* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
\SCG\NT\133\NT_693YF1810 
48524.009166/2021-00 
NOTA TÉCNICA Nº 713/2021-SCG/ANEEL 
Em 18 de outubro de 2021. 
 
 
 
 
 
Processo: 48500.002434/2020-91. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena 
Central Hidrelétrica SU-93, com 9.150 kW de Potência 
Instalada, com Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI – PCH) conferido à Sapezal Energia 
Ltda. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) SU-93, com 9.150 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos 
de Geração (CEG) PCH.PH.MT.046747-2.01, com Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI – 
PCH) conferido à Sapezal Energia Ltda. (Sapezal Energia ou Interessada), por meio do Despacho nº 1.431, 
de 21 de maio de 2020, localizada no rio Sauê-Uiná, sub-bacia 17, na bacia hidrográfica do Rio Amazonas, 
cuja casa de força localiza-se no município de Sapezal, estado de Mato Grosso. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
O Despacho n° 408, de 12 de fevereiro de 2020, aprova os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio Sauê-Uiná, no qual foram identificados 9 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os 
quais a PCH SU-93. 
 
3. 
O Despacho nº 1.4311, de 21 de maio de 2020, confere o DRI-PCH à Sapezal Energia, com o 
objetivo de desenvolver os estudos de projeto básico da PCH SU-93. 
 
4. 
Em 23 de julho de 2021, a Interessada protocolou o Sumário Executivo e o Projeto Básico 
referente ao empreendimento2. 
 
 
1 Documento nº 48524.004612/2020-00. 
2 Documento nº 48513.019278/2021-00.

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 713/2021-SCG/ANEEL, de 18/10/2021. 
 
III – DA ANÁLISE 
5. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020: 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais 
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
6. 
A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico. 
 
 
Figura 1: Arranjo geral da PCH SU-93 
 
7. 
O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa 
de Força e do Reservatório da PCH SU-93:

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 713/2021-SCG/ANEEL, de 18/10/2021. 
 
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF3 
Barramento 
12°47'29,1" S 
58°38'42,03" W 
Sapezal/MT 
Casa de Força Principal 
12°47'7,9" S 
58°38'33,7" W 
Sapezal/MT 
Casa de Força Complementar 
12°47'26,79" S 
58°38'41,58" W 
Sapezal/MT 
Limite máximo do Reservatório 
12°49'27,29" S 
58°40'9,35" W 
Sapezal/MT 
 
8. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
9. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no 408, de 12 de fevereiro de 2020. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH SU-93 
PCH SU-93 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Casa de Força 
Principal 
Casa de Força 
Complementar 
Localização do Barramento 
12°47'23,7" S 
58°38'33,7" W 
12°47'29,1" S 
58°38'42,03" W 
NA Montante (m) 
310,00 
310,00 
NA Jusante (m) 
286,61 
286,67 
292,43 
Queda Bruta (m) 
23,39 
23,33 
17,57 
Área do Reservatório (km²) 
2,28 
1,79 
Potência (kW) 
9.850 
8.500 
650 
Energia Média (kWméd) 
8.490,00 
7.270,00 
580,00 
Vazão QMLT4 (m³/s) 
45 
41,20 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Sauê-Uiná 
ESTADO: 
MT 
SUB-BACIA: 
17 
DESPACHO: 
408 
DATA: 
12/02/2020 
AUTOR: 
Sapezal Energia Ltda. 
POTÊNCIA: 
65.400,00 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
9 (nove) 
 
