A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 903/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 14 de dezembro de 2016. 
 
 
Processo nº: 48500.000351/2014-10 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica Água Limpa I, com Registro Ativo e Aceite 
conferidos à J. Malucelli Energia S.A., por meio, 
respectivamente, dos Despachos nº 472, de 27 de 
fevereiro de 2014, e nº 1.739, de 28 de maio de 2015, 
localizada nos municípios de Itajá e Itarumã, no estado de 
Goiás. 
 
 
I – DO OBJETO 
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Água Limpa I, com 20.100 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.GO.033725-0.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos à  J. Malucelli 
Energia S.A. (JMalucelli), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 472, de 27 de fevereiro de 2014, e nº 1.739, 
de 28 de maio de 2015, localizada no rio Corrente, sub-bacia 60, na bacia hidrográfica do rio Paraná, nos municípios 
de Itajá e Itarumã, no estado de Goiás. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 13 de dezembro de 2013, o Despacho n° 4.248 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do 
rio Corrente, no trecho delimitado a montante pelo canal de fuga da UHE Olho D’Água e a jusante pelo remanso do 
reservatório da UHE Ilha Solteira, onde foram identificados 7 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH 
Água Limpa I. 
 
3. 
Em 27 de fevereiro de 2014, por meio do Despacho nº 472, foi conferido o Registro Ativo à JMalucelli, 
o qual foi Aceito em 28 de maio de 2015 por meio do Despacho nº 1.739. 
 
4. 
Em 1 de novembro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento. 
 
5. 
Em 21 de novembro de 2016, a SCG solicitou2 complementação das informações encaminhadas, o 
que foi atendido3 em 7 de dezembro de 2016. 
 
 
 
 
 
                                                          
1 Por meio da correspondência JME-ALI-CE-2216-16, SIC 48513.028764/2016-00. 
2 SIC 48524.011798/2016-00 
3 Por meio da correspondência JME-ALI-CE-2233-16, SIC 48513.033072/2016-00

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 903/2016–SCG/ANEEL, de 14/12/2016 
III – DA ANÁLISE 
 
6. 
Trata-se da solicitação formulada JMalucelli para emissão do Despacho de Registro de 
Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH Água 
Limpa I. 
 
7. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado, 
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015: 
 
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o 
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não 
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA, 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas 
do empreendimento. 
 
8. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
9. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 4.248, de 13 de dezembro de 2013. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH ÁGUA LIMPA I 
PCH ÁGUA LIMPA I 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
18°57'6"S 
51°19'47"W 
18°57'20"S 
51°19'41"W 
NA Montante (m) 
413 
413 
NA Jusante (m) 
395 
395,4 
Queda Bruta (m) 
18 
17,6 
Área do Reservatório (km²) 
6,329 
6,692 
Potência (kW) 
20.100 
20.100 
Energia Média (kWméd) 
12.100 
13.330 
Vazão QMLT4 (m³/s) 
94,5 
98,01 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
CORRENTE 
ESTADO: 
GO 
SUB-
BACIA: 
60 
DESPACHO: 
4248 
DATA: 
16/12/2013 
AUTOR: 
MINAS PCH S.A. E GUERRA LAGE ENG. ASSOCIADOS LTDA 
POTÊNCIA: 
124,2 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
7 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
                                                          
4 Vazão Média de Longo Termo.
  PCH ÁGUA LIMPA I      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do Barramento      18°57'6"S
51°19'47"W      18°57'20"S
51°19'41"W    
NA Montante (m)      413      413    
NA Jusante (m)      395      395,4    
Queda Bruta (m)      18      17,6    
Área do Reservatório (km²)      6,329      6,692    
Potência (kW)      20.100      20.100    
Energia Média (kWméd)      12.100      13.330    
Vazão Q 4 (m³/s)
MLT      94,5      98,01    
NOME DO RIO:    CORRENTE          ESTADO:        GO        SUB-
BACIA:      60
DESPACHO:    4248          DATA:        16/12/2013              
AUTOR:    MINAS PCH S.A. E GUERRA LAGE ENG. ASSOCIADOS LTDA                                
POTÊNCIA:    124,2 kW          EIXOS
IDENTIFICADOS:        7              
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                    
Aproveitamento a      Coordenadas da Casa de      NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  Condição  
montante      Força      (m)        (m)        (kW)        

