A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.  
 
Nota Técnica nº 866/2016-SCG/ANEEL        
 
 
Em 02 de dezembro de 2016. 
 
 
Processo nº: 48500.005296/2011-10 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica Nova 1, com Registro Ativo e Aceite 
conferidos a PEC Energia S.A., por meio, respectivamente, 
dos Despachos nº 4.285, de 1º de novembro de 2011, e nº 
3.891, de 6 de dezembro de 2012, localizada no município 
de Buritis, estado de Minas Gerais. 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Nova 1, com 9.500 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos 
de Geração (CEG) PCH.PH.MG.037221-8.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos a PEC Energia S.A. (PEC 
Energia), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 4.285, de 1º de novembro de 2011, e nº 3.891, de 6 de 
dezembro de 2012, localizada no Ribeirão do Fetal, sub-bacia 43, na bacia hidrográfica do Rio São Francisco, no 
município de Buritis, estado de Minas Gerais. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 24 de junho de 2011, o Despacho n° 2.665 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio 
Ribeirão do Fetal, onde foram identificados 6 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Nova 1. 
 
 
3. 
Em 3 de novembro de 2011, por meio do Despacho nº 4.285, foi conferido o Registro Ativo a PEC 
Energia S.A., o qual foi Aceito em 7 de dezembro de 2012 por meio do Despacho nº 3.891. 
 
4. 
Em 31 de novembro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento.  
 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada por PEC Energia S.A. para emissão do Despacho de Registro de 
Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH Nova 
1. 
 
6. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado, 
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015: 
 
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o 
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não 
                                                          
1 Por meio da correspondência s/n, Documento nº 48513.026196/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 866/2016–SCG/ANEEL, de 02/12/2016 
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA, 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas 
do empreendimento. 
 
7. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
8. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 2.665, de 24 de junho de 2011. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Nova 1 
PCH Nova 1 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
15°19'58" S 
46°23'21" W 
15°19'46,01" S 
46°24'13,06" W 
NA Montante (m) 
615,00 
615,00 
NA Jusante (m) 
582,00 
582,14 
Queda Bruta (m) 
33,00 
32,86 
Área do Reservatório (km²) 
1,00 
0,28 
Potência (kW) 
7.800 
9.500 
Energia Média (kWméd) 
4.300,00 
4.960,00 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
18,6 
21,83 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Ribeirão do Fetal 
ESTADO: 
MG 
SUB-
BACIA: 
43 
DESPACHO: 
2.665 
DATA: 
24/06/2011 
AUTOR: 
Watermark Engenharia e Sistemas 
POTÊNCIA: 
57.200kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
6 (seis) 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Poldros 
15°19'10,37" S 
46°24'47,02" W 
645 
615 
6.700 
PB Aceito 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Nova 2 
15°20'8,3" S 
46°23'21,94" W 
582 
548,16 
10.500 
PB Aceito 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo.
  PCH Nova 1      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do Barramento      15°19'58" S
46°23'21" W      15°19'46,01" S
46°24'13,06" W    
NA Montante (m)      615,00      615,00    
NA Jusante (m)      582,00      582,14    
Queda Bruta (m)      33,00      32,86    
Área do Reservatório (km²)      1,00      0,28    
Potência (kW)      7.800      9.500    
Energia Média (kWméd)      4.300,00      4.960,00    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT      18,6      21,83    
NOME DO RIO:    Ribeirão do Fetal          ESTADO:        MG        SUB-
BACIA:      43
DESPACHO:    2.665          DATA:        24/06/2011              
AUTOR:    Watermark Engenharia e Sistemas                                
POTÊNCIA:    57.200kW          EIXOS
IDENTIFICADOS:        6 (seis)              
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                    
Aproveitamento a      Coordenadas da Casa de      NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  Condição  
montante      Força      (m)        (m)        (kW)        
Poldros    15°19'10,37" S
46°24'47,02" W      645        615        6.700      PB Aceito    
Aproveitamento a      Coordenadas do Limite      NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  Condição  
jusante      Máximo do Reservatório      (m)        (m)        (kW)        
Nova 2    15°20'8,3" S
46°23'21,94" W      582        548,16        10.500      PB Aceito    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 866/2016–SCG/ANEEL, de 02/12/2016 
9. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Prime Projetos e Consultoria Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Luciano Jorge Santos 
0720160054586 
10018/D-DF 
Responsável Geral do Projeto  
Sérgio Henrique Pineli 
0720120038509 
76684/D-MG 
Estudos cartográficos e topográficos 
Edson Benjamim Barbosa Filho 
0720160054576 506.1115960/D-SP 
Estudos geotécnicos 
Antonio Raimundo Santos Ribeiro Coimbra 
0720120045585 
2439/D-PA 
Estudos hidrológicos 
Danilo Jorge Santos 
0720160054567 
10195/D-DF 
Estudos energéticos 
Luciano Jorge Santos 
0720160054586 
10018/D-DF 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão remanescente 
 -  
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão Emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
10. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico. 
 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Projeto Básico é inferior, mas a empresa apresentou justificativas técnicas 
e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART): 
 
