A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 774/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 7 de novembro de 2016. 
 
 
 
Processo nº: 48500.004295/2012-21 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica Alto Alegre, 
com Registro Ativo e Aceite conferidos à 
Alto Alegre Energética S.A. e à Estelar 
Engenheiros Associados Ltda., por meio, 
respectivamente, dos Despachos nº 2.709, 
de 30 de agosto de 2012, e nº 3.749, de 6 de 
novembro 
de 
2013, 
localizada 
nos 
municípios de Ouro e Capinzal, no estado 
Santa Catarina. 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Alto Alegre, com 17.400 kW de Potência Instalada, cadastrada sob 
o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SC.037173-4.01, com Registro Ativo 
e Aceite conferidos à Alto Alegre Energética S.A. (Alto Alegre) e à Estelar Engenheiros Associados 
Ltda. (Estelar), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 2.709, de 30 de agosto de 2012, e nº 
3.749, de 6 de novembro de 2013, localizada no rio do Peixe, sub-bacia 72, na bacia hidrográfica do 
Rio Uruguai, nos municípios de Ouro e Capinzal, no estado de Santa Catarina. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 20 de maio de 2011, o Despacho n° 2.128 aprovou os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio do Peixe, onde foram identificados 12 aproveitamentos hidrelétricos, entre os quais 
a PCH Alto Alegre. 
 
3. 
Em 30 de agosto de 2012, por meio do Despacho nº 2.709, foi conferido o Registro 
Ativo à Estelar1, o qual foi apresentado em 30 de julho de 2012, e Aceito em 6 de novembro de 2013 
por meio do Despacho nº 3.749. 
 
4. 
Em 1 de agosto de 2016, as interessadas protocolaram2 o Sumário Executivo referente 
a esse empreendimento.  
 
 
III – DA ANÁLISE 
                                                          
1 A Alto Alegre foi incluída como titular do projeto por meio do Despacho nº 4.085, de 8.10.2014. 
2 Por meio da correspondência 2007-AAL-2G-RDPB-001-16, Documento nº 48513.019701/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 774/2016–SCG/ANEEL, de 7/11/2016 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada por Alto Alegre e Estelar para emissão do Despacho 
de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de 
implantação e exploração da PCH Alto Alegre. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere 
na partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 2.128, de 20.5.2011. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH ALTO ALEGRE 
PCH Alto Alegre 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do 
barramento 
27°21'29"S 
51°40'43"W 
27°21'44,02"S 
51°41'13,37"W 
NA Montante (m) 
428,50 
427,00 
NA Jusante (m) 
412,00 
413,41 
Queda Bruta (m) 
16,50 
13,59 
Área do Reservatório 
(km²) 
0,49 
0,83 
Potência (kW) 
14.300 
17.400 
Vazão QMLT3 (m³/s) 
113,60 
114,65 
  
8. 
As interessadas apresentaram um estudo de alternativas para o arranjo da PCH Alto 
Alegre, por meio do qual é verificado o custo benefício de quatro alternativas, dentre as quais a 
denominada de alternativa um, a qual corresponde ao arranjo determinado pelos Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do Rio do Peixe. Essa análise resultou em um arranjo diferente do aprovado por meio do 
Despacho ANEEL nº 2.128, de 20.5.2011. 
 
9. 
A mudança de arranjo de PCH não é vedada, desde que a nova configuração não 
comprometa o potencial ótimo e nem interfira com as demais centrais geradoras identificadas na 
cascata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
3 Vazão Média de Longo Termo.
  PCH Alto Alegre      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do
barramento      27°21'29"S
51°40'43"W      27°21'44,02"S
51°41'13,37"W    
NA Montante (m)      428,50      427,00    
NA Jusante (m)      412,00      413,41    
Queda Bruta (m)      16,50      13,59    
Área do Reservatório
(km²)      0,49      0,83    
Potência (kW)      14.300      17.400    
Vazão Q 3 (m³/s)
MLT      113,60      114,65    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 774/2016–SCG/ANEEL, de 7/11/2016 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
Nome do Rio: 
Rio do Peixe 
Estado: 
SC 
Sub-bacia: 
72 
Despacho: 
2.128 
Data: 
20.5.2011 
Autor: 
Águas do Oeste Geração Hidroelétrica S.A. 
Potência: 
100.550 kW 
Eixos Identificados: 
12 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento 
a montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Águas de 
Ouro 
27°21'03"S 
51°38'49"W 
441,0 
428,5 
10.700 
PB Aceito 
Aproveitamento 
a jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Barra do 
Pinheiro 
27°22'8,24"S 
51°41'32,45"W 
412,0 
402,0 
8.700 
Registro 
Ativo 
 
