* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
\SCG\NT\144\ndsp20213046 
48524.008530/2021-00 
NOTA TÉCNICA Nº 665/2021-SCG/ANEEL 
Em 4 de outubro de 2021. 
 
 
 
 
 
Processo: 48500.002063/2020-48. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena 
Central Hidrelétrica Atafona, com 15.500 kW de 
Potência Instalada, com Registro de Intenção à 
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à 
Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda., 
Frigorífico 
Nutribras 
S.A., 
Enebras 
Tecnologia 
Industrial, 
Coprel 
Cooperativa 
de 
Geração 
e 
Desenvolvimento Social Ltda e Cooperativa de 
Geração de Energia e Desenvolvimento Social Ltda.. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) Atafona, com 15.500 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.RS.046906-8.01, com Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI – PCH) conferido à Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda., Frigorífico Nutribras 
S.A., Enebras Tecnologia Industrial, Coprel Cooperativa de Geração e Desenvolvimento Social Ltda e 
Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Social Ltda.. (Interessadas), por meio do Despacho 
nº 1.398, de 18 de maio de 2020, localizada no rio Ijuí, sub-bacia 75, na bacia hidrográfica do rio Uruguai, 
cuja casa de força localiza-se no município de Santo Ângelo, no estado do Rio Grande do Sul. 
 
II – DOS FATOS 
2. 
O Despacho nº 538, de 19 de fevereiro de 2020, aprova os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio Ijuí, no trecho entre o remanso do reservatório da UHE São José e o canal de fuga da 
PCH Linha Onze Oeste, no qual foram identificados 6 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a 
PCH Atafona. 
 
3. 
O Despacho nº 1.398, de 18 de maio de 2020, confere o DRI-PCH às Interessadas, com o 
objetivo de desenvolver o projeto básico da PCH Atafona.

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 665/2021-SCG/ANEEL, de 04/10/2021. 
 
 
4. 
Em 12 de junho de 2021, a Interessada protocolou1 o Sumário Executivo e o Projeto Básico 
referente ao empreendimento. 
 
III – DA ANÁLISE 
5. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020: 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais 
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
6. 
A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico. 
 
 
Figura 1: Arranjo geral da PCH Atafona 
 
7. 
O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa 
 
1 Documento SicNet nº 48513.019670/2021-00

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 665/2021-SCG/ANEEL, de 04/10/2021. 
 
 
de Força e do Reservatório da PCH Atafona: 
 
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF2 
Barramento 
28°20'46,22" S 
54°20'47,17" W 
Entre-Ijuís e Santo Ângelo 
Casa de Força 
28°20'42,21" S 
54°20'54,46" W 
Santo Ângelo 
Limite máximo do Reservatório 
28°19'8,96" S 
54°20'21,37" W 
Entre-Ijuís 
 
8. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
9. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 538, de 19 de fevereiro de 2020. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Atafona 
PCH Atafona 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
28°20'44,33" S 
54°20'47,14" W 
28°20'46,22" S 
54°20'47,17" W 
NA Montante (m) 
184,00 
184,00 
NA Jusante (m) 
175,74 
176,17 
Queda Bruta (m) 
8,26 
7,83 
Área do Reservatório (km²) 
1,45 
0,69 
Potência (kW) 
15.000 
15.500 
Energia Média (kWméd) 
8.300,00 
8.426,84 
Vazão QMLT3 (m³/s) 
153,78 
154,58 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Rio Ijuí, no trecho entre o remanso do 
reservatório da UHE São José e o canal 
de fuga da PCH Linha Onze Oeste 
ESTADO: 
RS 
SUB-BACIA: 
75 
DESPACHO: 
538 
DATA: 
19/02/2020 
AUTOR: 
Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda. 
 
2 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento. 
3 Vazão Média de Longo Termo.
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF2
Barramento  28°20'46,22" S
54°20'47,17" W  Entre-Ijuís e Santo Ângelo
Casa de Força  28°20'42,21" S
54°20'54,46" W  Santo Ângelo
Limite máximo do Reservatório  28°19'8,96" S
54°20'21,37" W  Entre-Ijuís
Estudos de Inventário
28°20'44,33" S
54°20'47,14" W
184,00
175,74
8,26
1,45
15.000
8.300,00
153,78
NOME DO RIO:  Rio Ijuí, no trecho entre o remanso do
reservatório da UHE São José e o canal
de fuga da PCH Linha Onze Oeste  ESTADO:  RS  SUB-BACIA:  75
DESPACHO:  538  DATA:  19/02/2020    
AUTOR:  Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda.        

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 665/2021-SCG/ANEEL, de 04/10/2021. 
 
