AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 
DESPACHO Nº 1.234, DE 6 DE MAIO DE 2022 
 
 
Texto Original 
 
O SUPERINTENDENTE DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DE TRANSMISSÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso das atribuições delegadas 
pela Portaria ANEEL nº 3.926, de 29 de março de 2016, alterada pela Portaria ANEEL nº 6.619, de 15 de 
dezembro de 2020, e considerando o que consta do Processo nº 48500.004331/2022-28, decide autorizar 
a implantação de reforços em instalações sob responsabilidade da FURNAS - Centrais Elétricas S.A., 
conforme Anexo, com prazo para início da operação comercial a contar da data de publicação deste 
Despacho. 
 
 
 
 
IVO SECHI NAZARENO

Anexo 
 
Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-
dade (*) 
Prazo (**) 
FURNAS 
0000998/2021 
BANDEIRANTES 
230 
Substituição de 3 transformadores de 
corrente (associado ao DJ7362) por 
superação de corrente nominal. A 
superação 
ocorre 
devido 
ao 
recondutoramento 
da 
LT 
230 
kV 
Bandeirantes 
- 
Anhanguera 
C1 
Capacidade nominal de corrente (A): 
3150 A; Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA. Funções do TC: 
Medição e Proteção. 
01/10/2023 
30 
FURNAS 
0000993/2021 
BANDEIRANTES 
230 
Substituição de seccionadora SC7361 
por superação de corrente nominal. A 
superação 
ocorre 
devido 
ao 
recondutoramento 
da 
LT 
230 
kV 
Bandeirantes 
- 
Anhanguera 
C1 
Capacidade nominal de corrente (A): 
3150 A; Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA. 
01/10/2023 
30 
FURNAS 
0000994/2021 
BANDEIRANTES 
230 
Substituição de seccionadora SC7363 
por superação de corrente nominal. A 
superação 
ocorre 
devido 
ao 
recondutoramento 
da 
LT 
230 
kV 
Bandeirantes 
- 
Anhanguera 
C1 
Capacidade nominal de corrente (A): 
3150 A; Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA. 
01/10/2023 
30 
FURNAS 
0000995/2021 
BANDEIRANTES 
230 
Substituição de seccionadora SC7365 
por superação de corrente nominal. A 
superação 
ocorre 
devido 
ao 
recondutoramento 
da 
LT 
230 
kV 
Bandeirantes 
- 
Anhanguera 
C1 
Capacidade nominal de corrente (A): 
3150 A; Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA. 
01/10/2023 
30 
FURNAS 
0000996/2021 
BANDEIRANTES 
230 
Substituição de seccionadora SC7367 
por superação de corrente nominal. A 
superação 
ocorre 
devido 
ao 
recondutoramento 
da 
LT 
230 
kV 
Bandeirantes 
- 
Anhanguera 
C1 
Capacidade nominal de corrente (A): 
3150 A; Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA. 
01/10/2023 
30 
FURNAS 
0000997/2021 
BANDEIRANTES 
230 
Substituição de seccionadora SC7369 
por superação de corrente nominal. A 
superação 
ocorre 
devido 
ao 
recondutoramento 
da 
LT 
230 
kV 
Bandeirantes 
- 
Anhanguera 
C1 
Capacidade nominal de corrente (A): 
3150 A; Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA. 
01/10/2023 
30
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-
dade (*)  Prazo (**)
FURNAS  0000998/2021  BANDEIRANTES  230  Substituição de 3 transformadores de
corrente (associado ao DJ7362) por
superação de corrente nominal. A
superação ocorre devido ao
recondutoramento da LT 230 kV
Bandeirantes - Anhanguera C1
Capacidade nominal de corrente (A):
3150 A; Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA. Funções do TC:
Medição e Proteção.  01/10/2023  30
FURNAS  0000993/2021  BANDEIRANTES  230  Substituição de seccionadora SC7361
por superação de corrente nominal. A
superação ocorre devido ao
recondutoramento da LT 230 kV
Bandeirantes - Anhanguera C1
Capacidade nominal de corrente (A):
3150 A; Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA.  01/10/2023  30
FURNAS  0000994/2021  BANDEIRANTES  230  Substituição de seccionadora SC7363
por superação de corrente nominal. A
superação ocorre devido ao
recondutoramento da LT 230 kV
Bandeirantes - Anhanguera C1
Capacidade nominal de corrente (A):
3150 A; Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA.  01/10/2023  30
FURNAS  0000995/2021  BANDEIRANTES  230  Substituição de seccionadora SC7365
por superação de corrente nominal. A
superação ocorre devido ao
recondutoramento da LT 230 kV
Bandeirantes - Anhanguera C1
Capacidade nominal de corrente (A):
3150 A; Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA.  01/10/2023  30
FURNAS  0000996/2021  BANDEIRANTES  230  Substituição de seccionadora SC7367
por superação de corrente nominal. A
superação ocorre devido ao
recondutoramento da LT 230 kV
Bandeirantes - Anhanguera C1
Capacidade nominal de corrente (A):
3150 A; Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA.  01/10/2023  30
FURNAS  0000997/2021  BANDEIRANTES  230  Substituição de seccionadora SC7369
por superação de corrente nominal. A
superação ocorre devido ao
recondutoramento da LT 230 kV
Bandeirantes - Anhanguera C1
Capacidade nominal de corrente (A):
3150 A; Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA.  01/10/2023  30

Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-
dade (*) 
Prazo (**) 
FURNAS 
0001004/2021 
BANDEIRANTES 
230 
Substituição de 3 transformadores de 
corrente (associado ao DJ7372)por 
superação de corrente nominal. A 
superação 
ocorre 
devido 
ao 
recondutoramento 
da 
LT 
230 
kV 
Bandeirantes 
- 
Anhanguera 
C2 
Capacidade nominal de corrente (A): 
3150 A; Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA. Funções do TC: 
Medição e Proteção. 
01/10/2023 
30 
FURNAS 
0000999/2021 
BANDEIRANTES 
230 
Substituição de seccionadora SC7371 
por superação de corrente nominal. A 
superação 
ocorre 
devido 
ao 
recondutoramento 
da 
LT 
230 
kV 
Bandeirantes 
- 
Anhanguera 
C2 
Capacidade nominal de corrente (A): 
3150 A; Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA. 
01/10/2023 
30 
FURNAS 
0001000/2021 
BANDEIRANTES 
230 
Substituição de seccionadora SC7373 
por superação de corrente nominal. A 
superação 
ocorre 
devido 
ao 
recondutoramento 
da 
LT 
230 
kV 
Bandeirantes 
- 
Anhanguera 
C2 
Capacidade nominal de corrente (A): 
3150 A; Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA. 
01/10/2023 
30 
FURNAS 
0001001/2021 
BANDEIRANTES 
230 
Substituição de seccionadora SC7375 
por superação de corrente nominal. A 
superação 
ocorre 
devido 
ao 
recondutoramento 
da 
LT 
230 
kV 
Bandeirantes 
- 
Anhanguera 
C2 
Capacidade nominal de corrente (A): 
3150 A; Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA. 
01/10/2023 
30 
FURNAS 
0001002/2021 
BANDEIRANTES 
230 
Substituição de seccionadora SC7377 
por superação de corrente nominal. A 
superação 
ocorre 
devido 
ao 
recondutoramento 
da 
LT 
230 
kV 
Bandeirantes 
- 
Anhanguera 
C2 
Capacidade nominal de corrente (A): 
3150 A; Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA. 
01/10/2023 
30 
FURNAS 
0001003/2021 
BANDEIRANTES 
230 
Substituição de seccionadora SC7379 
por superação de corrente nominal. A 
superação 
ocorre 
devido 
ao 
recondutoramento 
da 
LT 
230 
kV 
Bandeirantes 
- 
Anhanguera 
C2 
Capacidade nominal de corrente (A): 
3150 A; Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA. 
01/10/2023 
30
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-
dade (*)  Prazo (**)
FURNAS  0001004/2021  BANDEIRANTES  230  Substituição de 3 transformadores de
corrente (associado ao DJ7372)por
superação de corrente nominal. A
superação ocorre devido ao
recondutoramento da LT 230 kV
Bandeirantes - Anhanguera C2
Capacidade nominal de corrente (A):
3150 A; Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA. Funções do TC:
Medição e Proteção.  01/10/2023  30
FURNAS  0000999/2021  BANDEIRANTES  230  Substituição de seccionadora SC7371
por superação de corrente nominal. A
superação ocorre devido ao
recondutoramento da LT 230 kV
Bandeirantes - Anhanguera C2
Capacidade nominal de corrente (A):
3150 A; Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA.  01/10/2023  30
FURNAS  0001000/2021  BANDEIRANTES  230  Substituição de seccionadora SC7373
por superação de corrente nominal. A
superação ocorre devido ao
recondutoramento da LT 230 kV
Bandeirantes - Anhanguera C2
Capacidade nominal de corrente (A):
3150 A; Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA.  01/10/2023  30
FURNAS  0001001/2021  BANDEIRANTES  230  Substituição de seccionadora SC7375
por superação de corrente nominal. A
superação ocorre devido ao
recondutoramento da LT 230 kV
Bandeirantes - Anhanguera C2
Capacidade nominal de corrente (A):
3150 A; Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA.  01/10/2023  30
FURNAS  0001002/2021  BANDEIRANTES  230  Substituição de seccionadora SC7377
por superação de corrente nominal. A
superação ocorre devido ao
recondutoramento da LT 230 kV
Bandeirantes - Anhanguera C2
Capacidade nominal de corrente (A):
3150 A; Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA.  01/10/2023  30
FURNAS  0001003/2021  BANDEIRANTES  230  Substituição de seccionadora SC7379
por superação de corrente nominal. A
superação ocorre devido ao
recondutoramento da LT 230 kV
Bandeirantes - Anhanguera C2
Capacidade nominal de corrente (A):
3150 A; Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA.  01/10/2023  30

Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-
dade (*) 
Prazo (**) 
FURNAS 
0001009/2021 
BANDEIRANTES 
230 
Substituição de 3 transformadores de 
corrente (associado ao DJ702 - barra 7A) 
por superação de corrente nominal. A 
superação 
ocorre 
devido 
ao 
recondutoramento das LT 230 kV 
Bandeirantes - Anhanguera C1 e C2 
Capacidade nominal de corrente (A): 
3150 A; Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA. Funções do TC: 
Medição e Proteção. 
09/06/2023 
30 
FURNAS 
0001011/2021 
BANDEIRANTES 
230 
Substituição de 3 transformadores de 
corrente (associado ao DJ702 - barra 7B) 
por superação de corrente nominal. A 
superação 
ocorre 
devido 
ao 
recondutoramento das LT 230 kV 
Bandeirantes - Anhanguera C1 e C2 
Capacidade nominal de corrente (A): 
3150 A; Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA. Funções do TC: 
Medição e Proteção. 
09/06/2023 
30 
FURNAS 
0001005/2021 
BANDEIRANTES 
230 
Substituição de seccionadora SC701 por 
superação de corrente nominal. A 
superação 
ocorre 
devido 
ao 
recondutoramento das LT 230 kV 
Bandeirantes - Anhanguera C1 e C2 
Capacidade nominal de corrente (A): 
3150 A; Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA. 
09/06/2023 
30 
FURNAS 
0001007/2021 
BANDEIRANTES 
230 
Substituição de seccionadora SC703 por 
superação de corrente nominal. A 
superação 
ocorre 
devido 
ao 
recondutoramento das LT 230 kV 
Bandeirantes - Anhanguera C1 e C2 
Capacidade nominal de corrente (A): 
3150 A; Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA. 
09/06/2023 
30 
FURNAS 
0008089/2021 
BRAS. SUL 
230 
Instalação de TPC, fase B, sendo 
necessários passagem e interligação de 
cabo de proteção e controle; interligação 
à malha de terra; extensão da canaleta; 
dentre outros serviços. 
Imediata 
30 
FURNAS 
0008094/2021 
BRAS. SUL 
230 
Instalação de TPC, fase C, sendo 
necessários passagem e interligação de 
cabo de proteção e controle; interligação 
à malha de terra; extensão da canaleta; 
dentre outros serviços. 
Imediata 
30 
FURNAS 
0007539/2021 
POCOS CALDAS 
500 
Instalação de Transformador de Potencial 
DCP 500 KV-Fase A. Funções do TP: 
Medição. 
Imediata 
30 
FURNAS 
0007546/2021 
POCOS CALDAS 
500 
Instalação de Transformador de Potencial 
DCP 500 KV-Fase C. Funções do TP: 
Medição. 
Imediata 
30 
* A obra não pode receber Termo de Liberação ou constar nos relatórios de integração de reforços sem receita prévia do ONS 