10. 
Tanto as coordenadas do limite máximo do reservatório quanto os novos níveis 
operacionais não interferem na partição de quedas aprovadas nos Estudos de Inventário Hidrelétrico 
do Rio do Peixe. Assim, do ponto de vista de interferências, o novo arranjo está adequado. 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
11. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Estelar Engenheiros Associados Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Nelson Dornelas 
4856533-0 
019403-3 
Responsável Geral do Projeto 
Vanildo Rodrigues 
4763772-3 
014199-8 
Estudos cartográficos e topográficos 
Mauren Marques Domit 4856984-1 
091815-3 
Estudos geotécnicos 
Rodrigo Kern 
4856991-4 
079175-9 
Estudos hidrológicos 
Nelson Dornelas 
4856533-0 
019403-3 
Estudos energéticos 
Nelson Dornelas 
4856533-0 
019403-3 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
O Licenciamento Ambiental não foi apresentado 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
O Uso de Recursos Hídricos não foi apresentado 
 
 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico
Nome do Rio:  Rio do Peixe  Estado:          SC      Sub-bacia:      72
Despacho:  2.128  Data:          20.5.2011            
Autor:  Águas do Oeste Geração Hidroelétrica S.A.                        
Potência:  100.550 kW  Eixos Identificados:                  12    
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                          
Aproveitamento
a montante  Coordenadas da Casa de
Força    NA      NA      Potência
(kW)      Condição  
      Montante      Jusante              
      (m)      (m)              
PCH Águas de
Ouro  27°21'03"S
51°38'49"W  441,0      428,5        10.700      PB Aceito  
Aproveitamento
a jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório    NA      NA      Potência
(kW)      Condição  
      Montante      Jusante              
      (m)      (m)              
PCH Barra do
Pinheiro  27°22'8,24"S
51°41'32,45"W  412,0      402,0        8.700      Registro
Ativo  
Aproveitamento
a montante
Coordenadas da Casa de
Força
Potência
(kW)
Aproveitamento
a jusante
Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório
Potência
(kW)
Empresa Projetista:    Estelar Engenheiros Associados Ltda.          
Responsável Técnico    Nº ART      Nº Registro    Responsabilidade
Nelson Dornelas    4856533-0    019403-3      Responsável Geral do Projeto
Vanildo Rodrigues    4763772-3    014199-8      Estudos cartográficos e topográficos
Mauren Marques Domit    4856984-1    091815-3      Estudos geotécnicos
Rodrigo Kern    4856991-4    079175-9      Estudos hidrológicos
Nelson Dornelas    4856533-0    019403-3      Estudos energéticos
Nelson Dornelas    4856533-0    019403-3      Estruturas extravasoras
  Tipo de licença    O Licenciamento Ambiental não foi apresentado
  Tipo de Licença    O Uso de Recursos Hídricos não foi apresentado

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 774/2016–SCG/ANEEL, de 7/11/2016 
 
12. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados 
indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem 
ao uso ótimo do potencial hidráulico. 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e Níveis Operacionais 
A queda do Sumário Executivo é inferior. Mas, conforme já 
abordado nessa Nota técnica, foram apresentadas 
justificativas técnicas para a diferença. 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH ALTO ALEGRE 
Metodologia 
Adotada: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de 
Drenagem da 
PCH (km²): 
4.870 
Nome do Rio da Usina: 
Do Peixe 
  
Posto Fluviométrico de Referência 
CÓDIGO 
Nome 
Rio 
A.D. (km²): 
72980000 
Rio Uruguai 
Do Peixe 
5.170 
  