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 903/2016–SCG/ANEEL, de 14/12/2016 
Ranchinho II 
18°54'36"S 
51°24'21"W 
420,5 
413 
8.400 
Eixo disponível 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Água Limpa II 
18°57'26"S 
51°19'43"W 
395 
385 
11.200 
Eixo disponível 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
10. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
VLB ENGENHARIA 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Jose Henrique Rodrigues Lopes 
20144811970 
MG-12545/D 
Responsável Geral do Projeto  
Sergio Vicente Novak 
20145009868 
PR-15463/D 
Estudos cartográficos e topográficos 
Claudio Marcio da Silva 
20144814309 
MG-65918/D 
Estudos geotécnicos 
Marcelo Rossi Campos 
20144813914 
MG-63432/D 
Estudos hidrológicos 
Jose Henrique Rodrigues Lopes 
20165111102 
MG-12545/D 
Estudos energéticos 
Marcelo Miranda Botelho 
20165110998 
MG-73456/D 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentada. 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentada. A ANEEL fará a articulação junto ao órgão de recursos hídricos. 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
11. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico.
Ranchinho II    18°54'36"S
51°24'21"W            413      8.400    Eixo disponível
Aproveitamento a
jusante      Coordenadas do Limite      NA Montante      NA Jusante      Potência  Condição
      Máximo do Reservatório      (m)      (m)      (kW)  
Água Limpa II    18°57'26"S
51°19'43"W      395      385      11.200    Eixo disponível
Empresa Projetista:    VLB ENGENHARIA        
Responsável Técnico      Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Jose Henrique Rodrigues Lopes    20144811970    MG-12545/D    Responsável Geral do Projeto
Sergio Vicente Novak    20145009868    PR-15463/D    Estudos cartográficos e topográficos
Claudio Marcio da Silva    20144814309    MG-65918/D    Estudos geotécnicos
Marcelo Rossi Campos    20144813914    MG-63432/D    Estudos hidrológicos
Jose Henrique Rodrigues Lopes    20165111102    MG-12545/D    Estudos energéticos
Marcelo Miranda Botelho    20165110998    MG-73456/D    Estruturas extravasoras
Tipo de licença    Não foi apresentada.
Número    
Órgão emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão remanescente    
Tipo de Licença    Não foi apresentada. A ANEEL fará a articulação junto ao órgão de recursos hídricos.
Número    
Órgão Emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão de usos consuntivos    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 903/2016–SCG/ANEEL, de 14/12/2016 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é 0,4m inferior à do Inventário. Segundo a empresa, houve 
alteração no nível de jusante para a quota 395,40 em função de revisão da Curva Chave. Ainda 
segundo a empresa, o barramento foi deslocado cerca de 500m a jusante, buscando melhores 
condições topográficas e geológicas. 
 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Água Limpa I 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
6.161 
NOME DO RIO DA USINA: 
CORRENTE 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
60950000 
CANASTRA 
CORRENTE 
6.850 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
60970000 
ITAJÁ 
APORÉ OU DO PEIXE 
5.220 
60940000 
CAMPO ALEGRE 
CORRENTE 
3.190 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
607 
TR (anos): 
1000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
LIVRE 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
SOLO 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
MARCELO MIRANDA BOTELHO 
Nº DA ART 
20165110998 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
60950000 
CANASTRA 
CORRENTE 
6.850 
 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
 
Estudos Energéticos 
A potência de 20.100 kW é igual à estimada no Inventário. O projeto 
apresentado prevê 2 turbinas de 10.050 kW e 2 geradores de potência unitária 
nominal de 11.177 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
12. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é 0,4m inferior à do Inventário. Segundo a empresa, houve
alteração no nível de jusante para a quota 395,40 em função de revisão da Curva Chave. Ainda
segundo a empresa, o barramento foi deslocado cerca de 500m a jusante, buscando melhores
condições topográficas e geológicas.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  6.161  NOME DO RIO DA USINA:    CORRENTE  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
60950000  CANASTRA    CORRENTE    6.850
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
60970000  ITAJÁ    APORÉ OU DO PEIXE    5.220
60940000  CAMPO ALEGRE    CORRENTE    3.190
          
          
          
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    607    TR (anos):    1000  
TIPO DE VERTEDOURO:    LIVRE          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    SOLO          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    MARCELO MIRANDA BOTELHO        Nº DA ART  20165110998
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
60950000  CANASTRA    CORRENTE    6.850    
Estudos Energéticos  A potência de 20.100 kW é igual à estimada no Inventário. O projeto
apresentado prevê 2 turbinas de 10.050 kW e 2 geradores de potência unitária
nominal de 11.177 kVA, com 0,9 de fator de potência.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 903/2016–SCG/ANEEL, de 14/12/2016 
 
13. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH ÁGUA LIMPA I 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
18°57'20"S 
51°19'41"W 
Coordenadas da casa de força 
18°57'25"S 
51°19'49"W 
Potência Instalada Total (kW) 
20.100 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
11.177 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,9 
Potência instalada por turbina (kW) 
10.050 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
20,70 
Rendimento nominal por turbina (%) 
92,0 
Rendimento nominal por gerador (%) 
96,5 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 
1,5 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
1,5 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,874 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
17,6 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,1 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
60 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
- 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,16 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
 
14. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Água Limpa I conforme solicitado por J. Malucelli Energia S.A., bem como o encaminhamento 
de documento à Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos 
– SECIMA/GO, para fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o interessado requeira o 
Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes. 
 