 
Frigorífico Nutribras Ltda. 
Enebras Tecnologia Industrial Ltda. 
Coprel Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento 
Ceriluz Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Social Ltda.  
POTÊNCIA: 
83.100,00 
EIXOS 
IDENTIFICAD
OS: 
6 (seis) 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Entre-Ijuís  
28°20'54,80" S 
54°17'17,95" W 
192,00 
186,30 
10.060 
DRI - DSP nº 
1.396, de 
18/05/2020 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Das Missões 
28°19'4,20" S 
54°23'21,20" W 
175,00 
169,40 
13.860 
DRI DSP nº 
1.399, de 
18/05/2020 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
10. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Daniel Zonta 
7868575-4 
097732-4-SC 
Responsável Geral do Projeto 
Daniel Zonta / Marcio Polanski 
11355073 / 
1720213213781 
097732-4-SC / PR-
25829/D  
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Mariele Larissa Groxko  
11357915 / 
11358222 
PR-110227 
Estudos geotécnicos 
Daniel Zonta 
7864895-3 
097732-4-SC 
Estudos hidrológicos 
Daniel Zonta 
7864999-5 
097732-4-SC 
Estudos energéticos 
Daniel Zonta 
7868600-1 
097732-4-SC 
Estruturas extravasoras 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão remanescente 
 -
  Frigorífico Nutribras Ltda.
Enebras Tecnologia Industrial Ltda.
Coprel Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento
Ceriluz Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Social Ltda.            
POTÊNCIA:  83.100,00    EIXOS
IDENTIFICAD
OS:    6 (seis)    
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise              
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força  NA
Montante
(m)    NA
Jusante
(m)    Potência
(kW)  Condição
PCH Entre-Ijuís  28°20'54,80" S
54°17'17,95" W  192,00    186,30    10.060  DRI - DSP nº
1.396, de
18/05/2020
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório  NA
Montante
(m)    NA
Jusante
(m)    Potência
(kW)  Condição
PCH Das Missões  28°19'4,20" S
54°23'21,20" W  175,00    169,40    13.860  DRI DSP nº
1.399, de
18/05/2020
Empresa Projetista:  Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda.    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Daniel Zonta  7868575-4  097732-4-SC  Responsável Geral do Projeto
Daniel Zonta / Marcio Polanski  11355073 /
1720213213781  097732-4-SC / PR-
25829/D  Estudos cartográficos e
topográficos
Mariele Larissa Groxko  11357915 /
11358222  PR-110227  Estudos geotécnicos
Daniel Zonta  7864895-3  097732-4-SC  Estudos hidrológicos
Daniel Zonta  7864999-5  097732-4-SC  Estudos energéticos
Daniel Zonta  7868600-1  097732-4-SC  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  -
Número  -
Órgão emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão remanescente  -

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 665/2021-SCG/ANEEL, de 04/10/2021. 
 
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão Emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
11. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico. 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é ligeiramente inferior à que é apresentada no 
inventário, cerca de 0,43 m, com a alteração do nível operacional de jusante. 
No entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento 
aprovado no estudo de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes 
ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações locacionais 
identificadas na etapa de projeto básico. 
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Atafona 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de 
Drenagem da 
PCH (km²): 
5.664,07 
NOME DO RIO DA USINA: 
Ijuí 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
75230000 
Santo Ângelo 
Ijuí 
5.440,00 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
75155000 
Passo Faxinal 
Ijuí 
1.940,00 
75320000 
Ponte Mística  
Ijuí 
9.450,00 
 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
9.145,04 
TR (anos): 
10.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Vertedouro em concreto / Soleira livre/ Ogiva no formato Perfil de 
Creager /Comprimento de 320,00 metros 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
A gravidade / Trecho central em concreto, ombreira direita em 
enrocamento e argila e ombreira esquerda em concreto
Tipo de Licença  -
Número  -
Órgão Emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão de usos consuntivos  -
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é ligeiramente inferior à que é apresentada no
inventário, cerca de 0,43 m, com a alteração do nível operacional de jusante.
No entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento
aprovado no estudo de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes
ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações locacionais
identificadas na etapa de projeto básico.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de
Drenagem da
PCH (km²):  5.664,07  NOME DO RIO DA USINA:    Ijuí  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
75230000  Santo Ângelo    Ijuí    5.440,00
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
75155000  Passo Faxinal    Ijuí    1.940,00
75320000  Ponte Mística    Ijuí    9.450,00
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):  9.145,04  TR (anos):  10.000
TIPO DE VERTEDOURO:  Vertedouro em concreto / Soleira livre/ Ogiva no formato Perfil de
Creager /Comprimento de 320,00 metros    
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:  A gravidade / Trecho central em concreto, ombreira direita em
enrocamento e argila e ombreira esquerda em concreto    

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 665/2021-SCG/ANEEL, de 04/10/2021. 
 
 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Daniel Zonta 
097732-4-SC 
Nº DA 
ART 
7868600-1 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
75630000 
Santo Ângelo  
Ijuí  
5.440,00 
 
12. 
Quanto aos estudos desenvolvidos para o aproveitamento, as Interessadas apresentam a 
seguinte argumentação, consolidada no Projeto Básico:  
 
[...] 
 