Postos Fluv/Pluv Utilizados Para Preenchimento das Falhas 
CÓDIGO 
Nome 
Rio 
A.D. (km²): 
72810000 
Tangará 
Do peixe 
2010 
72849000 
Joaçaba i 
Do peixe 
3710 
72880000 
Ouro 
Do peixe 
4780 
72900000 
Capinzal 
Do peixe 
4780 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
Vazão de Projeto (m³/s): 
7.458 
TR (anos): 
1.000 
Tipo de Vertedouro: 
Comportas Segmento/Basculante 
Tipo de Estrutura da Barragem: 
Concreto 
Nome do Resp. Técnico: 
Nelson Dornelas 
019403-3 
Nº da ART 
4856533-0 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
Nome 
Rio 
A.D. (em km²): 
72849000 
Joaçaba I 
Do Peixe 
3.710
Queda e Níveis Operacionais  A queda do Sumário Executivo é inferior. Mas, conforme já
abordado nessa Nota técnica, foram apresentadas
justificativas técnicas para a diferença.
Metodologia
Adotada:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de
Drenagem da
PCH (km²):  4.870  Nome do Rio da Usina:    Do Peixe  
          
Posto Fluviométrico de Referência          
CÓDIGO  Nome    Rio  A.D. (km²):  
72980000  Rio Uruguai    Do Peixe  5.170  
          
Postos Fluv/Pluv Utilizados Para Preenchimento das Falhas          
CÓDIGO  Nome    Rio  A.D. (km²):  
72810000  Tangará    Do peixe  2010  
72849000  Joaçaba i    Do peixe  3710  
72880000  Ouro    Do peixe  4780  
72900000  Capinzal    Do peixe  4780  
          
Vazão de Projeto (m³/s):    7.458    TR (anos):    1.000    
Tipo de Vertedouro:    Comportas Segmento/Basculante            
Tipo de Estrutura da Barragem:    Concreto            
Nome do Resp. Técnico:    Nelson Dornelas
019403-3      Nº da ART    4856533-0  
                
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA                
CÓDIGO  Nome    Rio      A.D. (em km²):    
72849000  Joaçaba I    Do Peixe      3.710    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 774/2016–SCG/ANEEL, de 7/11/2016 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 17.400 kW é superior à estimada no inventário. Assim, será 
analisado o Fator de Capacidade (FC) do projeto básico e dos Estudos 
de Inventário Hidrelétrico do Rio do Peixe. 
O FC do projeto apresentado, 54,0%, é menor do que o aprovado nos 
Estudos de Inventário Hidrelétrico do Rio do Peixe cujo valor é de 65,0%. 
Dessa forma, obteve-se maiores potência instalada e energia média. 
Observa-se também que o FC do empreendimento é próximo a 55,0%, 
número estipulado como referência pelo Manual de Estudos de Inventário 
Hidrelétrico. 
Assim, pelo ponto de vista dos estudos econômico-energéticos, o projeto 
apresentado está adequado ao potencial identificado nos estudos de 
inventário aprovados. 
Desta forma, o projeto prevê 3 turbinas de 6.064 kW e 3 geradores de 
potência unitária nominal de 6.444 kVA, com 0,9 de fator de potência 
 
13. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH Alto Alegre conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
14. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são 
de responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para 
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a 
apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), 
desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH ALTO ALEGRE 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
17.400 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
6.444 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
6.064 / 15,08 
Rendimento da turbina 
92,50% 
Rendimento do gerador 
95,64% 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
1,28% 
Indisponibilidade programada (%) 
2,19% 
Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,293 
Queda bruta nominal (m) 
13,59 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,95% 
Consumo Interno (kW médio) 
27 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
0 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
6,85 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo
Estudos Energéticos  A potência de 17.400 kW é superior à estimada no inventário. Assim, será
analisado o Fator de Capacidade (FC) do projeto básico e dos Estudos
de Inventário Hidrelétrico do Rio do Peixe.
  O FC do projeto apresentado, 54,0%, é menor do que o aprovado nos
Estudos de Inventário Hidrelétrico do Rio do Peixe cujo valor é de 65,0%.
Dessa forma, obteve-se maiores potência instalada e energia média.
Observa-se também que o FC do empreendimento é próximo a 55,0%,
número estipulado como referência pelo Manual de Estudos de Inventário
Hidrelétrico.
Assim, pelo ponto de vista dos estudos econômico-energéticos, o projeto
apresentado está adequado ao potencial identificado nos estudos de
inventário aprovados.
  Desta forma, o projeto prevê 3 turbinas de 6.064 kW e 3 geradores de
potência unitária nominal de 6.444 kVA, com 0,9 de fator de potência
PCH ALTO ALEGRE  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  17.400
Número de Unidades Geradoras  3
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  6.444 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  6.064 / 15,08
Rendimento da turbina  92,50%
Rendimento do gerador  95,64%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  1,28%
Indisponibilidade programada (%)  2,19%
Perdas hidráulicas nominais (m)  0,293
Queda bruta nominal (m)  13,59
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  1,95%
Consumo Interno (kW médio)  27
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  0
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  6,85
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 774/2016–SCG/ANEEL, de 7/11/2016 
15. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 20084, o 
processo seria sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade 
de emissão de algum ato referente à aprovação do projeto apresentado pelas interessadas. 
 
16. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse 
sentido. O Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI-PCH), etapa já cumprida pelo empreendedor. 
 
17. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, 
do Sumário Executivo. As interessadas já apresentaram tanto o Projeto Básico da PCH Alto Alegre, 
nos termos da REN 343/2008, quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
18. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e 
que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, 
conforme excerto a seguir transcrito:  
 
 [...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores 
do potencial hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso 
do potencial hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro 
da Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração 
de Reserva de Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento 
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação 
dessas ações, quando couber, imediatamente após a publicação do DRI-PCH 
previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da 
ANEEL, caso o interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis 
por até 3 (três) anos, a critério da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]  
 
 
 
 
19. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser 
emitido o DRS-PCH referente à PCH Alto Alegre à Alto Alegre e Estelar, bem como o encaminhamento 
                                                          
4 REN 343/2008, Art. 13: Art. 13. A aprovação final do projeto básico, dada por Despacho, após a conclusão das análises 
nos termos deste Capítulo, dependerá de apresentação do licenciamento ambiental pertinente e da reserva de 
disponibilidade hídrica, os quais deverão estar compatíveis com o projeto.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 774/2016–SCG/ANEEL, de 7/11/2016 
de documento à Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina – FATMA - SC, para fins 
da emissão da DRDH. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
20. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
21. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela 
Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração (SCG), por meio da emissão do DRS-
PCH referente à PCH Alto Alegre sob a titularidade da Alto Alegre e da Estelar. 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
22. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à Fundação do Meio Ambiente do Estado 
de Santa Catarina – FATMA - SC, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
GERALDO FARIA DE SOUZA NETO 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 774/2016–SCG/ANEEL, de 7/11/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH ALTO ALEGRE 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1940 
  