3 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento. 
4 Vazão Média de Longo Termo.
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF3
Barramento  12°47'29,1" S
58°38'42,03" W  Sapezal/MT
Casa de Força Principal  12°47'7,9" S
58°38'33,7" W  Sapezal/MT
Casa de Força Complementar  12°47'26,79" S
58°38'41,58" W  Sapezal/MT
Limite máximo do Reservatório  12°49'27,29" S
58°40'9,35" W  Sapezal/MT
Estudos de Inventário  
  Casa de Força
Principal
12°47'23,7" S
58°38'33,7" W  
310,00  
286,61  286,67
23,39  23,33
2,28  
9.850  8.500
8.490,00  7.270,00
45  
NOME DO RIO:  Sauê-Uiná  ESTADO:  MT    SUB-BACIA:  17
DESPACHO:  408  DATA:  12/02/2020      
AUTOR:  Sapezal Energia Ltda.          
POTÊNCIA:  65.400,00  EIXOS
IDENTIFICADOS:    9 (nove)    

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 713/2021-SCG/ANEEL, de 18/10/2021. 
 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
SU-1045 
12°49'33,85" S 
58°40'7,17" W 
327,00 
310,16 
6.700 
DRS-PCH 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
SU-756 
12°46'49,53" S 
52°38'36,63" W 
286,00 
268,39 
8.101,90 
DRS-PCH 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
10. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Prime Projetos e Consultoria Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Rodrigo Gomes Otsuki 
0720210037590 
18858/D-DF 
Responsável Geral do Projeto 
Victor Yudi Kaneshiro 
28027230200613878 
5069908196-SP 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Felipe Marçal Barbosa de Melo Gois 
0720210037564 
23967/D-DF 
Estudos geotécnicos 
Joaquim Roriz da Silva 
0720210037559 
11377/D-DF 
Estudos hidrológicos 
Danilo Jorge Santos 
0720210037552 
10195/D-DF 
Estudos energéticos 
Rodrigo Gomes Otsuki 
0720210037590 
18858/D-DF 
Estruturas extravasoras 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Documento não emitido 
Número 
 -  
Órgão emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão remanescente 
 -  
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Documento não emitido 
Número 
 -  
Órgão Emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
 
5 Dados retirados do Projeto Básico da PCH SU-104. 
6 Dados retirados do Projeto Básico da PCH SU-75.
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise          
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)  Potência
(kW)  Condição
SU-1045  12°49'33,85" S
58°40'7,17" W  327,00  310,16  6.700  DRS-PCH
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)  Potência
(kW)  Condição
SU-756  12°46'49,53" S
52°38'36,63" W  286,00  268,39  8.101,90  DRS-PCH
Empresa Projetista:  Prime Projetos e Consultoria Ltda.    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Rodrigo Gomes Otsuki  0720210037590  18858/D-DF  Responsável Geral do Projeto
Victor Yudi Kaneshiro  28027230200613878  5069908196-SP  Estudos cartográficos e
topográficos
Felipe Marçal Barbosa de Melo Gois  0720210037564  23967/D-DF  Estudos geotécnicos
Joaquim Roriz da Silva  0720210037559  11377/D-DF  Estudos hidrológicos
Danilo Jorge Santos  0720210037552  10195/D-DF  Estudos energéticos
Rodrigo Gomes Otsuki  0720210037590  18858/D-DF  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  Documento não emitido
Número  -
Órgão emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão remanescente  -
Tipo de Licença  Documento não emitido
Número  -
Órgão Emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão de usos consuntivos  -

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 713/2021-SCG/ANEEL, de 18/10/2021. 
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
11. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico. 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é ligeiramente inferior àquela apresentada no 
inventário, cerca de 0,06m, com a alteração do nível operacional de jusante. 
No entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento 
aprovado no estudo de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes 
ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações locacionais 
identificadas na etapa de projeto básico. 
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH SU-93 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
 
Área de 
Drenagem da 
PCH (km²): 
1.525,00 
NOME DO RIO DA USINA: 
Sauê-Uiná 
 
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
17091000 
Fazenda Tucunaré 
Juruena 
4.360,00 
 