A alteração da queda bruta se deu pelo avanço dos estudos. Na etapa de inventário as usinas 
foram previstas para operação em cascata, não tendo sido instalada régua no canal de fuga para 
determinação da respectiva curva-chave.
Empresa Projetista:  Prime Projetos e Consultoria Ltda.      
Responsável Técnico    Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Luciano Jorge Santos  0720160054586    10018/D-DF  Responsável Geral do Projeto
Sérgio Henrique Pineli  0720120038509    76684/D-MG  Estudos cartográficos e topográficos
Edson Benjamim Barbosa Filho  0720160054576    506.1115960/D-SP  Estudos geotécnicos
Antonio Raimundo Santos Ribeiro Coimbra  0720120045585    2439/D-PA  Estudos hidrológicos
Danilo Jorge Santos  0720160054567    10195/D-DF  Estudos energéticos
Luciano Jorge Santos  0720160054586    10018/D-DF  Estruturas extravasoras
Tipo de licença    -
Número    -
Órgão emissor    -
Data de emissão    -
Validade    -
Vazão remanescente    -
Tipo de Licença    -
Número    -
Órgão Emissor    -
Data de emissão    -
Validade    -
Vazão de usos consuntivos    -
Queda e níveis operacionais  A queda do Projeto Básico é inferior, mas a empresa apresentou justificativas técnicas
e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART):
A alteração da queda bruta se deu pelo avanço dos estudos. Na etapa de inventário as usinas
foram previstas para operação em cascata, não tendo sido instalada régua no canal de fuga para
determinação da respectiva curva-chave.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 866/2016–SCG/ANEEL, de 02/12/2016 
 
Ou seja, na etapa de inventário o NA de jusante foi assumido como o valor da cota do reservatório 
da usina de jusante. 
 
Em síntese, as variações entre as fases de inventário e projeto básico foram pequenas e 
esperadas em função do avanço dos estudos.  
 
Em adição, a responsabilidade técnica geral pelo projeto básico, consolidada na ART nº 
0720160054586 (Engº Civil Luciano Jorge Santos, CREA nº 10018/D-DF), contempla todas as 
informações técnicas do projeto, incluindo a determinação de níveis operacionais e queda bruta.  
 
Nesse sentido, entendemos que todas as informações do projeto estão resguardadas pelos 
responsáveis técnicos de cada área e pelas ARTs emitidas. 
 
 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Nova 1 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
1.075,00 
NOME DO RIO DA USINA: 
Ribeirão do Fetal 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
43300000 
Fazenda Carvalho 
São Domingos 
3.170 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
43429998 
Arinos (Montante) 
Urucuia 
11.800 
43670000 
Vila Urucuia 
Urucuia 
18.600 
43880000 
Santo Inácio 
Urucuia 
23.800 
40990080 
Três Marias 
São Francisco 
50.600 
 -  
 -  
 -  
 -  
  
 
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
712,10 
TR (anos): 
1000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Terra/Concreto 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
LUCIANO JORGE SANTOS 
10018/D-DF 
Nº DA 
ART3 
0720160054586 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
43300000 
Fazenda Carvalho 
São Domingos 
3.170 
                                                          