68,23 
38,50 223,72 90,24 
34,05 
38,55 
64,95 
31,42 
51,91 
37,13 114,20 
1941 117,45 286,07 185,80 80,33 149,80 170,10 101,93 329,47 128,64 144,75 226,25 179,93 
1942 44,04 223,03 197,38 227,10 244,81 57,20 
94,64 109,66 82,16 
63,08 
17,47 
13,89 
1943 
8,06 
32,38 
17,59 
10,02 148,30 381,79 169,70 290,24 223,77 131,50 47,79 
16,24 
1944 109,68 32,88 
37,12 
17,05 
8,65 
6,31 
16,96 
5,62 
9,35 
13,73 
29,45 
9,95 
1945 11,12 
31,85 
17,38 
8,60 
15,27 
21,10 
42,13 
22,25 
50,24 
31,17 
37,95 
30,96 
1946 118,54 335,14 165,02 96,26 
36,62 218,93 277,43 56,25 
46,51 213,49 82,21 
73,75 
1947 94,41 182,23 47,20 
15,75 
19,40 178,47 80,67 131,37 257,56 107,57 44,42 
51,00 
1948 29,98 
93,27 
72,37 
68,88 250,65 63,11 
83,65 305,64 36,28 143,53 74,52 
17,23 
1949 30,83 
7,85 
20,74 
34,50 
29,37 102,25 28,24 
61,98 
66,64 
60,91 
40,85 
16,90 
1950 93,74 
51,42 
81,35 
29,71 
53,74 
25,52 
36,29 109,97 130,18 309,87 91,33 
66,98 
1951 59,57 167,90 111,97 23,60 
11,53 
14,00 
43,22 
8,23 
9,29 
463,77 228,31 63,58 
1952 10,48 
6,53 
5,02 
7,84 
4,16 
81,08 131,84 33,42 199,57 347,76 130,66 37,44 
1953 82,07 128,35 37,51 
39,73 
38,79 
48,55 
72,07 
49,82 140,28 303,91 170,13 58,34 
1954 71,84 
44,66 
99,88 117,35 225,06 331,32 408,63 48,91 422,02 462,77 48,41 
95,50 
1955 53,54 
25,60 
46,55 
99,32 162,75 265,24 321,38 113,55 81,55 
39,09 
27,12 
26,85 
1956 158,11 68,17 
12,86 109,95 173,08 44,78 
55,12 108,76 232,96 74,22 
21,88 
16,94 
1957 23,09 
81,13 
27,87 
25,35 
26,95 
38,64 239,02 571,97 424,71 72,27 
52,45 
30,98 
1958 19,73 
19,31 120,91 21,08 
8,56 
84,23 
24,61 104,36 214,20 135,80 181,57 137,51 
1959 51,69 
31,03 
27,87 
80,27 
72,69 
39,89 
32,63 
31,39 
99,11 
47,26 
19,69 
11,83 
1960 
9,09 
24,38 
14,14 
16,71 
22,92 
42,04 
19,61 122,26 116,31 155,90 114,75 31,90 
1961 45,85 
35,23 218,82 102,02 73,08 
47,92 
22,47 
22,25 484,00 301,58 161,50 47,98 
1962 37,31 
47,24 
18,75 
15,13 127,59 51,01 116,81 31,15 192,19 115,05 76,89 
24,06 
1963 88,89 149,94 151,96 50,46 
23,92 
13,19 
16,27 
33,06 109,26 375,00 325,54 124,86 
1964 16,98 
49,20 
60,50 
89,39 
92,65 
29,28 
58,14 131,37 99,94 
64,02 
40,88 
28,26 
1965 25,80 
41,59 
16,72 
18,30 125,27 39,95 227,99 358,64 316,23 311,31 150,01 256,17 
1966 87,34 323,88 202,58 13,59 
8,57 
169,24 88,54 
87,96 241,47 329,24 126,43 177,60 
1967 80,33 168,83 137,56 48,15 
30,86 
31,84 
47,50 234,53 245,20 99,53 109,57 129,85 
1968 13,64 
6,83 
13,60 
51,07 
30,86 
18,40 
62,08 
18,28 
42,21 
70,34 
97,65 102,94 
1969 152,04 281,52 108,78 216,52 82,43 222,87 110,80 49,95 178,64 71,93 165,45 20,74 
1970 42,82 
26,66 
32,56 
15,40 
71,19 214,99 229,65 47,00 
80,65 115,17 18,66 217,56 
1971 277,10 174,02 149,21 232,46 196,67 286,58 208,42 165,06 74,73 
80,52 
13,07 
10,57 
1972 20,21 152,46 85,02 
94,53 
17,95 268,45 96,34 450,07 387,34 181,81 134,26 92,33 
1973 104,12 156,83 67,93 
45,11 152,02 234,89 175,39 390,66 272,30 128,02 87,00 
39,23 
1974 66,99 
63,58 
58,01 
34,09 
52,31 127,60 61,83 
31,45 152,89 35,06 
68,78 
29,67 
1975 66,22 
65,42 
24,19 
18,86 
22,99 
95,60 
43,82 138,72 317,45 277,86 58,23 213,74 
1976 194,95 59,88 
48,83 
30,79 127,16 156,72 127,36 179,62 103,67 98,61 157,90 101,97 
1977 97,27 153,95 134,38 72,04 
24,90 
59,09 
71,34 172,25 73,40 159,77 159,44 57,58 
1978 31,89 
38,01 
58,61 
14,66 
10,41 
13,37 
71,35 
44,28 
93,33 
46,66 118,08 52,07 
1979 19,72 
9,70 
35,84 
54,10 260,59 74,29 104,53 80,28 
54,22 411,66 206,78 132,14
Série de vazões médias mensais informada para a PCH ALTO ALEGRE                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1940    68,23  38,50  223,72  90,24  34,05  38,55  64,95  31,42  51,91  37,13  114,20
