30,12"S 
51° 56' 33,41"W 
885 
851,5 
2.050 
Disponível 
(inventariado) 
PCH Foz do Capão Grande 
25° 45' 34"S 
52° 1' 23"W 
690 
616,73 
11.200 
PB Aceito 
 
 
                                                          
1 Documento nº 48513.028524/2015-00. 
2 Vazão Média de Longo Termo.
PCH Pituquinhas      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do barramento    25°45'9,13"S
51°58'45,88"W      25°45'9"S
51°58'46"W    
NA Montante (m)    850      850    
NA Jusante (m)    690      690,19    
Queda Bruta (m)    160      159,81    
Área do Reservatório (km²)    0,13      0,24    
Potência (kW)    11.800      13.300    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT    6,6      7,10    
NOME DO RIO:    Rio Capão Grande          ESTADO:        PR        SUB-BACIA:        65
DESPACHO:    3709          DATA:        06/12/2010                
AUTOR:    Guaraenge Ltda. e Design Head Engenharia & Consultoria Ltda.                                  
POTÊNCIA:    35,25 kW          EIXOS IDENTIFICADOS:        7                
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                      
Aproveitamentos      Coordenadas      NA Montante (m)        NA Jusante (m)        Potência (kW)        Condição  
CGH Reinhofer    25° 44` 30,12"S
51° 56' 33,41"W      885        851,5        2.050        Disponível
(inventariado)    
PCH Foz do Capão Grande    25° 45' 34"S
52° 1' 23"W      690        616,73        11.200        PB Aceito    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\101\NT_267BL1904                                    
FL. 03 da Nota Técnica nº 264/2016–SCG/ANEEL, de 19/4/2016 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
TITANIUM Engenharia 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Marco Antônio Witchmichen Iurk 
20123876585 
CREA-PR nº 117912/D 
Responsável Geral do 
Projeto  
Daniel Zonta 
20123915130 
CREA-SC nº. 097.732-4 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Calos Augusto dos Santos Silva 
20122593237 
CREA-PR nº. 6.011/D 
Estudos geotécnicos 
Leonardo Rodrigues Minucci 
20123876151 
CREA-PR nº 116570/D 
Estudos hidrológicos 
Daniel Faller 
20123863297 
CREA-PR nº 96294/D 
Estudos energéticos 
Marco Antônio Witchmichen Iurk 
20154703887 
CREA-PR nº 117912/D 
Estruturas extravasoras 
 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não possui  
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não possui 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos
Empresa Projetista:  TITANIUM Engenharia      
Responsável Técnico  Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Marco Antônio Witchmichen Iurk  20123876585  CREA-PR nº 117912/D    Responsável Geral do
Projeto
Daniel Zonta  20123915130  CREA-SC nº. 097.732-4    Estudos cartográficos e
topográficos
Calos Augusto dos Santos Silva  20122593237  CREA-PR nº. 6.011/D    Estudos geotécnicos
Leonardo Rodrigues Minucci  20123876151  CREA-PR nº 116570/D    Estudos hidrológicos
Daniel Faller  20123863297  CREA-PR nº 96294/D    Estudos energéticos
Marco Antônio Witchmichen Iurk  20154703887  CREA-PR nº 117912/D    Estruturas extravasoras
Tipo de licença    Não possui
Número    
Órgão emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão remanescente    
Tipo de Licença  Não possui
Número  
Órgão Emissor  
Data de emissão  
Validade  
Vazão de usos consuntivos  

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\101\NT_267BL1904                                    
FL. 04 da Nota Técnica nº 264/2016–SCG/ANEEL, de 19/4/2016 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos 
apresentados indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 
7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial hidráulico. 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é inferior, mas a empresa apresentou justificativas 
técnicas para a diferença. 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Pituquinhas 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
248,1 
NOME DO RIO DA USINA: 
Capão Grande 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
65809000 
ETA - GUARAPUAVA 
Rio das Pedras 
312,8 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
65811000 
PONTE PINHÃO 
Rio Jordão 
1043,66 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
340,5 
TR (anos): 
1000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Concreto 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Marco Antônio Witchmichen Iurk 
CREA-PR nº 117912/D 
Nº DA ART 
201547038873 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
65809000 
ETA - GUARAPUAVA 
Rio das Pedras 
312,8 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 13.300 kW é superior à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 3 turbinas de 4570 kW e 3 geradores de potência 
unitária nominal de 5000 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
10. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
                                                          