 
 
 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
15. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal:
PCH ÁGUA LIMPA I  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  18°57'20"S
51°19'41"W
Coordenadas da casa de força  18°57'25"S
51°19'49"W
Potência Instalada Total (kW)  20.100
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  11.177
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,9
Potência instalada por turbina (kW)  10.050
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  20,70
Rendimento nominal por turbina (%)  92,0
Rendimento nominal por gerador (%)  96,5
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)  1,5
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  1,5
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,874
H : Queda bruta nominal (m)
b  17,6
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  1,1
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  60
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  -
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,16
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 903/2016–SCG/ANEEL, de 14/12/2016 
 
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
16. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Água Limpa I sob a titularidade de J. Malucelli Energia S.A. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
17. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à SECIMA/GO, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
 
SUZANE MUELBERT 
Analista Administrativa 
 
De acordo: 
 
 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 903/2016–SCG/ANEEL, de 14/12/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH ÁGUA LIMPA I 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1972 
 
 
 
 
 
 
 
37,20 
36,20 
52,40 
75,30 
83,90 
1973 
78,70 
81,00 
73,20 
75,40 
61,80 
52,10 
47,20 
39,90 
37,90 
60,70 
69,10 
75,90 
1974 
96,90 
87,60 
131,00 
112,70 
90,10 
74,20 
61,60 
56,90 
52,70 
63,10 
54,10 
90,70 
1975 
117,20 
96,40 
101,40 
102,20 
76,60 
60,70 
60,90 
54,70 
49,50 
62,10 
84,70 
88,90 
1976 
83,50 
127,50 
129,70 
100,30 
85,70 
77,30 
62,90 
61,00 
65,20 
64,10 
82,60 
102,00 
1977 
127,80 
147,10 
107,60 
106,60 
85,30 
83,30 
66,60 
58,20 
74,60 
71,90 
96,20 
107,90 
1978 
157,90 
102,50 
127,10 
96,40 
90,90 
88,30 
73,70 
62,20 
74,40 
68,10 
96,10 
124,50 
1979 
178,60 
144,60 
122,80 
99,90 
88,40 
74,30 
73,80 
68,80 
88,40 
71,20 
81,80 
117,20 
1980 
144,20 
136,00 
115,10 
107,80 
81,90 
76,10 
69,70 
62,90 
67,30 
66,10 
76,40 
97,40 
1981 
119,60 
96,00 
101,20 
83,40 
74,20 
68,90 
60,30 
57,20 
52,70 
64,30 
91,10 
116,70 
1982 
119,50 
124,50 
189,60 
141,00 
104,30 
96,00 
81,50 
78,30 
77,80 
90,10 
89,80 
119,00 
1983 
155,30 
162,30 
148,90 
124,60 
96,10 
90,80 
81,10 
71,90 
77,00 
91,80 
101,90 
124,80 
1984 
130,50 
118,50 
115,00 
122,80 
114,40 
82,30 
75,70 
80,60 
82,40 
79,70 
82,80 
116,10 
1985 
121,50 
142,50 
180,40 
135,70 
97,00 
86,60 
84,80 
75,80 
66,70 
67,90 
72,40 
68,10 
1986 
116,50 
122,20 
131,70 
111,80 
96,90 
76,00 
69,40 
76,60 
72,40 
65,20 
66,00 
107,10 
1987 
129,70 
186,30 
164,20 
125,30 
111,10 
89,30 
76,80 
73,10 
71,00 
86,40 
85,30 
112,20 
1988 
124,90 
166,70 
197,70 
162,10 
120,50 
100,70 
88,80 
80,40 
71,60 
75,20 
89,60 
108,50 
1989 
152,30 
167,00 
172,50 
137,50 
120,10 