1941  117,45  286,07  185,80  80,33  149,80  170,10  101,93  329,47  128,64  144,75  226,25  179,93
1942  44,04  223,03  197,38  227,10  244,81  57,20  94,64  109,66  82,16  63,08  17,47  13,89
1943  8,06  32,38  17,59  10,02  148,30  381,79  169,70  290,24  223,77  131,50  47,79  16,24
1944  109,68  32,88  37,12  17,05  8,65  6,31  16,96  5,62  9,35  13,73  29,45  9,95
1945  11,12  31,85  17,38  8,60  15,27  21,10  42,13  22,25  50,24  31,17  37,95  30,96
1946  118,54  335,14  165,02  96,26  36,62  218,93  277,43  56,25  46,51  213,49  82,21  73,75
1947  94,41  182,23  47,20  15,75  19,40  178,47  80,67  131,37  257,56  107,57  44,42  51,00
1948  29,98  93,27  72,37  68,88  250,65  63,11  83,65  305,64  36,28  143,53  74,52  17,23
1949  30,83  7,85  20,74  34,50  29,37  102,25  28,24  61,98  66,64  60,91  40,85  16,90
1950  93,74  51,42  81,35  29,71  53,74  25,52  36,29  109,97  130,18  309,87  91,33  66,98
1951  59,57  167,90  111,97  23,60  11,53  14,00  43,22  8,23  9,29  463,77  228,31  63,58
1952  10,48  6,53  5,02  7,84  4,16  81,08  131,84  33,42  199,57  347,76  130,66  37,44
1953  82,07  128,35  37,51  39,73  38,79  48,55  72,07  49,82  140,28  303,91  170,13  58,34
1954  71,84  44,66  99,88  117,35  225,06  331,32  408,63  48,91  422,02  462,77  48,41  95,50
1955  53,54  25,60  46,55  99,32  162,75  265,24  321,38  113,55  81,55  39,09  27,12  26,85
1956  158,11  68,17  12,86  109,95  173,08  44,78  55,12  108,76  232,96  74,22  21,88  16,94
1957  23,09  81,13  27,87  25,35  26,95  38,64  239,02  571,97  424,71  72,27  52,45  30,98
1958  19,73  19,31  120,91  21,08  8,56  84,23  24,61  104,36  214,20  135,80  181,57  137,51
1959  51,69  31,03  27,87  80,27  72,69  39,89  32,63  31,39  99,11  47,26  19,69  11,83
1960  9,09  24,38  14,14  16,71  22,92  42,04  19,61  122,26  116,31  155,90  114,75  31,90
1961  45,85  35,23  218,82  102,02  73,08  47,92  22,47  22,25  484,00  301,58  161,50  47,98
1962  37,31  47,24  18,75  15,13  127,59  51,01  116,81  31,15  192,19  115,05  76,89  24,06
1963  88,89  149,94  151,96  50,46  23,92  13,19  16,27  33,06  109,26  375,00  325,54  124,86
1964  16,98  49,20  60,50  89,39  92,65  29,28  58,14  131,37  99,94  64,02  40,88  28,26
1965  25,80  41,59  16,72  18,30  125,27  39,95  227,99  358,64  316,23  311,31  150,01  256,17
1966  87,34  323,88  202,58  13,59  8,57  169,24  88,54  87,96  241,47  329,24  126,43  177,60
1967  80,33  168,83  137,56  48,15  30,86  31,84  47,50  234,53  245,20  99,53  109,57  129,85
1968  13,64  6,83  13,60  51,07  30,86  18,40  62,08  18,28  42,21  70,34  97,65  102,94
1969  152,04  281,52  108,78  216,52  82,43  222,87  110,80  49,95  178,64  71,93  165,45  20,74
1970  42,82  26,66  32,56  15,40  71,19  214,99  229,65  47,00  80,65  115,17  18,66  217,56
1971  277,10  174,02  149,21  232,46  196,67  286,58  208,42  165,06  74,73  80,52  13,07  10,57
1972  20,21  152,46  85,02  94,53  17,95  268,45  96,34  450,07  387,34  181,81  134,26  92,33
1973  104,12  156,83  67,93  45,11  152,02  234,89  175,39  390,66  272,30  128,02  87,00  39,23
1974  66,99  63,58  58,01  34,09  52,31  127,60  61,83  31,45  152,89  35,06  68,78  29,67
1975  66,22  65,42  24,19  18,86  22,99  95,60  43,82  138,72  317,45  277,86  58,23  213,74
1976  194,95  59,88  48,83  30,79  127,16  156,72  127,36  179,62  103,67  98,61  157,90  101,97
1977  97,27  153,95  134,38  72,04  24,90  59,09  71,34  172,25  73,40  159,77  159,44  57,58
1978  31,89  38,01  58,61  14,66  10,41  13,37  71,35  44,28  93,33  46,66  118,08  52,07
1979  19,72  9,70  35,84  54,10  260,59  74,29  104,53  80,28  54,22  411,66  206,78  132,14