3 Documento nº 48500.00388/2011-99, Anexo 4.
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é inferior, mas a empresa apresentou justificativas
técnicas para a diferença.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  248,1  NOME DO RIO DA USINA:    Capão Grande  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
65809000  ETA - GUARAPUAVA    Rio das Pedras    312,8
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
65811000  PONTE PINHÃO    Rio Jordão    1043,66
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    340,5    TR (anos):    1000    
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira livre            
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Concreto            
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Marco Antônio Witchmichen Iurk
CREA-PR nº 117912/D        Nº DA ART  201547038873  
                
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA                
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):      
65809000  ETA - GUARAPUAVA    Rio das Pedras    312,8      
Estudos Energéticos  A potência de 13.300 kW é superior à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 3 turbinas de 4570 kW e 3 geradores de potência
unitária nominal de 5000 kVA, com 0,9 de fator de potência.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\101\NT_267BL1904                                    
FL. 05 da Nota Técnica nº 264/2016–SCG/ANEEL, de 19/4/2016 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são 
de responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para 
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a 
apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), 
desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Pituquinhas 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
13300 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
5000 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
4570 / 1,50 
Rendimento da turbina 
92,50% 
Rendimento do gerador 
97,00% 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
2,00% 
Indisponibilidade programada (%) 
2,04% 
Perdas hidraúlicas nominais (m) 
7,49 
Queda bruta nominal (m) 
159,81 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,29% 
Consumo Interno (kW médio) 
0,053 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
0,18 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0,005 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
12. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o 
processo seria sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade 
de emissão de algum ato referente à aprovação do projeto apresentado pela empresa Reinhofer. 
 
13. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse 
sentido. O Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI-PCH), etapa já cumprida pelo empreendedor. 
 
14. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, 
do Sumário Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Pituquinhas, nos 
termos da REN 343/2008, quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
 
15. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e 
que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, 
conforme excerto a seguir transcrito:  
 
 [...]
PCH Pituquinhas  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  13300
Número de Unidades Geradoras  3
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  5000 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  4570 / 1,50
Rendimento da turbina  92,50%
Rendimento do gerador  97,00%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  2,00%
Indisponibilidade programada (%)  2,04%
Perdas hidraúlicas nominais (m)  7,49
Queda bruta nominal (m)  159,81
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  0,29%
Consumo Interno (kW médio)  0,053
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  0,18
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0,005
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\101\NT_267BL1904                                    
FL. 06 da Nota Técnica nº 264/2016–SCG/ANEEL, de 19/4/2016 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores 
do potencial hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com 
uso do potencial hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de 
Registro da Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela 
SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração 
de Reserva de Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento 
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação 
dessas ações, quando couber, imediatamente após a publicação do DRI-PCH 
previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da 
ANEEL, caso o interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, 
prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério da ANEEL, contados da data de sua 
publicação. 
 
[...]  
 
16. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser 
emitido o DRS-PCH referente à PCH Pituquinhas à empresa Reinhofer Energia Ltda., bem como o 
encaminhamento de e-mail ao Instituto das Águas do Paraná, para fins da emissão da DRDH. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por 
meio da emissão do DRS-PCH referente à PCH Pituquinhas sob a titularidade da empresa Reinhofer 
Energia Ltda..

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\101\NT_267BL1904                                    
FL. 07 da Nota Técnica nº 264/2016–SCG/ANEEL, de 19/4/2016 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
19. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar e-mail ao Instituto de Águas do Paraná, para fins da 
emissão da DRDH. 
 
 
 