O arranjo concebido no Projeto Básico da PCH Atafona é composto por barramento, 
reservatório, circuito hidráulico sem derivação (pé de barragem), constituído de canal de 
aproximação, tomada d’água, casa de força e canal de fuga. 
O barramento forma um lago, a partir do qual o fluxo é direcionado por um canal de 
aproximação que possibilita a captação de água pela tomada d’água na margem direita do 
rio. O fluxo é conduzido da tomada d’água diretamente para as três turbinas Bulbo. A água 
retorna ao rio através do canal de fuga. 
Conforme citado, a elaboração do Projeto Básico da PCH Atafona teve como base os 
Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio Ijuí, no trecho entre o remanso do reservatório da 
UHE São José e o Canal de Fuga da PCH Linha Onze Leste. 
Entretanto, foram desenvolvidos estudos mais aprofundados, englobando estudos de 
alternativas de eixos e arranjos, bem como seus impactos (positivos e negativos), revisão 
dos estudos hidrológicos, hidráulicos, geológicos, socioambientais, além de estudos 
energéticos por meio da metodologia benefício. 
Neste sentido, os estudos desenvolvidos no presente projeto resultaram em um 
aproveitamento mais sólido, com algumas diferenças em relação ao aproveitamento 
aprovado nos Estudos de Inventário Hidrelétrico 
 
[...] 
 
13. 
 No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 15.500 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,54 são compatíveis aos 
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,55. 
 
Há que salientar que o fator de capacidade adotado nessa etapa é ligeiramente inferior 
ao que foi adotado no estudo de inventário. Houve pequena redução da queda do 
aproveitamento, o que também traz impactos na sua produção energética. 
A diferença observada, entre os Estudos de Inventário e o Projeto Básico, resulta do 
aprofundamento dos estudos, bem como das alterações efetuadas nos parâmetros e no 
arranjo da usina
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Daniel Zonta
097732-4-SC      Nº DA
ART  7868600-1
            
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA            
CÓDIGO  NOME    RIO  A.D. (em km²):    
75630000  Santo Ângelo    Ijuí  5.440,00    
Estudos Energéticos  A potência de 15.500 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,54 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,55.
Há que salientar que o fator de capacidade adotado nessa etapa é ligeiramente inferior
ao que foi adotado no estudo de inventário. Houve pequena redução da queda do
aproveitamento, o que também traz impactos na sua produção energética.
A diferença observada, entre os Estudos de Inventário e o Projeto Básico, resulta do
aprofundamento dos estudos, bem como das alterações efetuadas nos parâmetros e no
arranjo da usina

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 665/2021-SCG/ANEEL, de 04/10/2021. 
 
 
 
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício 
Incremental, com o intuito de determinar a potência instalada ótima do aproveitamento. 
 
Foi adotado um TEIF de 1,26%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor 
sugerido na Note Técnica nº 063/2012 – SRG-SGH/ANEEL. 
 
O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 5.388,12 kW e 3 geradores de potência 
unitária nominal de 5.740,74 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
14. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo 
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação 
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que 
compatíveis com estes. 
 
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH Atafona 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
28°20'46,22" S 
54°20'47,17" W 
Coordenadas da casa de força 
28°20'42,21" S 
54°20'54,46" W 
NA Montante (m) 
184,00 
NA Jusante (m) 
176,17 
Potência Instalada Total (kW) 
15.500 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência instalada por gerador (kVA) 
5.740,74; 5.740,74; 
5.740,74 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90; 0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
5.388,12; 5.388,12; 
5.388,12 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
31,91; 31,91; 31,91 
Rendimento nominal por turbina (%) 
92,6%; 92,6%; 92,6% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
95,9%; 95,9%; 95,9% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da 
usina (%) 
1,26% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
3,73% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,39 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
7,83 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,50% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
155,00 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0,00 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
Conforme Quadro 11 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo
  Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, com o intuito de determinar a potência instalada ótima do aproveitamento.
Foi adotado um TEIF de 1,26%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor
sugerido na Note Técnica nº 063/2012 – SRG-SGH/ANEEL.
O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 5.388,12 kW e 3 geradores de potência
unitária nominal de 5.740,74 kVA, com 0,9 de fator de potência.
PCH Atafona  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  28°20'46,22" S
54°20'47,17" W
Coordenadas da casa de força  28°20'42,21" S
54°20'54,46" W
NA Montante (m)  184,00
NA Jusante (m)  176,17
Potência Instalada Total (kW)  15.500
Número de Unidades Geradoras  3
Potência instalada por gerador (kVA)  5.740,74; 5.740,74;
5.740,74
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW)  5.388,12; 5.388,12;
5.388,12
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  31,91; 31,91; 31,91
Rendimento nominal por turbina (%)  92,6%; 92,6%; 92,6%
Rendimento nominal por gerador (%)  95,9%; 95,9%; 95,9%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
usina (%)  1,26%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  3,73%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,39
H : Queda bruta nominal (m)
b  7,83
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  0,50%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  155,00
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0,00
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  Conforme Quadro 11
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 665/2021-SCG/ANEEL, de 04/10/2021. 
 