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 09 da Nota Técnica nº 774/2016–SCG/ANEEL, de 7/11/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH ALTO ALEGRE 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1980 63,31 
48,17 148,20 32,84 
61,37 
44,39 132,98 224,10 186,73 114,79 118,49 164,07 
1981 101,81 178,92 38,48 
24,85 
29,34 
44,96 
26,22 
22,23 
67,62 
61,45 
65,49 
77,59 
1982 23,75 
77,16 
37,07 
18,39 
29,62 161,27 252,61 183,39 54,22 201,39 416,11 113,86 
1983 82,83 130,02 240,87 135,56 387,12 277,98 830,86 173,39 180,95 79,50 120,21 62,62 
1984 44,11 
50,80 
81,62 
49,41 
86,06 177,69 100,12 427,46 124,01 138,95 139,27 92,06 
1985 45,04 178,92 39,92 
48,88 
82,32 
25,46 
60,90 
25,46 101,27 50,02 115,68 18,45 
1986 31,06 106,36 78,48 175,25 119,36 96,05 
33,51 
72,03 147,55 123,47 143,87 80,94 
1987 160,81 171,64 32,19 
70,39 406,95 146,27 93,03 119,35 48,40 238,01 51,00 
30,47 
1988 52,40 
71,01 
34,89 
65,32 361,44 190,64 52,92 
19,73 
39,26 
86,29 
32,96 
39,12 
1989 145,79 284,42 95,05 
87,08 178,81 40,17 
85,43 
93,06 316,12 163,36 54,62 
22,88 
1990 189,19 93,88 
97,88 174,49 188,71 519,36 174,66 165,48 260,58 290,83 206,04 86,06 
1991 45,18 
44,18 
19,97 
28,59 
25,20 186,02 117,37 135,85 26,40 114,03 70,66 
76,40 
1992 61,65 
95,75 114,02 62,71 409,08 233,59 363,92 263,94 185,67 83,18 
99,63 
68,54 
1993 69,06 104,01 78,93 
57,28 160,21 129,92 148,40 59,32 210,62 303,22 74,89 
94,54 
1994 30,31 221,76 63,56 110,62 152,97 227,77 270,89 61,74 
45,60 191,10 232,11 106,86 
1995 303,14 171,14 70,01 
48,68 
20,74 
68,38 
78,60 
48,97 137,91 222,76 55,91 
32,66 
1996 117,05 192,88 151,29 93,58 
19,24 
93,15 168,62 158,97 208,83 210,45 122,46 117,35 
1997 99,91 308,23 62,97 
26,26 
31,60 156,68 193,64 239,05 60,18 558,83 513,45 95,41 
1998 290,03 400,76 277,40 476,94 171,68 60,53 148,97 367,99 368,17 211,95 41,46 
54,38 
1999 74,66 103,50 38,48 
82,26 
28,53 
80,33 266,48 55,48 
43,68 179,13 29,95 
21,30 
2000 40,36 
80,98 106,02 94,74 
67,16 
65,47 136,07 88,06 456,59 362,82 69,83 159,69 
2001 162,09 346,34 91,25 110,34 164,59 140,87 158,35 57,63 104,21 302,91 120,85 86,27 
2002 40,95 
33,38 
39,57 
41,81 
84,21 
86,17 
44,60 158,02 181,47 285,14 250,47 213,78 
2003 73,34 
59,87 139,34 48,23 
24,47 
57,01 
43,20 
19,13 
15,71 
38,79 
94,33 264,27 
2004 89,19 
36,69 
19,83 
33,73 
87,38 
58,03 202,44 36,07 
77,42 243,88 166,30 55,37 
2005 53,07 
17,22 
12,06 109,42 206,18 224,79 54,58 
59,43 356,87 359,46 132,75 28,44 
2006 24,95 
32,11 
79,93 
36,30 
13,49 
11,69 
11,48 
57,81 
48,17 
45,36 
94,20 
88,42 
2007 64,21 
75,07 100,11 168,02 332,70 50,24 168,86 46,30 119,59 200,35 259,87 116,43 
2008 77,29 
36,19 
25,83 
84,33 
69,25 130,08 52,54 
69,65 129,80 320,27 279,57 37,31 
2009 93,49 
78,19 
45,13 
13,73 
26,07 
44,32 194,82 232,84 360,82 250,80 133,63 115,19 
2010 210,96 154,79 150,17 498,10 287,00 111,25 98,11 102,41 25,20 
52,23 
41,40 285,90 
2011 169,54 328,50 192,39 178,01 42,03 124,32 302,13 328,41 377,79 120,17 53,85 
28,04 
2012 55,95 
31,35 
22,23 
44,62 
35,53 108,22 110,50 87,59 
18,25