BRUNO LEONARDO GOMES ALENCAR DE SOUSA MENEZES 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\101\NT_267BL1904                                    
FL. 08 da Nota Técnica nº 264/2016–SCG/ANEEL, de 19/4/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Pituquinhas 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1975  4,30  
 5,50  
 3,90  
 2,40  
 2,20   2,80   2,40   5,00   8,30   13,90   8,10   13,60  
1976  9,10  
 6,00  
 5,80  
 4,70  
 4,80   11,00   4,60   9,10   9,60   4,90   6,10   9,20  
1977  7,50  
 5,60  
 6,00  
 4,70  
 2,00   3,50   2,30   2,00   2,20   4,10   5,60   4,40  
1978  1,80  
 1,30  
 2,50  
 1,10  
 1,10   1,90   7,70   4,70   4,80   2,10   3,70   3,10  
1979  5,00  
 3,70  
 3,50  
 2,20  
 10,30   2,70   2,70   6,30   12,80   14,50   10,50   6,60  
1980  7,10  
 3,70  
 4,50  
 2,50  
 6,50   5,00   8,40   9,10   16,30   11,10   6,10   10,20  
1981  9,60  
 9,80  
 4,90  
 5,20  
 3,70   3,50   2,30   1,80   2,10   6,60   3,60   8,80  
1982  2,90  
 3,10  
 1,80  
 1,30  
 1,30   11,80   18,20   4,40   2,30   12,40   25,90   14,60  
1983  9,40  
 7,40  
 8,10  
 10,00   31,90   24,60   34,70   6,10   15,70   12,80   7,60   4,30  
1984  3,90  
 3,50  
 8,80  
 7,30  
 9,10   12,00   4,50   11,80   8,40   5,00   15,00   10,80  
1985  3,60  
 7,00  
 3,50  
 9,60  
 1,80   1,30   2,30   0,40   3,00   1,60   2,00   0,70  
1986  2,40  
 4,00  
 3,90  
 4,30  
 7,40   3,90   1,80   3,00   3,30   3,20   2,90   10,10  
1987  3,60  
 5,40  
 1,60  
 2,10  
 25,80   8,70   5,30   2,90   1,80   3,40   5,40   4,10  
1988  2,70  
 4,20  
 3,70  
 3,10  
 14,30   6,60   2,70   1,50   1,20   1,30   0,60   4,00  
1989  18,00   25,00   12,50   6,60  
 13,10   2,20   5,70   8,40   15,30   9,80   4,00   3,50  
1990  18,90   3,90  
 2,40  
 4,80  
 5,30   11,80   14,80   16,10   17,40   17,10   7,10   2,60  
1991  1,50  
 2,00  
 1,40  
 3,90  
 2,20   10,40   4,90   3,30   1,10   6,60   6,10   6,80  
1992  4,90  
 5,40  
 9,50  
 6,00  
 24,30   15,00   10,00   10,60   9,40   8,60   7,90   4,30  
1993  6,10  
 5,90  
 4,50  
 3,00  
 13,60   5,70   9,00   3,20   10,90   18,30   4,90   7,90  
1994  6,20  
 13,20   3,40  
 2,20  
 4,00   10,10   10,40   3,20   1,20   2,30   5,40   4,50  
1995  24,10   10,50   4,00  
 2,00  
 1,10   2,20   10,40   2,30   6,50   11,70   7,70   6,80  
1996  9,60  
 14,00   11,50   6,60  
 2,00   2,70   4,90   2,50   5,40   15,70   9,50   11,30  
1997  12,10   5,50  
 4,30  
 2,20  
 1,90   9,50   7,90   6,60   8,10   26,80   19,30   7,60  
1998  6,20  
 7,90  
 14,00   33,20   8,20   3,90   6,20   10,60   21,30   24,60   4,20   3,20  
1999  5,30  
 7,80  
 5,10  
 6,40  
 4,90   12,60   10,50   2,10   4,10   1,70   1,50   4,30  
2000  7,30  
 13,60   7,30  
 2,50  
 1,50   4,80   6,60   3,50   17,20   15,50   7,60   4,90  
2001  10,90   18,40   6,20  
 3,00  
 5,30   5,50   6,60   3,80   5,40   16,70   6,20   8,10  
2002  8,40  
 6,30  
 7,80  
 2,60  
 10,70   3,40   2,30   1,60   7,60   8,60   10,90   9,60  
2003  3,40  
 7,80  
 6,80  
 3,30  
 1,90   4,60   7,20   2,40   2,40   4,20   8,80   8,80  
2004  3,90  
 2,40  
 2,20  
 3,30  
 11,70   8,00   11,40   3,10   2,60   11,90   10,60   2,70  
2005  3,80  
 1,60  
 1,40  
 3,60  
 5,80   12,40   5,80   4,30   18,00   23,70   8,00   3,10  
2006  3,00  
 3,40  
 3,00  
 1,60  
 1,00   1,10   1,30   2,20   5,90   4,00   5,20   4,80  
2007  8,90  
 8,80  
 8,50  
 5,80  
 19,60   4,80   5,10   3,00   2,00   1,80   8,00   5,90  