3 Documento nº 48513.026196/2016-00-1 (ANEXO: 001)
  Ou seja, na etapa de inventário o NA de jusante foi assumido como o valor da cota do reservatório
da usina de jusante.
Em síntese, as variações entre as fases de inventário e projeto básico foram pequenas e
esperadas em função do avanço dos estudos.
Em adição, a responsabilidade técnica geral pelo projeto básico, consolidada na ART nº
0720160054586 (Engº Civil Luciano Jorge Santos, CREA nº 10018/D-DF), contempla todas as
informações técnicas do projeto, incluindo a determinação de níveis operacionais e queda bruta.
Nesse sentido, entendemos que todas as informações do projeto estão resguardadas pelos
responsáveis técnicos de cada área e pelas ARTs emitidas.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  1.075,00  NOME DO RIO DA USINA:    Ribeirão do Fetal  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
43300000  Fazenda Carvalho    São Domingos    3.170
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
43429998  Arinos (Montante)    Urucuia    11.800
43670000  Vila Urucuia    Urucuia    18.600
43880000  Santo Inácio    Urucuia    23.800
40990080  Três Marias    São Francisco    50.600
-  -    -    -
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    712,10    TR (anos):    1000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira Livre          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Terra/Concreto          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    LUCIANO JORGE SANTOS
10018/D-DF        Nº DA
ART3  0720160054586
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
43300000  Fazenda Carvalho    São Domingos    3.170    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 866/2016–SCG/ANEEL, de 02/12/2016 
 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
 
A potência de 9.500 kW é igual ou superior à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 3 turbinas de 3.265 kW e 3 geradores de potência unitária 
nominal de 3.519 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
 
11. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
12. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Nova 1 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
15°19'46,01" S 
46°24'13,06" W 
Coordenadas da casa de força 
15°20'5,87036" S 
46°23'19,61514" W 
Potência Instalada Total (kW) 
9.500 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência instalada por gerador (kVA) 
3.519 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,9 
Potência instalada por turbina (kW) 
3.265 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
4,62 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 
1,8 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
0,5 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
2,89 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
32,86 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,09 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
100 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0,44 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,00 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
 
13. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Nova 1 conforme solicitado por PEC Energia S.A., bem como o encaminhamento de documento
Estudos Energéticos  A potência de 9.500 kW é igual ou superior à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 3 turbinas de 3.265 kW e 3 geradores de potência unitária
nominal de 3.519 kVA, com 0,9 de fator de potência.
PCH Nova 1  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  15°19'46,01" S
46°24'13,06" W
Coordenadas da casa de força  15°20'5,87036" S
46°23'19,61514" W
Potência Instalada Total (kW)  9.500
Número de Unidades Geradoras  3
Potência instalada por gerador (kVA)  3.519
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,9
Potência instalada por turbina (kW)  3.265
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  4,62
Rendimento nominal por turbina (%)  93
Rendimento nominal por gerador (%)  97
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)  1,8
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  0,5
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  2,89
H : Queda bruta nominal (m)
b  32,86
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  0,09
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  100
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0,44
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,00
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 866/2016–SCG/ANEEL, de 02/12/2016 
à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad/MG, para fins da emissão da 
DRDH. O DRS-PCH também permite que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos 
órgãos competentes. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
14. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
15. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Nova 1 sob a titularidade de PEC Energia S.A. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
16. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável – Semad/MG, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
ALEXANDRE VASCONCELOS BORGES NETTO 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 866/2016–SCG/ANEEL, de 02/12/2016 
ANEXO 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Nova 1 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1931 
28,84 
56,18 
54,18 
35,85 
21,58 
15,25 
12,48 
10,40 
12,33 
12,63 
15,16 
18,42 
1932 
34,31 
29,38 
20,65 
13,36 
10,52 
9,19 
7,37 
5,99 
5,64 
10,70 
18,83 
40,15 
1933 
57,84 
25,10 
21,55 
17,09 
12,20 
9,59 
8,34 
7,14 
6,89 
10,58 
14,14 
41,37 
1934 
40,13 
15,67 
16,68 
12,48 
9,37 
6,86 
5,86 
5,18 
6,22 
5,28 
11,17 
18,57 
1935 
37,77 
53,56 
30,18 
31,56 
20,09 
14,50 
11,78 
9,90 
8,16 
10,00 
11,38 
19,89 
1936 
14,20 
14,32 
25,25 
19,77 
11,10 
7,78 
6,67 
5,90 
7,81 
7,24 
19,36 
24,39 
1937 
48,36 
49,44 
21,67 
16,20 
15,70 
10,67 
8,53 
6,86 
5,77 
12,90 
32,01 
69,22 
1938 
50,69 
36,35 
28,45 
18,95 
15,19 
11,59 
9,41 
9,00 
8,16 
10,77 
21,78 
46,53 
1939 
68,11 
56,55 
25,56 
20,47 
15,73 
11,84 
10,27 
8,56 
7,65 
12,17 
12,87 
21,26 
1940 
33,36 
41,06 
40,29 
16,97 
12,08 
9,06 
7,46 
6,38 
6,15 
9,16 
31,76 
39,52 
1941 
53,16 
27,85 