 
 
Quadro 11 – Vazão de usos consuntivos à montante (m³/s) 
MESES 
Jan 
Fev 
Mar 
Abr 
Mai 
Jun 
Jul 
Ago 
Set 
Out 
Nov 
Dez 
2,25 
2,25 
0,24 
0,24 
0,24 
0,24 
0,24 
0,24 
0,24 
0,24 
2,25 
2,25 
 
15. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da Resolução Normativa nº 
875/2020, deve ser emitido o DRS-PCH referente à PCH Atafona conforme solicitado por Enebras Projetos 
de Usinas Hidrelétricas Ltda., Frigorífico Nutribras S.A., Enebras Tecnologia Industrial, Coprel Cooperativa 
de Geração e Desenvolvimento Social Ltda e Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Social 
Ltda., bem como o encaminhamento de documento à Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do 
Rio Grande do Sul – SEMA/RS, para emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o Interessado 
requeira o Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos competentes. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
16. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
17. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à PCH Atafona sob a titularidade de Enebras Projetos de Usinas 
Hidrelétricas Ltda., Frigorífico Nutribras S.A., Enebras Tecnologia Industrial, Coprel Cooperativa de 
Geração e Desenvolvimento Social Ltda e Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Social 
Ltda.. 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
18. Emitir o Despacho. 
 
(Assinado digitalmente) 
DENESMAR GOMES PIMENTA 
Especialista em Regulação 
(Assinado digitalmente) 
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO 
Analista Administrativo 
 
 
De acordo: 
 
 
(Assinado digitalmente) 
RENATO MARQUES BATISTA 
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração
MESES  Jan  Fev  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez
  2,25  2,25  0,24  0,24  0,24  0,24  0,24  0,24  0,24  0,24  2,25  2,25