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
17092800 
Aldeia Sacre II 
Sacre 
6.770,00 
17093000 
Fontanilhas 
Juruena 
55.900,00 
17120000 
Porto dos Gaúchos 
Arinos 
37.100,00 
 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
134,00 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Terra e Concreto 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Rodrigo Gomes Otsuki 18858/D-DF 
Nº DA 
ART7 
0720210037590 
 
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
17091000 
Fazenda Tucunaré 
Juruena 
4.360,00 
 
 
 
7 Documento nº 48513.019278/2021-00. Volume 3, Tomo V.
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é ligeiramente inferior àquela apresentada no
inventário, cerca de 0,06m, com a alteração do nível operacional de jusante.
No entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento
aprovado no estudo de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes
ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações locacionais
identificadas na etapa de projeto básico.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de
Drenagem da
PCH (km²):  1.525,00  NOME DO RIO DA USINA:    Sauê-Uiná  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
17091000  Fazenda Tucunaré    Juruena    4.360,00
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
17092800  Aldeia Sacre II    Sacre    6.770,00
17093000  Fontanilhas    Juruena    55.900,00
17120000  Porto dos Gaúchos    Arinos    37.100,00
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    134,00    TR (anos):    1.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira Livre          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Terra e Concreto          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Rodrigo Gomes Otsuki 18858/D-DF        Nº DA
ART7  0720210037590
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
17091000  Fazenda Tucunaré    Juruena    4.360,00    

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 713/2021-SCG/ANEEL, de 18/10/2021. 
 
12. 
No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 9.150 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,86 são compatíveis aos 
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC=0,85. Esta potência está 
associada à obtenção de melhores informações da hidrologia do local do 
aproveitamento. 
 
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício 
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 500 kW. 
 
Foi adotado um TEIF de 1,26%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor 
sugerido na Note Técnica n° 63/2012 – SRG-SGH/ANEEL. 
 
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 4.382,00 kW e 2 geradores de potência 
unitária nominal de 4.723,00 kVA, com 0,9 de fator de potência, na casa de força 
principal e 1 turbina de 685 kW e 1 gerador de potência unitária nominal de 723 kVA, 
com 0,9 de fator de potência. 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
13. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo 
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação 
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que 
compatíveis com estes. 
 
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH SU-93 
Sumário Executivo 
 
Casa de Força 
Principal 
Casa de Força 
Complementar 
Coordenadas do eixo do barramento 
12°47'29,1" S 
58°38'42,03" W 
Coordenadas da casa de força 
12°47'7,9" S 
58°38'33,7" W 
12°47'26,79" S 
58°38'41,58" W 
NA Montante (m) 
310,00 
NA Jusante (m) 
286,67 
292,43 
Potência Instalada Total (kW) 
8.500 
650 
Número de Unidades Geradoras 
2 
1 
Potência instalada por gerador (kVA) 
4.723,00; 
4.723,00 
723 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90 
0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
4.382,00; 
4.382,00 
685 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
6,32; 6,32 
3,73 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93,0%; 93,0% 
91%
Estudos Energéticos  A potência de 9.150 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,86 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC=0,85. Esta potência está
associada à obtenção de melhores informações da hidrologia do local do
aproveitamento.
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 500 kW.
Foi adotado um TEIF de 1,26%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor
sugerido na Note Técnica n° 63/2012 – SRG-SGH/ANEEL.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 4.382,00 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 4.723,00 kVA, com 0,9 de fator de potência, na casa de força
principal e 1 turbina de 685 kW e 1 gerador de potência unitária nominal de 723 kVA,
com 0,9 de fator de potência.
PCH SU-93  Sumário Executivo  
  Casa de Força
Principal  Casa de Força
Complementar
Coordenadas do eixo do barramento  12°47'29,1" S
58°38'42,03" W  
Coordenadas da casa de força  12°47'7,9" S
58°38'33,7" W  12°47'26,79" S
58°38'41,58" W
NA Montante (m)  310,00  
NA Jusante (m)  286,67  292,43
Potência Instalada Total (kW)  8.500  650
Número de Unidades Geradoras  2  1
Potência instalada por gerador (kVA)  4.723,00;
4.723,00  723
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90  0,90
Potência instalada por turbina (kW)  4.382,00;
4.382,00  685
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  6,32; 6,32  3,73
Rendimento nominal por turbina (%)  93,0%; 93,0%  91%

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 713/2021-SCG/ANEEL, de 18/10/2021. 
 