Série de vazões médias mensais informada para a PCH ALTO ALEGRE                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1980  63,31  48,17  148,20  32,84  61,37  44,39  132,98  224,10  186,73  114,79  118,49  164,07
1981  101,81  178,92  38,48  24,85  29,34  44,96  26,22  22,23  67,62  61,45  65,49  77,59
1982  23,75  77,16  37,07  18,39  29,62  161,27  252,61  183,39  54,22  201,39  416,11  113,86
1983  82,83  130,02  240,87  135,56  387,12  277,98  830,86  173,39  180,95  79,50  120,21  62,62
1984  44,11  50,80  81,62  49,41  86,06  177,69  100,12  427,46  124,01  138,95  139,27  92,06
1985  45,04  178,92  39,92  48,88  82,32  25,46  60,90  25,46  101,27  50,02  115,68  18,45
1986  31,06  106,36  78,48  175,25  119,36  96,05  33,51  72,03  147,55  123,47  143,87  80,94
1987  160,81  171,64  32,19  70,39  406,95  146,27  93,03  119,35  48,40  238,01  51,00  30,47
1988  52,40  71,01  34,89  65,32  361,44  190,64  52,92  19,73  39,26  86,29  32,96  39,12
1989  145,79  284,42  95,05  87,08  178,81  40,17  85,43  93,06  316,12  163,36  54,62  22,88
1990  189,19  93,88  97,88  174,49  188,71  519,36  174,66  165,48  260,58  290,83  206,04  86,06
1991  45,18  44,18  19,97  28,59  25,20  186,02  117,37  135,85  26,40  114,03  70,66  76,40
1992  61,65  95,75  114,02  62,71  409,08  233,59  363,92  263,94  185,67  83,18  99,63  68,54
1993  69,06  104,01  78,93  57,28  160,21  129,92  148,40  59,32  210,62  303,22  74,89  94,54
1994  30,31  221,76  63,56  110,62  152,97  227,77  270,89  61,74  45,60  191,10  232,11  106,86
1995  303,14  171,14  70,01  48,68  20,74  68,38  78,60  48,97  137,91  222,76  55,91  32,66
1996  117,05  192,88  151,29  93,58  19,24  93,15  168,62  158,97  208,83  210,45  122,46  117,35
1997  99,91  308,23  62,97  26,26  31,60  156,68  193,64  239,05  60,18  558,83  513,45  95,41
1998  290,03  400,76  277,40  476,94  171,68  60,53  148,97  367,99  368,17  211,95  41,46  54,38
1999  74,66  103,50  38,48  82,26  28,53  80,33  266,48  55,48  43,68  179,13  29,95  21,30
2000  40,36  80,98  106,02  94,74  67,16  65,47  136,07  88,06  456,59  362,82  69,83  159,69
2001  162,09  346,34  91,25  110,34  164,59  140,87  158,35  57,63  104,21  302,91  120,85  86,27
2002  40,95  33,38  39,57  41,81  84,21  86,17  44,60  158,02  181,47  285,14  250,47  213,78
2003  73,34  59,87  139,34  48,23  24,47  57,01  43,20  19,13  15,71  38,79  94,33  264,27
2004  89,19  36,69  19,83  33,73  87,38  58,03  202,44  36,07  77,42  243,88  166,30  55,37
2005  53,07  17,22  12,06  109,42  206,18  224,79  54,58  59,43  356,87  359,46  132,75  28,44
2006  24,95  32,11  79,93  36,30  13,49  11,69  11,48  57,81  48,17  45,36  94,20  88,42
2007  64,21  75,07  100,11  168,02  332,70  50,24  168,86  46,30  119,59  200,35  259,87  116,43
2008  77,29  36,19  25,83  84,33  69,25  130,08  52,54  69,65  129,80  320,27  279,57  37,31
2009  93,49  78,19  45,13  13,73  26,07  44,32  194,82  232,84  360,82  250,80  133,63  115,19
2010  210,96  154,79  150,17  498,10  287,00  111,25  98,11  102,41  25,20  52,23  41,40  285,90
2011  169,54  328,50  192,39  178,01  42,03  124,32  302,13  328,41  377,79  120,17  53,85  28,04
2012  55,95  31,35  22,23  44,62  35,53  108,22  110,50  87,59  18,25