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Atafona 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1942 
100,75 
68,23 
135,91 
89,80 
247,33 
220,53 
118,95 
179,02 
149,88 
216,54 
79,31 
51,64 
1943 
29,72 
30,54 
30,53 
27,03 
123,80 
193,62 
154,31 
112,03 
156,88 
108,96 
57,45 
47,23 
1944 
41,11 
35,11 
32,94 
26,33 
29,65 
124,00 
65,14 
39,54 
50,05 
82,61 
47,07 
22,39 
1945 
16,61 
12,99 
12,40 
10,17 
21,78 
16,11 
51,04 
78,90 
120,33 
58,47 
32,77 
53,89 
1946 
164,65 
132,36 
55,71 
48,82 
68,61 
114,93 
144,23 
77,14 
55,86 
114,79 
78,14 
118,68 
1947 
116,24 
52,92 
46,79 
62,12 
284,42 
248,54 
127,72 
101,52 
137,55 
104,05 
48,93 
140,90 
1948 
55,78 
63,41 
42,04 
195,90 
162,69 
184,92 
197,08 
159,34 
173,76 
223,42 
150,65 
61,40 
1949 
55,61 
27,80 
45,40 
52,31 
28,68 
119,89 
116,99 
85,36 
173,21 
175,51 
71,51 
38,00 
1950 
36,79 
29,71 
38,25 
38,54 
79,41 
163,95 
138,83 
278,82 
173,44 
300,30 
152,70 
145,48 
1951 
64,78 
65,91 
66,47 
34,29 
29,81 
33,96 
29,77 
20,39 
25,48 
268,82 
257,98 
93,15 
1952 
53,51 
49,56 
26,93 
32,11 
23,03 
194,49 
157,69 
75,90 
82,02 
203,93 
90,93 
47,85 
1953 
76,38 
54,68 
32,02 
29,91 
85,99 
193,00 
103,21 
138,75 
516,89 
439,00 
162,63 
91,74 
1954 
101,95 
75,97 
75,65 
138,76 
88,78 
237,08 
348,94 
194,90 
428,97 
559,68 
174,76 
128,07 
1955 
76,46 
69,28 
68,62 
151,69 
286,67 
286,02 
260,83 
144,96 
113,17 
225,87 
74,71 
47,90 
1956 
87,40 
63,62 
29,96 
335,23 
161,34 
103,94 
124,45 
155,27 
132,19 
76,71 
37,05 
34,15 
1957 
101,70 
54,37 
35,44 
36,18 
46,41 
51,75 
109,72 
146,93 
259,37 
127,64 
209,56 
79,75 
1958 
48,82 
48,05 
51,09 
37,43 
33,76 
48,29 
90,35 
203,92 
109,90 
204,81 
113,14 
255,55 
1959 
78,62 
112,38 
138,70 
258,72 
209,29 
260,17 
212,08 
173,34 
269,28 
358,51 
128,85 
60,89 
1960 
45,41 
48,54 
30,88 
33,94 
25,50 
69,84 
59,55 
74,70 
219,51 
179,99 
109,55 
60,98 
1961 
92,02 
52,65 
160,49 
213,75 
113,04 
212,98 
237,96 
149,10 
444,62 
519,80 
271,33 
116,17 
1962 
72,38 
39,80 
37,67 
38,58 
73,70 
40,49 
53,95 
53,54 
48,43 
35,43 
34,97 
24,47 
1963 
55,29 
55,25 
35,54 
32,93 
34,96 
64,37 
53,02 
89,13 
255,00 
360,14 
443,48 
233,31 
1964 
73,26 
54,43 
39,42 
147,28 
76,15 
50,92 
53,21 
192,99 
247,47 
124,87 
64,65 
45,77 
1965 
39,79 
51,44 
34,07 
76,06 
66,92 
39,82 
72,51 
321,29 
471,28 
210,42 
114,51 
193,09 
1966 
160,01 
161,03 
139,40 
79,60 
50,91 
118,07 
133,47 
252,12 
289,88 
395,57 
182,45 
160,12 
1967 
86,47 
66,04 
85,97 
43,19 
38,16 
64,80 
133,03 
236,62 
392,45 
139,98 
81,54 
54,30 
1968 
43,29 
38,88 
27,42 
32,55 
28,82 
31,38 
79,36 
31,41 
58,55 
72,16 
96,60 
59,09 
1969 
152,21 
143,44 
67,32 
57,16 
71,60 
93,69 
61,66 
70,14 
54,87 
41,31 
106,71 
50,90 
1970 
72,25 
34,08 
41,33 
30,05 
104,22 
237,19 
187,61 
119,57 
89,81 
154,52 
54,16 
122,96 
1971 
108,71 
85,08 
209,15 
125,61 
137,66 
213,70 
260,18 
272,72 
119,22 
73,36 
45,09 
37,09 
1972 
38,56 
62,19 
38,20 
67,87 
66,57 
852,27 
291,69 
564,52 
402,52 
188,83 
261,15 
321,60 
1973 
203,20 
183,46 
108,24 
99,04 
266,66 
207,91 
435,17 
451,93 
383,08 
203,90 
94,85 
184,10 
1974 
179,09 
115,91 
69,72 
46,40 
73,30 
210,69 
99,36 
95,79 
78,54 
45,91 
52,10 
140,07 
1975 
73,54 
92,21 
118,73 
150,59 
106,16 
167,87 
116,20 
272,49 
302,56 
203,46 
166,33 
130,20 
1976 
192,95 
117,38 
74,91 
50,29 
44,37 
64,87 
67,04 
130,96 
102,13 
74,42 
143,27 
114,34 
1977 
152,71 
103,86 
57,81 
59,19 
51,06 
149,82 
180,00 
287,88 
189,66 
85,92 
153,22 
211,15 
1978 
70,26 
44,90 
44,22 
24,53 
22,22 
34,94 
135,10 
149,92 
108,36 
54,17 
217,14 
104,70 
1979 
45,32 
41,89 
46,29 
70,04 
81,26 
58,22 
160,97 
215,33 
142,54 
614,28 
231,85 
262,93 
1980 
115,93 
53,66 
49,17 
41,81 
189,18 
65,52 
74,71 
169,96 
219,27 
211,04 
293,23 
198,91 
1981 
112,15 
154,68 
42,52 
43,91 
36,42 
49,19 
34,86 
28,40 
108,72 
63,04 
60,62 
89,91 
1982 
41,38 
40,28 
32,70 
25,19 
31,60 
138,12 
187,35 
235,99 
213,33 
388,32 
591,29 
164,47 
1983 
87,21 
216,93 
219,85 
295,97 
799,89 
324,07 
690,11 
416,23 
192,30 
211,96 
175,70 
73,24 
1984 
124,08 
129,68 
59,41 
93,07 
339,80 
286,35 
387,27 
287,18 
256,52 
283,78 
162,43 
84,45 
1985 
52,64 
103,52 
85,37 
215,05 
254,04 
193,77 
220,34 
426,60 
318,04 
128,78 
62,45 
39,08 
1986 
36,47 
40,68 
84,71 
310,43 
155,86 
164,04 
250,91 
228,87 
138,08 
113,01 