PCH SU-93 
Sumário Executivo 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,0%; 97,0% 
95% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da 
usina (%) 
1,26% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
1,74% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,54 
0,53 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
23,33 
17,57 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,71% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
30 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
4,12 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,00 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
14. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido 
o DRS-PCH referente à PCH SU-93 conforme solicitado por Sapezal Energia Ltda., bem como o 
encaminhamento de documento à Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA-MT, para emissão da 
DRDH. O DRS-PCH também permite que o Interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente 
nos órgãos competentes. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
15. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
16. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à PCH SU-93 sob a titularidade de Sapezal Energia Ltda. 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
17. 
Emitir o Despacho. 
 
(Assinado digitalmente) 
YURI FERREIRA GOMES DIAS 
Especialista em Regulação 
(Assinado digitalmente) 
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO 
Analista Administrativo 
 
 
De acordo: 
 
 
(Assinado digitalmente) 
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração
PCH SU-93  Sumário Executivo  
Rendimento nominal por gerador (%)  97,0%; 97,0%  95%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
usina (%)  1,26%  
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  1,74%  
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,54  0,53
H : Queda bruta nominal (m)
b  23,33  17,57
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  1,71%  
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  30  
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  4,12  
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,00  
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo  

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH SU-93 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1974 
49,86 
51,21 
52,07 
51,57 
49,92 
46,98 
41,76 
39,08 
38,61 
40,37 
41,38 
43,93 
1975 
46,65 
49,33 
47,74 
48,33 
45,05 
40,55 
40,00 
38,85 
38,11 
38,52 
41,24 
44,84 
1976 
44,77 
46,36 
47,72 
45,71 
44,51 
41,62 
39,58 
38,59 
38,30 
40,48 
41,12 
43,28 
1977 
46,70 
48,72 
46,97 
46,41 
44,96 
43,48 
40,81 
39,48 
39,78 
41,62 
44,07 
46,41 
1978 
50,75 
48,84 
51,40 
47,88 
47,55 
42,74 
40,34 
40,92 