28,39 
34,98 
16,53 
11,32 
9,87 
7,52 
7,52 
10,15 
11,90 
33,28 
1942 
47,05 
27,59 
38,27 
21,20 
12,99 
9,93 
8,03 
6,57 
7,24 
10,15 
25,62 
47,26 
1943 
91,08 
54,05 
46,91 
27,28 
19,42 
15,31 
13,08 
11,44 
9,84 
12,42 
21,49 
46,25 
1944 
24,36 
41,53 
33,39 
23,23 
13,57 
10,58 
9,09 
7,56 
6,31 
7,30 
12,75 
28,11 
1945 
40,04 
61,11 
41,56 
49,47 
25,39 
18,51 
14,92 
11,50 
9,96 
11,69 
29,38 
62,60 
1946 
70,91 
33,19 
41,95 
36,49 
19,68 
14,56 
11,75 
9,47 
9,00 
10,86 
20,74 
22,83 
1947 
42,17 
49,85 
64,10 
39,13 
19,80 
14,77 
12,57 
10,06 
11,93 
12,69 
18,98 
38,08 
1948 
42,55 
32,66 
31,76 
18,36 
10,98 
9,28 
7,30 
6,19 
5,34 
7,43 
20,44 
45,79 
1949 
57,33 
91,49 
49,93 
39,74 
22,83 
16,95 
13,99 
11,29 
9,19 
12,81 
17,86 
31,36 
1950 
28,33 
44,04 
33,61 
24,44 
16,20 
12,45 
9,75 
7,84 
7,18 
9,31 
24,47 
36,60 
1951 
32,09 
42,86 
41,29 
42,61 
20,27 
15,46 
12,42 
10,15 
8,50 
9,22 
9,03 
17,33 
1952 
30,23 
58,81 
76,99 
37,16 
20,65 
14,92 
13,30 
10,98 
11,78 
9,56 
18,30 
25,19 
1953 
12,05 
16,97 
23,00 
23,55 
12,02 
8,72 
6,95 
5,73 
5,70 
8,22 
17,18 
31,36 
1954 
16,71 
21,99 
11,69 
15,07 
10,03 
6,79 
5,34 
4,39 
3,90 
3,80 
12,75 
14,26 
1955 
29,21 
18,16 
16,74 
17,89 
7,40 
6,35 
4,82 
3,86 
3,43 
7,27 
12,93 
40,57 
1956 
30,71 
19,33 
30,15 
12,14 
13,51 
11,50 
7,81 
7,05 
6,47 
6,22 
9,62 
34,45 
1957 
43,68 
33,72 
40,46 
43,08 
20,65 
13,11 
10,77 
9,06 
8,85 
8,63 
19,80 
41,78 
1958 
23,67 
25,31 
21,26 
15,25 
11,47 
9,13 
8,88 
6,60 
8,28 
10,83 
10,86 
15,52 
1959 
26,42 
18,57 
27,48 
13,78 
9,06 
6,63 
5,21 
4,72 
4,26 
7,52 
16,71 
17,39 
1960 
36,21 
37,24 
44,15 
17,92 
11,35 
8,53 
6,95 
5,73 
6,51 
6,70 
17,21 
38,10 
1961 
61,64 
66,99 
51,91 
23,72 
18,75 
12,23 
9,31 
6,95 
5,90 
5,28 
10,49 
18,75 
1962 
41,75 
46,23 
39,63 
20,15 
13,11 
10,21 
7,43 
6,63 
6,76 
9,56 
18,30 
53,62 
1963 
49,36 
35,07 
18,13 
11,07 
8,41 
7,08 
5,73 
5,77 
5,41 
5,77 
7,27 
5,70 
1964 
35,46 
49,52 
20,06 
11,04 
9,44 
6,38 
7,33 
5,44 
4,26 
12,11 
22,10 
32,63 
1965 
50,96 
72,49 
71,41 
30,37 
19,86 
12,78 
10,00 
8,38 
6,47 
18,80 
27,31 
34,23 
1966 
67,89 
57,63 
42,00 
24,41 
18,66 
14,29 
12,26 
9,90 
7,81 
12,75 
24,50 
40,15 
1967 
56,18 
56,58 
37,83 
26,94 
16,74 
14,53 
12,08 
9,37 
8,69 
9,59 
28,25 
37,83 
1968 
39,85 
37,96 
39,19 
20,65 
14,02 
11,07 
10,15 
9,31 
9,37 
13,78 
12,72 
34,87 
1969 
25,76 
25,56 
17,03 
11,84 
9,06 
8,88 
7,33 
5,08 
5,28 
11,10 
35,43 
38,10 
1970 
40,57 
30,18 
20,68 
18,92 
10,21 
7,37 
7,11 
6,92 
9,93 
14,44 
19,33 
10,89 
1971 
7,56 
7,49 
9,62 
5,51 
4,85 
2,40 
2,19 
3,46 
5,44 
11,01 
25,76 
61,83
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Nova 1                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1931  28,84  56,18  54,18  35,85  21,58  15,25  12,48  10,40  12,33  12,63  15,16  18,42
1932  34,31  29,38  20,65  13,36  10,52  9,19  7,37  5,99  5,64  10,70  18,83  40,15
1933  57,84  25,10  21,55  17,09  12,20  9,59  8,34  7,14  6,89  10,58  14,14  41,37
1934  40,13  15,67  16,68  12,48  9,37  6,86  5,86  5,18  6,22  5,28  11,17  18,57