436,75 
207,22
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Atafona                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1942  100,75  68,23  135,91  89,80  247,33  220,53  118,95  179,02  149,88  216,54  79,31  51,64
1943  29,72  30,54  30,53  27,03  123,80  193,62  154,31  112,03  156,88  108,96  57,45  47,23
1944  41,11  35,11  32,94  26,33  29,65  124,00  65,14  39,54  50,05  82,61  47,07  22,39
1945  16,61  12,99  12,40  10,17  21,78  16,11  51,04  78,90  120,33  58,47  32,77  53,89
1946  164,65  132,36  55,71  48,82  68,61  114,93  144,23  77,14  55,86  114,79  78,14  118,68
1947  116,24  52,92  46,79  62,12  284,42  248,54  127,72  101,52  137,55  104,05  48,93  140,90
1948  55,78  63,41  42,04  195,90  162,69  184,92  197,08  159,34  173,76  223,42  150,65  61,40
1949  55,61  27,80  45,40  52,31  28,68  119,89  116,99  85,36  173,21  175,51  71,51  38,00
1950  36,79  29,71  38,25  38,54  79,41  163,95  138,83  278,82  173,44  300,30  152,70  145,48
1951  64,78  65,91  66,47  34,29  29,81  33,96  29,77  20,39  25,48  268,82  257,98  93,15
1952  53,51  49,56  26,93  32,11  23,03  194,49  157,69  75,90  82,02  203,93  90,93  47,85
1953  76,38  54,68  32,02  29,91  85,99  193,00  103,21  138,75  516,89  439,00  162,63  91,74
1954  101,95  75,97  75,65  138,76  88,78  237,08  348,94  194,90  428,97  559,68  174,76  128,07
1955  76,46  69,28  68,62  151,69  286,67  286,02  260,83  144,96  113,17  225,87  74,71  47,90
1956  87,40  63,62  29,96  335,23  161,34  103,94  124,45  155,27  132,19  76,71  37,05  34,15
1957  101,70  54,37  35,44  36,18  46,41  51,75  109,72  146,93  259,37  127,64  209,56  79,75
1958  48,82  48,05  51,09  37,43  33,76  48,29  90,35  203,92  109,90  204,81  113,14  255,55
1959  78,62  112,38  138,70  258,72  209,29  260,17  212,08  173,34  269,28  358,51  128,85  60,89
1960  45,41  48,54  30,88  33,94  25,50  69,84  59,55  74,70  219,51  179,99  109,55  60,98
1961  92,02  52,65  160,49  213,75  113,04  212,98  237,96  149,10  444,62  519,80  271,33  116,17
1962  72,38  39,80  37,67  38,58  73,70  40,49  53,95  53,54  48,43  35,43  34,97  24,47
1963  55,29  55,25  35,54  32,93  34,96  64,37  53,02  89,13  255,00  360,14  443,48  233,31
1964  73,26  54,43  39,42  147,28  76,15  50,92  53,21  192,99  247,47  124,87  64,65  45,77
1965  39,79  51,44  34,07  76,06  66,92  39,82  72,51  321,29  471,28  210,42  114,51  193,09
1966  160,01  161,03  139,40  79,60  50,91  118,07  133,47  252,12  289,88  395,57  182,45  160,12
1967  86,47  66,04  85,97  43,19  38,16  64,80  133,03  236,62  392,45  139,98  81,54  54,30
1968  43,29  38,88  27,42  32,55  28,82  31,38  79,36  31,41  58,55  72,16  96,60  59,09
1969  152,21  143,44  67,32  57,16  71,60  93,69  61,66  70,14  54,87  41,31  106,71  50,90
1970  72,25  34,08  41,33  30,05  104,22  237,19  187,61  119,57  89,81  154,52  54,16  122,96
1971  108,71  85,08  209,15  125,61  137,66  213,70  260,18  272,72  119,22  73,36  45,09  37,09
1972  38,56  62,19  38,20  67,87  66,57  852,27  291,69  564,52  402,52  188,83  261,15  321,60
1973  203,20  183,46  108,24  99,04  266,66  207,91  435,17  451,93  383,08  203,90  94,85  184,10
1974  179,09  115,91  69,72  46,40  73,30  210,69  99,36  95,79  78,54  45,91  52,10  140,07
1975  73,54  92,21  118,73  150,59  106,16  167,87  116,20  272,49  302,56  203,46  166,33  130,20
1976  192,95  117,38  74,91  50,29  44,37  64,87  67,04  130,96  102,13  74,42  143,27  114,34
1977  152,71  103,86  57,81  59,19  51,06  149,82  180,00  287,88  189,66  85,92  153,22  211,15
1978  70,26  44,90  44,22  24,53  22,22  34,94  135,10  149,92  108,36  54,17  217,14  104,70
1979  45,32  41,89  46,29  70,04  81,26  58,22  160,97  215,33  142,54  614,28  231,85  262,93
1980  115,93  53,66  49,17  41,81  189,18  65,52  74,71  169,96  219,27  211,04  293,23  198,91
1981  112,15  154,68  42,52  43,91  36,42  49,19  34,86  28,40  108,72  63,04  60,62  89,91
1982  41,38  40,28  32,70  25,19  31,60  138,12  187,35  235,99  213,33  388,32  591,29  164,47
1983  87,21  216,93  219,85  295,97  799,89  324,07  690,11  416,23  192,30  211,96  175,70  73,24
1984  124,08  129,68  59,41  93,07  339,80  286,35  387,27  287,18  256,52  283,78  162,43  84,45
1985  52,64  103,52  85,37  215,05  254,04  193,77  220,34  426,60  318,04  128,78  62,45  39,08
1986  36,47  40,68  84,71  310,43  155,86  164,04  250,91  228,87  138,08  113,01  436,75  207,22