40,57 
40,13 
41,08 
46,29 
1979 
49,95 
52,00 
54,34 
52,54 
47,36 
44,65 
42,41 
40,87 
41,53 
40,39 
43,09 
43,16 
1980 
47,16 
50,45 
52,96 
51,25 
46,09 
41,91 
42,48 
40,35 
39,65 
39,02 
41,35 
45,99 
1981 
48,67 
49,92 
50,95 
50,81 
44,87 
41,68 
39,99 
38,77 
37,92 
40,12 
44,27 
44,92 
1982 
50,09 
52,02 
54,04 
49,03 
40,74 
37,59 
35,51 
35,73 
41,05 
42,00 
42,64 
43,72 
1983 
47,43 
48,42 
50,04 
48,22 
45,13 
43,06 
40,48 
39,17 
38,39 
39,99 
41,57 
47,51 
1984 
46,27 
46,63 
48,50 
48,25 
45,90 
42,07 
40,04 
39,13 
39,09 
39,63 
41,79 
43,44 
1985 
46,97 
46,65 
48,69 
48,22 
44,96 
41,57 
40,23 
39,21 
39,13 
40,35 
42,18 
42,71 
1986 
49,31 
50,78 
50,20 
48,95 
45,84 
42,80 
40,61 
39,88 
39,71 
40,00 
40,48 
43,15 
1987 
44,34 
47,16 
47,20 
45,01 
42,57 
40,00 
38,45 
37,11 
36,78 
37,36 
41,48 
44,26 
1988 
47,52 
49,54 
51,99 
51,04 
46,35 
43,72 
41,41 
39,82 
39,13 
39,24 
41,68 
44,87 
1989 
48,46 
53,08 
53,46 
50,84 
48,53 
44,43 
42,88 
41,62 
40,26 
40,72 
41,17 
47,08 
1990 
46,60 
49,65 
49,35 
47,70 
43,62 
40,94 
39,39 
38,41 
40,59 
40,97 
42,52 
44,03 
1991 
48,16 
50,22 
51,07 
51,71 
47,26 
42,96 
41,45 
40,12 
40,57 
39,86 
41,55 
42,78 
1992 
45,62 
47,74 
47,72 
47,96 
43,57 
40,76 
39,21 
38,26 
40,04 
39,88 
41,10 
44,79 
1993 
46,92 
49,72 
51,95 
50,55 
45,81 
43,29 
40,50 
37,43 
36,31 
36,87 
36,87 
39,66 
1994 
46,36 
51,11 
51,67 
51,95 
43,29 
39,94 
37,99 
35,75 
34,07 
34,63 
35,19 
39,66 
1995 
49,16 
53,07 
55,30 
53,91 
48,60 
44,69 
43,01 
41,90 
41,06 
42,17 
43,85 
48,88 
1996 
46,64 
45,81 
49,44 
47,48 
44,69 
42,45 
41,06 
41,06 
39,94 
40,78 
44,13 
42,45 
1997 
42,73 
46,36 
49,72 
49,44 
47,20 
44,41 
41,62 
40,78 
40,78 
40,50 
40,50 
41,34 
1998 
42,17 
46,08 
48,60 
46,92 
43,01 
41,62 
39,94 
39,38 
38,54 
40,22 
42,45 
42,17 
1999 
42,45 
42,17 
43,85 
42,45 
41,62 
39,66 
38,82 
37,99 
38,26 
38,26 
39,66 
41,06 
2000 
39,94 
41,90 
46,92 
44,97 
41,62 
39,66 
38,54 
37,99 
37,71 
38,26 
39,94 
39,38 
2001 
41,62 
41,62 
44,13 
42,45 
39,94 
39,10 
37,99 
37,71 
37,43 
37,99 
39,38 
40,78 
2002 
40,22 
43,57 
42,73 
41,06 
39,38 
37,71 
36,87 
36,31 
36,31 
36,03 
36,59 
37,99 
2003 
40,22 
41,62 
41,62 
44,13 
39,66 
40,22 
37,43 
36,31 
36,31 
37,15 
37,99 
37,99 
2004 
39,94 
41,62 
41,34 
39,94 
38,82 
37,15 
36,31 
35,19 
35,19 
36,03 
36,87 
36,59 
2005 
40,50 
39,38 
41,06 
39,66 
37,71 
36,87 
35,75 
34,91 
36,59 
35,75 
36,31 
37,71 
2006 
39,94 
40,78 
41,34 
42,73 
39,10 
37,71 
36,87 
35,75 
35,75 
38,26 
36,87 
39,94 
2007 
42,45 
43,57 
43,29 
41,34 
38,82 
37,43 
36,59 
35,75 
35,47 
36,87 
37,99 
38,26 
2008 
38,82 
41,06 
41,34 
41,34 
38,82 
37,43 
36,31 
35,47 
35,19 
36,03 
37,15 
39,10 
2009 
38,82 
39,94 
43,29 
40,22 
38,54 
36,59 
35,47 