100,50 
92,00 
86,60 
89,90 
73,20 
116,60 
163,60 
1990 
131,60 
115,30 
112,30 
96,20 
105,10 
87,10 
82,80 
79,80 
90,50 
111,20 
101,70 
99,50 
1991 
117,80 
156,00 
169,40 
145,00 
116,30 
103,00 
94,60 
86,80 
83,00 
104,70 
90,30 
100,60 
1992 
135,70 
106,90 
116,90 
114,30 
97,40 
84,90 
79,80 
75,70 
97,90 
98,30 
110,20 
115,00 
1993 
102,60 
128,70 
125,40 
123,50 
88,50 
91,10 
75,60 
71,90 
81,90 
82,30 
74,30 
109,50 
1994 
131,90 
121,10 
129,10 
123,00 
87,80 
85,90 
77,50 
71,30 
63,50 
65,10 
92,00 
99,60 
1995 
98,60 
171,70 
130,10 
115,40 
102,70 
85,40 
78,80 
69,90 
65,70 
76,40 
78,80 
86,10 
1996 
127,00 
133,00 
165,60 
119,50 
92,90 
84,40 
78,40 
70,40 
86,40 
76,20 
102,30 
131,70 
1997 
165,30 
130,90 
114,90 
106,60 
103,30 
114,20 
87,80 
78,30 
74,80 
82,80 
108,90 
146,50 
1998 
115,40 
161,50 
156,80 
155,50 
98,70 
98,20 
86,70 
90,00 
82,40 
96,20 
100,60 
125,30 
1999 
160,60 
127,40 
147,70 
115,60 
94,00 
86,20 
78,90 
70,60 
71,60 
69,80 
88,40 
93,30 
2000 
133,00 
157,50 
169,30 
120,80 
100,50 
85,80 
80,30 
78,00 
94,40 
77,90 
85,40 
134,40 
2001 
113,40 
125,10 
121,40 
103,70 
94,50 
87,70 
74,70 
67,50 
71,80 
74,40 
86,30 
121,70 
2002 
145,30 
168,50 
155,10 
109,90 
98,30 
83,90 
82,20 
78,10 
77,90 
70,30 
81,70 
95,00 
2003 
115,30 
143,80 
136,70 
150,00 
91,10 
87,30 
76,60 
75,60 
69,80 
76,00 
84,80 
107,90 
2004 
115,10 
126,10 
115,60 
124,70 
101,70 
85,20 
77,40 
67,10 
59,60 
80,00 
107,90 
104,10 
2005 
182,60 
126,80 
139,60 
108,20 
93,40 
87,80 
76,10 
68,90 
68,90 
71,30 
93,30 
145,00 
2006 
140,70 
142,60 
162,20 
142,80 
78,90 
46,50 
53,10 
67,40 
82,50 
95,20 
121,20 
114,80 
2007 
199,90 
161,80 
135,10 
101,50 
102,80 
88,50 
82,80 
79,90 
76,90 
84,90 
89,20 
98,30 
2008 
134,90 
183,10 
172,10 
159,60 
102,20 
86,80 
77,50 
70,40 
62,80 
77,00 
81,30 
93,30 
2009 
94,40 
127,60 
131,00 
117,20 
76,30 
76,50 
68,20 
61,50 
82,40 
82,30 
97,00 
132,30 
2010 
154,10 
149,00 
145,60 
121,90 
93,00 
83,30 
51,20 
59,30 
57,60 
71,70 
76,10 
95,80 
2011 
102,30 
92,10 
178,50 
115,80 
89,00 
88,70 
73,50 
66,40 
70,00 
76,60 
73,70 
40,40
Série de vazões médias mensais informada para a PCH ÁGUA LIMPA I                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1972                37,20  36,20  52,40  75,30  83,90
1973  78,70  81,00  73,20  75,40  61,80  52,10  47,20  39,90  37,90  60,70  69,10  75,90
1974  96,90  87,60  131,00  112,70  90,10  74,20  61,60  56,90  52,70  63,10  54,10  90,70
1975  117,20  96,40  101,40  102,20  76,60  60,70  60,90  54,70  49,50  62,10  84,70  88,90
1976  83,50  127,50  129,70  100,30  85,70  77,30  62,90  61,00  65,20  64,10  82,60  102,00
1977  127,80  147,10  107,60  106,60  85,30  83,30  66,60  58,20  74,60  71,90  96,20  107,90
1978  157,90  102,50  127,10  96,40  90,90  88,30  73,70  62,20  74,40  68,10  96,10  124,50
1979  178,60  144,60  122,80  99,90  88,40  74,30  73,80  68,80  88,40  71,20  81,80  117,20
1980  144,20  136,00  115,10  107,80  81,90  76,10  69,70  62,90  67,30  66,10  76,40  97,40
1981  119,60  96,00  101,20  83,40  74,20  68,90  60,30  57,20  52,70  64,30  91,10  116,70
1982  119,50  124,50  189,60  141,00  104,30  96,00  81,50  78,30  77,80  90,10  89,80  119,00
1983  155,30  162,30  148,90  124,60  96,10  90,80  81,10  71,90  77,00  91,80  101,90  124,80