com data de entrada em operação comercial anterior a sua Data de Necessidade. 
** O Prazo pode ser apresentado em meses ou apresentado como data para entrada em operação comercial.
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-
dade (*)  Prazo (**)
FURNAS  0001009/2021  BANDEIRANTES  230  Substituição de 3 transformadores de
corrente (associado ao DJ702 - barra 7A)
por superação de corrente nominal. A
superação ocorre devido ao
recondutoramento das LT 230 kV
Bandeirantes - Anhanguera C1 e C2
Capacidade nominal de corrente (A):
3150 A; Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA. Funções do TC:
Medição e Proteção.  09/06/2023  30
FURNAS  0001011/2021  BANDEIRANTES  230  Substituição de 3 transformadores de
corrente (associado ao DJ702 - barra 7B)
por superação de corrente nominal. A
superação ocorre devido ao
recondutoramento das LT 230 kV
Bandeirantes - Anhanguera C1 e C2
Capacidade nominal de corrente (A):
3150 A; Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA. Funções do TC:
Medição e Proteção.  09/06/2023  30
FURNAS  0001005/2021  BANDEIRANTES  230  Substituição de seccionadora SC701 por
superação de corrente nominal. A
superação ocorre devido ao
recondutoramento das LT 230 kV
Bandeirantes - Anhanguera C1 e C2
Capacidade nominal de corrente (A):
3150 A; Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA.  09/06/2023  30
FURNAS  0001007/2021  BANDEIRANTES  230  Substituição de seccionadora SC703 por
superação de corrente nominal. A
superação ocorre devido ao
recondutoramento das LT 230 kV
Bandeirantes - Anhanguera C1 e C2
Capacidade nominal de corrente (A):
3150 A; Capacidade nominal de curto-
circuito (kA): 40 kA.  09/06/2023  30
FURNAS  0008089/2021  BRAS. SUL  230  Instalação de TPC, fase B, sendo
necessários passagem e interligação de
cabo de proteção e controle; interligação
à malha de terra; extensão da canaleta;
dentre outros serviços.  Imediata  30
FURNAS  0008094/2021  BRAS. SUL  230  Instalação de TPC, fase C, sendo
necessários passagem e interligação de
cabo de proteção e controle; interligação
à malha de terra; extensão da canaleta;
dentre outros serviços.  Imediata  30
FURNAS  0007539/2021  POCOS CALDAS  500  Instalação de Transformador de Potencial
DCP 500 KV-Fase A. Funções do TP:
Medição.  Imediata  30
FURNAS  0007546/2021  POCOS CALDAS  500  Instalação de Transformador de Potencial
DCP 500 KV-Fase C. Funções do TP:
Medição.  Imediata  30