35,19 
33,80 
34,07 
34,91 
34,91 
2010 
36,59 
40,78 
37,99 
35,19 
34,07 
34,91 
34,35 
33,80 
33,80 
34,35 
34,35 
36,31 
2011 
40,22 
39,66 
40,50 
40,78 
36,87 
35,47 
34,63 
34,07 
33,24 
34,07 
34,91 
35,19 
2012 
37,15 
38,82 
40,22 
37,99 
35,47 
35,47 
34,91 
32,96 
33,80 
35,47 
34,35 
36,31 
2013 
39,10 
41,06 
39,38 
37,99 
36,03 
35,47 
34,35 
33,80 
33,24 
33,80 
34,35 
34,91 
2014 
36,03 
39,94 
44,13 
43,57 
45,53 
41,06 
36,87 
35,47 
35,47 
35,75 
37,43 
37,71 
2015 
38,82 
39,10 
39,38 
40,22 
39,94 
37,99 
36,59 
36,59 
35,75 
35,47 
36,87 
35,75 
2016 
37,43 
40,22 
40,78 
40,78 
37,71 
35,75 
34,07 
33,80 
34,35 
33,80 
34,07 
37,15 
2017 
36,59 
39,38 
39,66 
38,82 
37,15 
35,47 
35,19 
34,07 
32,40 
32,40 
35,19 
36,87 
2018 
38,54 
40,22 
40,78 
41,62 
39,66 
37,15 
36,03 
35,47 
35,19 
36,59 
37,99 
39,66
Série de vazões médias mensais informada para a PCH SU-93                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1974  49,86  51,21  52,07  51,57  49,92  46,98  41,76  39,08  38,61  40,37  41,38  43,93
1975  46,65  49,33  47,74  48,33  45,05  40,55  40,00  38,85  38,11  38,52  41,24  44,84
1976  44,77  46,36  47,72  45,71  44,51  41,62  39,58  38,59  38,30  40,48  41,12  43,28
1977  46,70  48,72  46,97  46,41  44,96  43,48  40,81  39,48  39,78  41,62  44,07  46,41
1978  50,75  48,84  51,40  47,88  47,55  42,74  40,34  40,92  40,57  40,13  41,08  46,29
1979  49,95  52,00  54,34  52,54  47,36  44,65  42,41  40,87  41,53  40,39  43,09  43,16
1980  47,16  50,45  52,96  51,25  46,09  41,91  42,48  40,35  39,65  39,02  41,35  45,99
1981  48,67  49,92  50,95  50,81  44,87  41,68  39,99  38,77  37,92  40,12  44,27  44,92
1982  50,09  52,02  54,04  49,03  40,74  37,59  35,51  35,73  41,05  42,00  42,64  43,72
1983  47,43  48,42  50,04  48,22  45,13  43,06  40,48  39,17  38,39  39,99  41,57  47,51
1984  46,27  46,63  48,50  48,25  45,90  42,07  40,04  39,13  39,09  39,63  41,79  43,44
1985  46,97  46,65  48,69  48,22  44,96  41,57  40,23  39,21  39,13  40,35  42,18  42,71
1986  49,31  50,78  50,20  48,95  45,84  42,80  40,61  39,88  39,71  40,00  40,48  43,15
1987  44,34  47,16  47,20  45,01  42,57  40,00  38,45  37,11  36,78  37,36  41,48  44,26
1988  47,52  49,54  51,99  51,04  46,35  43,72  41,41  39,82  39,13  39,24  41,68  44,87
1989  48,46  53,08  53,46  50,84  48,53  44,43  42,88  41,62  40,26  40,72  41,17  47,08
1990  46,60  49,65  49,35  47,70  43,62  40,94  39,39  38,41  40,59  40,97  42,52  44,03
1991  48,16  50,22  51,07  51,71  47,26  42,96  41,45  40,12  40,57  39,86  41,55  42,78
1992  45,62  47,74  47,72  47,96  43,57  40,76  39,21  38,26  40,04  39,88  41,10  44,79
1993  46,92  49,72  51,95  50,55  45,81  43,29  40,50  37,43  36,31  36,87  36,87  39,66