1984  130,50  118,50  115,00  122,80  114,40  82,30  75,70  80,60  82,40  79,70  82,80  116,10
1985  121,50  142,50  180,40  135,70  97,00  86,60  84,80  75,80  66,70  67,90  72,40  68,10
1986  116,50  122,20  131,70  111,80  96,90  76,00  69,40  76,60  72,40  65,20  66,00  107,10
1987  129,70  186,30  164,20  125,30  111,10  89,30  76,80  73,10  71,00  86,40  85,30  112,20
1988  124,90  166,70  197,70  162,10  120,50  100,70  88,80  80,40  71,60  75,20  89,60  108,50
1989  152,30  167,00  172,50  137,50  120,10  100,50  92,00  86,60  89,90  73,20  116,60  163,60
1990  131,60  115,30  112,30  96,20  105,10  87,10  82,80  79,80  90,50  111,20  101,70  99,50
1991  117,80  156,00  169,40  145,00  116,30  103,00  94,60  86,80  83,00  104,70  90,30  100,60
1992  135,70  106,90  116,90  114,30  97,40  84,90  79,80  75,70  97,90  98,30  110,20  115,00
1993  102,60  128,70  125,40  123,50  88,50  91,10  75,60  71,90  81,90  82,30  74,30  109,50
1994  131,90  121,10  129,10  123,00  87,80  85,90  77,50  71,30  63,50  65,10  92,00  99,60
1995  98,60  171,70  130,10  115,40  102,70  85,40  78,80  69,90  65,70  76,40  78,80  86,10
1996  127,00  133,00  165,60  119,50  92,90  84,40  78,40  70,40  86,40  76,20  102,30  131,70
1997  165,30  130,90  114,90  106,60  103,30  114,20  87,80  78,30  74,80  82,80  108,90  146,50
1998  115,40  161,50  156,80  155,50  98,70  98,20  86,70  90,00  82,40  96,20  100,60  125,30
1999  160,60  127,40  147,70  115,60  94,00  86,20  78,90  70,60  71,60  69,80  88,40  93,30
2000  133,00  157,50  169,30  120,80  100,50  85,80  80,30  78,00  94,40  77,90  85,40  134,40
2001  113,40  125,10  121,40  103,70  94,50  87,70  74,70  67,50  71,80  74,40  86,30  121,70
2002  145,30  168,50  155,10  109,90  98,30  83,90  82,20  78,10  77,90  70,30  81,70  95,00
2003  115,30  143,80  136,70  150,00  91,10  87,30  76,60  75,60  69,80  76,00  84,80  107,90
2004  115,10  126,10  115,60  124,70  101,70  85,20  77,40  67,10  59,60  80,00  107,90  104,10
2005  182,60  126,80  139,60  108,20  93,40  87,80  76,10  68,90  68,90  71,30  93,30  145,00
2006  140,70  142,60  162,20  142,80  78,90  46,50  53,10  67,40  82,50  95,20  121,20  114,80
2007  199,90  161,80  135,10  101,50  102,80  88,50  82,80  79,90  76,90  84,90  89,20  98,30
2008  134,90  183,10  172,10  159,60  102,20  86,80  77,50  70,40  62,80  77,00  81,30  93,30
2009  94,40  127,60  131,00  117,20  76,30  76,50  68,20  61,50  82,40  82,30  97,00  132,30
2010  154,10  149,00  145,60  121,90  93,00  83,30  51,20  59,30  57,60  71,70  76,10  95,80
2011  102,30  92,10  178,50  115,80  89,00  88,70  73,50  66,40  70,00  76,60  73,70  40,40

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 903/2016–SCG/ANEEL, de 14/12/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH ÁGUA LIMPA I 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2012 
83,40 
82,40 
78,60 
76,70 
73,10 
75,80 
67,80 
71,80 
63,20 
57,10 
64,30 
93,30 
2013 
98,00 
121,20 
123,30 
89,70 
71,10 
73,70 
69,50 
61,50 
55,90 
62,40 
59,90 
65,10 
2014 
55,10
Série de vazões médias mensais informada para a PCH ÁGUA LIMPA I                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2012  83,40  82,40  78,60  76,70  73,10  75,80  67,80  71,80  63,20  57,10  64,30  93,30
2013  98,00  121,20  123,30  89,70  71,10  73,70  69,50  61,50  55,90  62,40  59,90  65,10
2014  55,10