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Atafona 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1987 
146,70 
130,37 
68,87 
381,03 
351,34 
214,77 
625,33 
308,28 
215,59 
181,12 
146,03 
70,42 
1988 
60,90 
96,59 
44,46 
86,19 
80,90 
96,71 
67,03 
51,28 
286,83 
164,12 
146,37 
80,35 
1989 
147,35 
104,11 
60,82 
73,22 
68,25 
60,37 
294,91 
160,39 
750,93 
264,61 
142,60 
92,04 
1990 
135,04 
83,79 
86,47 
291,73 
227,10 
620,79 
277,86 
128,16 
457,33 
397,86 
337,33 
169,62 
1991 
81,33 
59,78 
45,43 
46,81 
38,76 
213,64 
114,89 
126,76 
72,74 
99,46 
54,44 
122,15 
1992 
109,25 
148,12 
125,77 
141,73 
808,34 
450,51 
276,77 
192,30 
237,54 
192,91 
166,70 
111,36 
1993 
161,97 
100,76 
142,31 
75,34 
156,32 
225,53 
319,90 
132,48 
101,19 
157,87 
325,78 
342,87 
1994 
115,90 
298,75 
132,22 
196,89 
239,03 
332,68 
402,55 
179,56 
207,05 
231,98 
251,45 
183,55 
1995 
221,68 
103,06 
94,28 
54,73 
46,90 
61,06 
82,34 
75,84 
57,89 
212,61 
70,91 
67,94 
1996 
187,07 
288,62 
121,39 
136,27 
68,67 
112,17 
212,12 
138,36 
163,95 
136,87 
135,84 
124,09 
1997 
74,88 
89,87 
53,70 
42,09 
46,72 
112,59 
80,47 
240,99 
118,86 
845,44 
808,66 
266,35 
1998 
251,83 
447,93 
255,86 
325,97 
397,81 
193,31 
214,25 
411,92 
326,24 
275,97 
120,50 
89,13 
1999 
69,11 
73,33 
48,83 
79,80 
103,62 
170,52 
232,65 
128,93 
216,14 
262,49 
125,23 
75,91 
2000 
72,21 
54,08 
65,50 
80,34 
72,54 
200,96 
213,83 
116,86 
120,41 
407,05 
207,68 
151,47 
2001 
326,69 
191,27 
113,60 
146,37 
199,50 
116,21 
132,72 
77,10 
90,58 
231,14 
112,40 
79,86 
2002 
70,18 
63,07 
56,89 
97,43 
227,96 
339,35 
224,55 
333,55 
414,14 
712,20 
395,12 
531,15 
2003 
288,76 
207,12 
164,85 
107,48 
167,38 
127,13 
163,09 
97,76 
83,46 
101,27 
143,90 
637,86 
2004 
182,07 
96,33 
59,81 
53,21 
74,16 
91,35 
135,13 
75,96 
84,38 
100,93 
156,02 
112,80 
2005 
72,28 
51,11 
40,72 
101,70 
288,78 
458,83 
207,82 
149,15 
185,42 
460,65 
181,31 
111,96 
2006 
82,76 
54,20 
65,91 
67,07 
46,43 
77,23 
110,23 
123,29 
111,58 
124,12 
239,89 
181,00 
2007 
139,88 
78,19 
63,25 
131,05 
251,32 
117,06 
172,75 
118,76 
287,49 
279,25 
272,98 
113,26 
2008 
68,08 
48,43 
39,82 
36,85 
53,51 
144,85 
100,23 
135,82 
94,52 
360,54 
303,14 
113,71 
2009 
79,51 
69,87 
45,40 
27,10 
32,89 
50,64 
99,53 
300,80 
397,01 
232,46 
493,87 
384,77 
2010 
231,91 
189,65 
99,65 
121,63 
175,69 
196,63 
283,55 
152,67 
282,56 
144,56 
93,64 
208,04 
2011 
104,28 
158,45 
288,35 
327,40 
213,32 
263,48 
419,14 
333,41 
143,37 
123,69 
112,07 
54,74 
2012 
40,95 
28,99 
30,20 
22,73 
20,67 
26,71 
69,51 
61,11 
101,86 
365,16 
191,07 
242,72 
2013 
241,94 
104,02 
132,32 
142,09 
110,40 
100,35 
129,94 
182,38 
167,25 
129,89 
106,17 
116,43 
2014 
175,20 
76,74 
92,77 
139,26 
231,35 
513,48 
422,53 
189,08 
269,54 
395,17 
198,38 
128,62 
2015 
304,76 
208,61 
114,36 
171,71 
176,13 
259,14 
514,86 
201,94 
172,04 
242,94 
297,59 
688,68 
2016 
238,64 
187,88 
193,30 
285,64 
197,78 
110,51 
112,88 
128,59 
126,66 
301,31 
230,02 
119,61 
2017 
308,15 
123,44 
161,80 
400,12 
587,91 
809,85 
178,21 
146,28 
96,12 
289,52 
233,21 
143,47 
2018 
195,93 
133,19 
119,33 
98,32 
123,01 
119,83 
129,90 
99,03 
189,32 
184,32 
348,17 
219,18 
2019 
209,68 
129,49 
217,05 
133,80 
328,98 
186,50 
153,83 
100,28 
92,12 
154,14 
327,91 
99,77 
2020 
80,60 
47,71 
29,52 
24,13 
48,85 
120,12 
658,69 
251,59 
201,25 
228,10 
181,44 