1994  46,36  51,11  51,67  51,95  43,29  39,94  37,99  35,75  34,07  34,63  35,19  39,66
1995  49,16  53,07  55,30  53,91  48,60  44,69  43,01  41,90  41,06  42,17  43,85  48,88
1996  46,64  45,81  49,44  47,48  44,69  42,45  41,06  41,06  39,94  40,78  44,13  42,45
1997  42,73  46,36  49,72  49,44  47,20  44,41  41,62  40,78  40,78  40,50  40,50  41,34
1998  42,17  46,08  48,60  46,92  43,01  41,62  39,94  39,38  38,54  40,22  42,45  42,17
1999  42,45  42,17  43,85  42,45  41,62  39,66  38,82  37,99  38,26  38,26  39,66  41,06
2000  39,94  41,90  46,92  44,97  41,62  39,66  38,54  37,99  37,71  38,26  39,94  39,38
2001  41,62  41,62  44,13  42,45  39,94  39,10  37,99  37,71  37,43  37,99  39,38  40,78
2002  40,22  43,57  42,73  41,06  39,38  37,71  36,87  36,31  36,31  36,03  36,59  37,99
2003  40,22  41,62  41,62  44,13  39,66  40,22  37,43  36,31  36,31  37,15  37,99  37,99
2004  39,94  41,62  41,34  39,94  38,82  37,15  36,31  35,19  35,19  36,03  36,87  36,59
2005  40,50  39,38  41,06  39,66  37,71  36,87  35,75  34,91  36,59  35,75  36,31  37,71
2006  39,94  40,78  41,34  42,73  39,10  37,71  36,87  35,75  35,75  38,26  36,87  39,94
2007  42,45  43,57  43,29  41,34  38,82  37,43  36,59  35,75  35,47  36,87  37,99  38,26
2008  38,82  41,06  41,34  41,34  38,82  37,43  36,31  35,47  35,19  36,03  37,15  39,10
2009  38,82  39,94  43,29  40,22  38,54  36,59  35,47  35,19  33,80  34,07  34,91  34,91
2010  36,59  40,78  37,99  35,19  34,07  34,91  34,35  33,80  33,80  34,35  34,35  36,31
2011  40,22  39,66  40,50  40,78  36,87  35,47  34,63  34,07  33,24  34,07  34,91  35,19
2012  37,15  38,82  40,22  37,99  35,47  35,47  34,91  32,96  33,80  35,47  34,35  36,31
2013  39,10  41,06  39,38  37,99  36,03  35,47  34,35  33,80  33,24  33,80  34,35  34,91
2014  36,03  39,94  44,13  43,57  45,53  41,06  36,87  35,47  35,47  35,75  37,43  37,71
2015  38,82  39,10  39,38  40,22  39,94  37,99  36,59  36,59  35,75  35,47  36,87  35,75
2016  37,43  40,22  40,78  40,78  37,71  35,75  34,07  33,80  34,35  33,80  34,07  37,15
2017  36,59  39,38  39,66  38,82  37,15  35,47  35,19  34,07  32,40  32,40  35,19  36,87
2018  38,54  40,22  40,78  41,62  39,66  37,15  36,03  35,47  35,19  36,59  37,99  39,66

Série de vazões médias mensais informada para a PCH SU-93 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2019 
38,54 
37,99 
43,29 
47,74 
41,45 
38,26 
36,75 
35,61 
34,87 
37,29 
38,25 
37,30 
2020 
37,47 
43,10 
44,92 
39,60 
37,61 
35,16 
33,99 
32,94 
32,43 
33,57 
33,62 
34,48
Série de vazões médias mensais informada para a PCH SU-93                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2019  38,54  37,99  43,29  47,74  41,45  38,26  36,75  35,61  34,87  37,29  38,25  37,30
2020  37,47  43,10  44,92  39,60  37,61  35,16  33,99  32,94  32,43  33,57  33,62  34,48