1935  37,77  53,56  30,18  31,56  20,09  14,50  11,78  9,90  8,16  10,00  11,38  19,89
1936  14,20  14,32  25,25  19,77  11,10  7,78  6,67  5,90  7,81  7,24  19,36  24,39
1937  48,36  49,44  21,67  16,20  15,70  10,67  8,53  6,86  5,77  12,90  32,01  69,22
1938  50,69  36,35  28,45  18,95  15,19  11,59  9,41  9,00  8,16  10,77  21,78  46,53
1939  68,11  56,55  25,56  20,47  15,73  11,84  10,27  8,56  7,65  12,17  12,87  21,26
1940  33,36  41,06  40,29  16,97  12,08  9,06  7,46  6,38  6,15  9,16  31,76  39,52
1941  53,16  27,85  28,39  34,98  16,53  11,32  9,87  7,52  7,52  10,15  11,90  33,28
1942  47,05  27,59  38,27  21,20  12,99  9,93  8,03  6,57  7,24  10,15  25,62  47,26
1943  91,08  54,05  46,91  27,28  19,42  15,31  13,08  11,44  9,84  12,42  21,49  46,25
1944  24,36  41,53  33,39  23,23  13,57  10,58  9,09  7,56  6,31  7,30  12,75  28,11
1945  40,04  61,11  41,56  49,47  25,39  18,51  14,92  11,50  9,96  11,69  29,38  62,60
1946  70,91  33,19  41,95  36,49  19,68  14,56  11,75  9,47  9,00  10,86  20,74  22,83
1947  42,17  49,85  64,10  39,13  19,80  14,77  12,57  10,06  11,93  12,69  18,98  38,08
1948  42,55  32,66  31,76  18,36  10,98  9,28  7,30  6,19  5,34  7,43  20,44  45,79
1949  57,33  91,49  49,93  39,74  22,83  16,95  13,99  11,29  9,19  12,81  17,86  31,36
1950  28,33  44,04  33,61  24,44  16,20  12,45  9,75  7,84  7,18  9,31  24,47  36,60
1951  32,09  42,86  41,29  42,61  20,27  15,46  12,42  10,15  8,50  9,22  9,03  17,33
1952  30,23  58,81  76,99  37,16  20,65  14,92  13,30  10,98  11,78  9,56  18,30  25,19
1953  12,05  16,97  23,00  23,55  12,02  8,72  6,95  5,73  5,70  8,22  17,18  31,36
1954  16,71  21,99  11,69  15,07  10,03  6,79  5,34  4,39  3,90  3,80  12,75  14,26
1955  29,21  18,16  16,74  17,89  7,40  6,35  4,82  3,86  3,43  7,27  12,93  40,57
1956  30,71  19,33  30,15  12,14  13,51  11,50  7,81  7,05  6,47  6,22  9,62  34,45
1957  43,68  33,72  40,46  43,08  20,65  13,11  10,77  9,06  8,85  8,63  19,80  41,78
1958  23,67  25,31  21,26  15,25  11,47  9,13  8,88  6,60  8,28  10,83  10,86  15,52
1959  26,42  18,57  27,48  13,78  9,06  6,63  5,21  4,72  4,26  7,52  16,71  17,39
1960  36,21  37,24  44,15  17,92  11,35  8,53  6,95  5,73  6,51  6,70  17,21  38,10
1961  61,64  66,99  51,91  23,72  18,75  12,23  9,31  6,95  5,90  5,28  10,49  18,75
1962  41,75  46,23  39,63  20,15  13,11  10,21  7,43  6,63  6,76  9,56  18,30  53,62
1963  49,36  35,07  18,13  11,07  8,41  7,08  5,73  5,77  5,41  5,77  7,27  5,70
1964  35,46  49,52  20,06  11,04  9,44  6,38  7,33  5,44  4,26  12,11  22,10  32,63
1965  50,96  72,49  71,41  30,37  19,86  12,78  10,00  8,38  6,47  18,80  27,31  34,23
1966  67,89  57,63  42,00  24,41  18,66  14,29  12,26  9,90  7,81  12,75  24,50  40,15
1967  56,18  56,58  37,83  26,94  16,74  14,53  12,08  9,37  8,69  9,59  28,25  37,83
1968  39,85  37,96  39,19  20,65  14,02  11,07  10,15  9,31  9,37  13,78  12,72  34,87
1969  25,76  25,56  17,03  11,84  9,06  8,88  7,33  5,08  5,28  11,10  35,43  38,10
1970  40,57  30,18  20,68  18,92  10,21  7,37  7,11  6,92  9,93  14,44  19,33  10,89
1971  7,56  7,49  9,62  5,51  4,85  2,40  2,19  3,46  5,44  11,01  25,76  61,83