144,08
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Atafona                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1987  146,70  130,37  68,87  381,03  351,34  214,77  625,33  308,28  215,59  181,12  146,03  70,42
1988  60,90  96,59  44,46  86,19  80,90  96,71  67,03  51,28  286,83  164,12  146,37  80,35
1989  147,35  104,11  60,82  73,22  68,25  60,37  294,91  160,39  750,93  264,61  142,60  92,04
1990  135,04  83,79  86,47  291,73  227,10  620,79  277,86  128,16  457,33  397,86  337,33  169,62
1991  81,33  59,78  45,43  46,81  38,76  213,64  114,89  126,76  72,74  99,46  54,44  122,15
1992  109,25  148,12  125,77  141,73  808,34  450,51  276,77  192,30  237,54  192,91  166,70  111,36
1993  161,97  100,76  142,31  75,34  156,32  225,53  319,90  132,48  101,19  157,87  325,78  342,87
1994  115,90  298,75  132,22  196,89  239,03  332,68  402,55  179,56  207,05  231,98  251,45  183,55
1995  221,68  103,06  94,28  54,73  46,90  61,06  82,34  75,84  57,89  212,61  70,91  67,94
1996  187,07  288,62  121,39  136,27  68,67  112,17  212,12  138,36  163,95  136,87  135,84  124,09
1997  74,88  89,87  53,70  42,09  46,72  112,59  80,47  240,99  118,86  845,44  808,66  266,35
1998  251,83  447,93  255,86  325,97  397,81  193,31  214,25  411,92  326,24  275,97  120,50  89,13
1999  69,11  73,33  48,83  79,80  103,62  170,52  232,65  128,93  216,14  262,49  125,23  75,91
2000  72,21  54,08  65,50  80,34  72,54  200,96  213,83  116,86  120,41  407,05  207,68  151,47
2001  326,69  191,27  113,60  146,37  199,50  116,21  132,72  77,10  90,58  231,14  112,40  79,86
2002  70,18  63,07  56,89  97,43  227,96  339,35  224,55  333,55  414,14  712,20  395,12  531,15
2003  288,76  207,12  164,85  107,48  167,38  127,13  163,09  97,76  83,46  101,27  143,90  637,86
2004  182,07  96,33  59,81  53,21  74,16  91,35  135,13  75,96  84,38  100,93  156,02  112,80
2005  72,28  51,11  40,72  101,70  288,78  458,83  207,82  149,15  185,42  460,65  181,31  111,96
2006  82,76  54,20  65,91  67,07  46,43  77,23  110,23  123,29  111,58  124,12  239,89  181,00
2007  139,88  78,19  63,25  131,05  251,32  117,06  172,75  118,76  287,49  279,25  272,98  113,26
2008  68,08  48,43  39,82  36,85  53,51  144,85  100,23  135,82  94,52  360,54  303,14  113,71
2009  79,51  69,87  45,40  27,10  32,89  50,64  99,53  300,80  397,01  232,46  493,87  384,77
2010  231,91  189,65  99,65  121,63  175,69  196,63  283,55  152,67  282,56  144,56  93,64  208,04
2011  104,28  158,45  288,35  327,40  213,32  263,48  419,14  333,41  143,37  123,69  112,07  54,74
2012  40,95  28,99  30,20  22,73  20,67  26,71  69,51  61,11  101,86  365,16  191,07  242,72
2013  241,94  104,02  132,32  142,09  110,40  100,35  129,94  182,38  167,25  129,89  106,17  116,43
2014  175,20  76,74  92,77  139,26  231,35  513,48  422,53  189,08  269,54  395,17  198,38  128,62
2015  304,76  208,61  114,36  171,71  176,13  259,14  514,86  201,94  172,04  242,94  297,59  688,68
2016  238,64  187,88  193,30  285,64  197,78  110,51  112,88  128,59  126,66  301,31  230,02  119,61
2017  308,15  123,44  161,80  400,12  587,91  809,85  178,21  146,28  96,12  289,52  233,21  143,47
2018  195,93  133,19  119,33  98,32  123,01  119,83  129,90  99,03  189,32  184,32  348,17  219,18
2019  209,68  129,49  217,05  133,80  328,98  186,50  153,83  100,28  92,12  154,14  327,91  99,77
2020  80,60  47,71  29,52  24,13  48,85  120,12  658,69  251,59  201,25  228,10  181,44  144,08