2008  9,50  
 3,00  
 3,00  
 5,30  
 6,40   10,50   6,80   12,60   3,60   12,00   10,20   2,70  
2009  3,10  
 2,80  
 3,50  
 1,90  
 3,20   4,40   18,60   9,50   19,20   15,90   8,90   9,60  
2010  12,50   8,70  
 6,30  
 11,60   7,40   4,70   7,00   4,10   4,60   7,20   4,60   13,30  
2011  20,80   23,00   7,00  
 5,60  
 4,00   4,80   11,40   25,70   10,70   8,70   6,50   3,80
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Pituquinhas                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1975  4,30  5,50  3,90  2,40  2,20  2,80  2,40  5,00  8,30  13,90  8,10  13,60
1976  9,10  6,00  5,80  4,70  4,80  11,00  4,60  9,10  9,60  4,90  6,10  9,20
1977  7,50  5,60  6,00  4,70  2,00  3,50  2,30  2,00  2,20  4,10  5,60  4,40
1978  1,80  1,30  2,50  1,10  1,10  1,90  7,70  4,70  4,80  2,10  3,70  3,10
1979  5,00  3,70  3,50  2,20  10,30  2,70  2,70  6,30  12,80  14,50  10,50  6,60
1980  7,10  3,70  4,50  2,50  6,50  5,00  8,40  9,10  16,30  11,10  6,10  10,20
1981  9,60  9,80  4,90  5,20  3,70  3,50  2,30  1,80  2,10  6,60  3,60  8,80
1982  2,90  3,10  1,80  1,30  1,30  11,80  18,20  4,40  2,30  12,40  25,90  14,60
1983  9,40  7,40  8,10  10,00  31,90  24,60  34,70  6,10  15,70  12,80  7,60  4,30
1984  3,90  3,50  8,80  7,30  9,10  12,00  4,50  11,80  8,40  5,00  15,00  10,80
1985  3,60  7,00  3,50  9,60  1,80  1,30  2,30  0,40  3,00  1,60  2,00  0,70
1986  2,40  4,00  3,90  4,30  7,40  3,90  1,80  3,00  3,30  3,20  2,90  10,10
1987  3,60  5,40  1,60  2,10  25,80  8,70  5,30  2,90  1,80  3,40  5,40  4,10
1988  2,70  4,20  3,70  3,10  14,30  6,60  2,70  1,50  1,20  1,30  0,60  4,00
1989  18,00  25,00  12,50  6,60  13,10  2,20  5,70  8,40  15,30  9,80  4,00  3,50
1990  18,90  3,90  2,40  4,80  5,30  11,80  14,80  16,10  17,40  17,10  7,10  2,60
1991  1,50  2,00  1,40  3,90  2,20  10,40  4,90  3,30  1,10  6,60  6,10  6,80
1992  4,90  5,40  9,50  6,00  24,30  15,00  10,00  10,60  9,40  8,60  7,90  4,30
1993  6,10  5,90  4,50  3,00  13,60  5,70  9,00  3,20  10,90  18,30  4,90  7,90
1994  6,20  13,20  3,40  2,20  4,00  10,10  10,40  3,20  1,20  2,30  5,40  4,50
1995  24,10  10,50  4,00  2,00  1,10  2,20  10,40  2,30  6,50  11,70  7,70  6,80
1996  9,60  14,00  11,50  6,60  2,00  2,70  4,90  2,50  5,40  15,70  9,50  11,30
1997  12,10  5,50  4,30  2,20  1,90  9,50  7,90  6,60  8,10  26,80  19,30  7,60
1998  6,20  7,90  14,00  33,20  8,20  3,90  6,20  10,60  21,30  24,60  4,20  3,20
1999  5,30  7,80  5,10  6,40  4,90  12,60  10,50  2,10  4,10  1,70  1,50  4,30
2000  7,30  13,60  7,30  2,50  1,50  4,80  6,60  3,50  17,20  15,50  7,60  4,90
2001  10,90  18,40  6,20  3,00  5,30  5,50  6,60  3,80  5,40  16,70  6,20  8,10
2002  8,40  6,30  7,80  2,60  10,70  3,40  2,30  1,60  7,60  8,60  10,90  9,60
2003  3,40  7,80  6,80  3,30  1,90  4,60  7,20  2,40  2,40  4,20  8,80  8,80
2004  3,90  2,40  2,20  3,30  11,70  8,00  11,40  3,10  2,60  11,90  10,60  2,70
2005  3,80  1,60  1,40  3,60  5,80  12,40  5,80  4,30  18,00  23,70  8,00  3,10
2006  3,00  3,40  3,00  1,60  1,00  1,10  1,30  2,20  5,90  4,00  5,20  4,80
2007  8,90  8,80  8,50  5,80  19,60  4,80  5,10  3,00  2,00  1,80  8,00  5,90
2008  9,50  3,00  3,00  5,30  6,40  10,50  6,80  12,60  3,60  12,00  10,20  2,70
2009  3,10  2,80  3,50  1,90  3,20  4,40  18,60  9,50  19,20  15,90  8,90  9,60
2010  12,50  8,70  6,30  11,60  7,40  4,70  7,00  4,10  4,60  7,20  4,60  13,30
2011  20,80  23,00  7,00  5,60  4,00  4,80  11,40  25,70  10,70  8,70  6,50  3,80