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 866/2016–SCG/ANEEL, de 02/12/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Nova 1 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1972 
27,51 
28,22 
32,66 
23,38 
13,17 
10,18 
10,00 
8,22 
8,91 
17,83 
35,01 
28,87 
1973 
41,04 
35,77 
41,48 
28,70 
14,68 
7,90 
6,09 
4,26 
3,38 
8,81 
31,96 
33,97 
1974 
34,72 
37,59 
80,02 
50,83 
26,72 
16,86 
10,67 
9,36 
6,04 
16,00 
22,44 
30,80 
1975 
31,10 
29,24 
17,01 
34,52 
14,39 
7,65 
5,59 
4,12 
7,08 
12,33 
30,30 
22,77 
1976 
9,06 
26,17 
21,69 
10,87 
6,59 
3,88 
3,00 
2,28 
7,40 
11,73 
20,68 
27,33 
1977 
27,18 
26,17 
12,08 
16,76 
7,70 
6,34 
3,68 
2,62 
2,21 
7,00 
17,87 
18,97 
1978 
53,85 
39,81 
47,15 
35,28 
23,35 
17,41 
11,07 
9,36 
5,33 
7,90 
11,73 
30,35 
1979 
110,21 
80,02 
56,36 
48,01 
23,65 
15,25 
12,63 
7,00 
9,66 
10,01 
36,69 
48,36 
1980 
69,95 
99,14 
36,84 
52,34 
29,99 
18,92 
11,17 
8,30 
9,41 
11,07 
19,93 
34,62 
1981 
41,23 
29,14 
33,67 
29,34 
15,60 
15,35 
8,71 
6,44 
4,92 
25,72 
120,28 
53,34 
1982 
105,18 
45,64 
63,91 
35,53 
21,24 
15,50 
10,97 
15,45 
8,25 
9,31 
24,31 
31,93 
1983 
84,64 
75,99 
50,33 
47,26 
21,14 
13,64 
10,47 
8,10 
7,65 
11,57 
26,47 
54,85 
1984 
39,30 
33,21 
37,59 
53,85 
16,66 
10,22 
8,05 
8,05 
9,41 
17,66 
15,50 
34,82 
1985 
50,83 
29,59 
41,42 
26,32 
13,89 
8,66 
6,89 
5,08 
6,09 
23,15 
25,31 
48,82 
1986 
58,38 
49,02 
37,44 
16,56 
12,63 
8,20 
6,74 
6,04 
5,01 
7,20 
9,86 
13,79 
1987 
16,66 
19,93 
33,47 
26,82 
19,02 
7,85 
4,97 
4,68 
5,13 
8,50 
30,90 
59,38 
1988 
47,76 
42,88 
95,62 
29,79 
18,92 
12,98 
7,75 
7,35 
5,49 
19,73 
26,57 
47,76 
1989 
38,50 
34,32 
25,97 
14,14 
9,11 
7,30 
5,74 
4,62 
5,28 
12,93 
28,74 
96,62 
1990 
50,33 
37,74 
34,57 
18,57 
13,99 
9,56 
9,21 
6,44 
9,61 
7,85 
11,42 
19,63 
1991 
46,65 
42,27 
52,34 
41,32 
18,77 
11,93 
8,96 
6,59 
6,54 
9,41 
24,41 
33,77 
1992 
61,40 
104,68 
53,34 
28,33 
30,14 
16,56 
11,52 
8,50 
9,11 
19,07 
44,24 
49,12 
1993 
34,67 
74,98 
29,14 
26,77 
15,30 
10,62 
7,90 
6,54 
9,76 
9,76 
16,20 
20,77 
1994 
66,04 
32,01 
87,06 
45,95 
19,27 
14,49 
10,62 
7,50 
5,79 
9,86 
23,25 
32,21 
1995 
26,77 
27,88 
33,11 
33,16 
20,73 
12,28 
8,40 
5,89 
4,28 
6,34 
27,58 
25,31 
1996 
17,06 
11,98 
24,51 
24,01 
9,66 
6,29 
4,28 
3,28 
2,41 
8,05 
19,78 
16,71 
1997 
24,36 
14,44 
47,46 
33,57 
16,71 
10,87 
7,05 
5,02 
6,94 
8,15 
12,98 
30,70 
1998 
26,82 
35,33 
30,70 
13,29 
10,97 
5,54 
3,86 
2,76 
1,97 
10,22 
32,36 
36,49 
1999 
31,30 
20,94 
30,14 
10,87 
7,35 
5,08 
3,75 
2,87 
2,31 
5,44 
23,85 
43,78 
2000 
24,46 
37,84 
54,85 
22,09 
11,57 
8,00 
5,89 
4,36 
4,29 
4,52 
16,86 
30,85 
2001 
12,53 
13,44 
35,23 
11,27 
7,15 
4,64 
3,42 
2,56 
2,14 
12,48 
25,31 
24,06 
2002 
38,55 
40,71 
28,23 
18,62 
9,96 
7,00 
5,38 
3,92 
4,20 
2,83 
17,71 
18,27 
2003 
24,51 
23,45 
41,22 
32,81 
14,19 
9,21 
6,54 
4,88 
3,45 
3,04 
16,31 
21,69 
2004 
53,34 
96,62 
70,96 
54,85 
24,36 
16,86 
12,63 
9,81 
7,05 
10,07 
9,36 
23,90 
2005 
30,70 
35,33 
55,86 
28,48 
18,02 
11,98 
8,56 
6,09 
6,24 
4,02 
24,16 
70,96 
2006 
34,27 
35,38 
84,04 
48,56 
24,96 
16,31 
12,23 
9,16 
8,66 
24,06 
34,62 
42,07 
2007 
48,92 
71,96 
35,03 
21,09 
13,54 
10,12 
8,15 
6,34 
4,90 
5,08 
10,42 
19,12 
2008 
15,80 
29,04 
46,75 
31,65 
13,74 
9,36 
7,10 
4,99 
4,73 
3,22 
14,09 
28,79 
2009 
31,60 
38,10 
29,19 
47,36 
21,49 
14,14 
9,41 
7,85 
10,80 
19,12 
25,01 
33,21 
2010 
31,96 
17,87 
27,83 
29,29 
13,13 
8,56 
5,94 
4,28 
3,13 
4,93 
23,00 
28,99 
2011 
35,28 
24,31 
47,91 
27,73 
13,89 
9,66 
6,89 
4,76 
3,31 
10,57 
18,57 
38,10
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Nova 1                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1972  27,51  28,22  32,66  23,38  13,17  10,18  10,00  8,22  8,91  17,83  35,01  28,87
1973  41,04  35,77  41,48  28,70  14,68  7,90  6,09  4,26  3,38  8,81  31,96  33,97
1974  34,72  37,59  80,02  50,83  26,72  16,86  10,67  9,36  6,04  16,00  22,44  30,80
1975  31,10  29,24  17,01  34,52  14,39  7,65  5,59  4,12  7,08  12,33  30,30  22,77
1976  9,06  26,17  21,69  10,87  6,59  3,88  3,00  2,28  7,40  11,73  20,68  27,33
1977  27,18  26,17  12,08  16,76  7,70  6,34  3,68  2,62  2,21  7,00  17,87  18,97
1978  53,85  39,81  47,15  35,28  23,35  17,41  11,07  9,36  5,33  7,90  11,73  30,35
1979  110,21  80,02  56,36  48,01  23,65  15,25  12,63  7,00  9,66  10,01  36,69  48,36
1980  69,95  99,14  36,84  52,34  29,99  18,92  11,17  8,30  9,41  11,07  19,93  34,62
1981  41,23  29,14  33,67  29,34  15,60  15,35  8,71  6,44  4,92  25,72  120,28  53,34
1982  105,18  45,64  63,91  35,53  21,24  15,50  10,97  15,45  8,25  9,31  24,31  31,93
1983  84,64  75,99  50,33  47,26  21,14  13,64  10,47  8,10  7,65  11,57  26,47  54,85
1984  39,30  33,21  37,59  53,85  16,66  10,22  8,05  8,05  9,41  17,66  15,50  34,82
1985  50,83  29,59  41,42  26,32  13,89  8,66  6,89  5,08  6,09  23,15  25,31  48,82
1986  58,38  49,02  37,44  16,56  12,63  8,20  6,74  6,04  5,01  7,20  9,86  13,79
1987  16,66  19,93  33,47  26,82  19,02  7,85  4,97  4,68  5,13  8,50  30,90  59,38
1988  47,76  42,88  95,62  29,79  18,92  12,98  7,75  7,35  5,49  19,73  26,57  47,76
1989  38,50  34,32  25,97  14,14  9,11  7,30  5,74  4,62  5,28  12,93  28,74  96,62
1990  50,33  37,74  34,57  18,57  13,99  9,56  9,21  6,44  9,61  7,85  11,42  19,63
1991  46,65  42,27  52,34  41,32  18,77  11,93  8,96  6,59  6,54  9,41  24,41  33,77
1992  61,40  104,68  53,34  28,33  30,14  16,56  11,52  8,50  9,11  19,07  44,24  49,12
1993  34,67  74,98  29,14  26,77  15,30  10,62  7,90  6,54  9,76  9,76  16,20  20,77
1994  66,04  32,01  87,06  45,95  19,27  14,49  10,62  7,50  5,79  9,86  23,25  32,21
1995  26,77  27,88  33,11  33,16  20,73  12,28  8,40  5,89  4,28  6,34  27,58  25,31
1996  17,06  11,98  24,51  24,01  9,66  6,29  4,28  3,28  2,41  8,05  19,78  16,71
1997  24,36  14,44  47,46  33,57  16,71  10,87  7,05  5,02  6,94  8,15  12,98  30,70
1998  26,82  35,33  30,70  13,29  10,97  5,54  3,86  2,76  1,97  10,22  32,36  36,49
1999  31,30  20,94  30,14  10,87  7,35  5,08  3,75  2,87  2,31  5,44  23,85  43,78
2000  24,46  37,84  54,85  22,09  11,57  8,00  5,89  4,36  4,29  4,52  16,86  30,85
2001  12,53  13,44  35,23  11,27  7,15  4,64  3,42  2,56  2,14  12,48  25,31  24,06
2002  38,55  40,71  28,23  18,62  9,96  7,00  5,38  3,92  4,20  2,83  17,71  18,27
2003  24,51  23,45  41,22  32,81  14,19  9,21  6,54  4,88  3,45  3,04  16,31  21,69
2004  53,34  96,62  70,96  54,85  24,36  16,86  12,63  9,81  7,05  10,07  9,36  23,90
2005  30,70  35,33  55,86  28,48  18,02  11,98  8,56  6,09  6,24  4,02  24,16  70,96
2006  34,27  35,38  84,04  48,56  24,96  16,31  12,23  9,16  8,66  24,06  34,62  42,07
2007  48,92  71,96  35,03  21,09  13,54  10,12  8,15  6,34  4,90  5,08  10,42  19,12
2008  15,80  29,04  46,75  31,65  13,74  9,36  7,10  4,99  4,73  3,22  14,09  28,79
2009  31,60  38,10  29,19  47,36  21,49  14,14  9,41  7,85  10,80  19,12  25,01  33,21
2010  31,96  17,87  27,83  29,29  13,13  8,56  5,94  4,28  3,13  4,93  23,00  28,99
2011  35,28  24,31  47,91  27,73  13,89  9,66  6,89  4,76  3,31  10,57  18,57  38,10