* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
\SCG\NT\144\ndsp20213440 
48524.009472/2021-00 
NOTA TÉCNICA Nº 738/2021-SCG/ANEEL 
Em 29 de outubro de 2021. 
 
 
 
 
 
Processo: 48500.000879/2020-37. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena 
Central Hidrelétrica Queimado, com 8.060 kW de 
Potência Instalada, com Registro de Intenção à 
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à Electra 
Power Geração de Energia S.A.. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) Queimado, com 8.060 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.RS.046107-5.01, com Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI – PCH) conferido à Electra Power Geração de Energia S.A. (Electra ou Interessada), por 
meio do Despacho nº 706, de 5 de março de 2020, localizada no rio Fão, sub-bacia 86, na bacia hidrográfica 
do Atlântico Sudoeste, cuja casa de força localiza-se no município de Marques de Souza, estado de Rio 
Grande do Sul. 
 
II – DOS FATOS 
2. 
O Despacho nº 3.082, de 06 de novembro de 2019, aprova os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio Fão, no qual foram identificados 6 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a 
PCH Queimado. 
 
3. 
O Despacho nº 706, de 5 de março de 2020, confere o DRI-PCH à Electra, com o objetivo 
de desenvolver o projeto básico da PCH Queimado. 
 
4. 
Em 4 de agosto de 2021, a Interessada protocolou1 o Sumário Executivo e o Projeto Básico 
referente ao empreendimento. 
 
 
1 Documento SicNet nº 48513.020965/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 738/2021-SCG/ANEEL, de 29/10/2021. 
 
 
III – DA ANÁLISE 
5. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020: 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais 
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
6. 
A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico. 
 
 
Figura 1: Arranjo geral da PCH Queimado 
 
7. 
O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa 
de Força e do Reservatório da PCH Queimado: 
 
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF2 
Barramento 
29°11'41,66" S 
52°14'29,72" W 
POUSO NOVO/RS, MARQUES 
DE SOUZA/RS e 
PROGRESSO/RS 
Casa de Força 
29°11'41,48" S 
52°14'21,09" W 
MARQUES DE SOUZA/RS 
Limite máximo do Reservatório 
29°10'57,74" S 
52°16'47,71" W 
POUSO NOVO/RS, MARQUES 
DE SOUZA/RS e 
 
2 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento.
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF2
Barramento  29°11'41,66" S
52°14'29,72" W  POUSO NOVO/RS, MARQUES
DE SOUZA/RS e
PROGRESSO/RS
Casa de Força  29°11'41,48" S
52°14'21,09" W  MARQUES DE SOUZA/RS
Limite máximo do Reservatório  29°10'57,74" S
52°16'47,71" W  POUSO NOVO/RS, MARQUES
DE SOUZA/RS e

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 738/2021-SCG/ANEEL, de 29/10/2021. 
 
 
PROGRESSO/RS 
 
8. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
9. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 3.082, de 06 de novembro de 2019. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Queimado 
PCH Queimado 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
29°11'36,75" S 
52°13'51,87" W 
29°11'41,66" S 
52°14'29,72" W 
NA Montante (m) 
120,00 
120,00 
NA Jusante (m) 
96,40 
97,01 
Queda Bruta (m) 
23,60 
22,99 
Área do Reservatório (km²) 
1,61 
1,33 
Potência (kW) 
8.180 
8.060 
Energia Média (kWméd) 
4.459,00 
4.469,08 
Vazão QMLT3 (m³/s) 
41,24 
33,44 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Fão 
ESTADO: 
RS 
SUB-BACIA: 
86 
DESPACHO: 
3.082 
DATA: 
06/11/2019 
AUTOR: 
ELECTRA POWER - JOSÉ RENATO ARTIOLI 
POTÊNCIA: 
45.690,00 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
6 (seis) 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
BUGRINHA 
29°10'36,47" S 
52°16'27,73" W 
150,00 
120,78 
9 
Disponível 
(inventariado) 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH NELSON JOSÉ 
29°11'41,95" S 
95,00 
75,60 
7 
DRI DSP nº 
 
3 Vazão Média de Longo Termo.
    PROGRESSO/RS
Estudos de Inventário
29°11'36,75" S
52°13'51,87" W
120,00
96,40
23,60
1,61
8.180
4.459,00
41,24
NOME DO RIO:  Fão  ESTADO:    RS      SUB-BACIA:    86
DESPACHO:  3.082  DATA:    06/11/2019          
AUTOR:  ELECTRA POWER - JOSÉ RENATO ARTIOLI                
POTÊNCIA:  45.690,00  EIXOS
IDENTIFICADOS:      6 (seis)        
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                  
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)      Potência
(kW)    Condição  
BUGRINHA  29°10'36,47" S
52°16'27,73" W  150,00  120,78      9    Disponível
(inventariado)  
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)      Potência
(kW)    Condição  
PCH NELSON JOSÉ  29°11'41,95" S  95,00  75,60      7    DRI DSP nº  

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 738/2021-SCG/ANEEL, de 29/10/2021. 
 
 
ZANELATTO 
52°13'40,85" W 
698, de 
05.03.2020 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
10. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
PROVANT ENGENHARIA LTDA 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
FABIO AUGUSTO BECKHÄUSER 
1720213695336 
CREA PR 99.764/D 
Responsável Geral do Projeto 
LARISSA DE SOUZA CORREIA 
1720213397033 
CREA PR-119.410/D 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
SHEILA MENA BARRETO 
SILVEIRA 
11379364 
CREA RS 176.163 
Estudos geotécnicos 
FABIO AUGUSTO BECKHÄUSER 
1720213695336 
CREA PR 99.764/D 
Estudos hidrológicos 
FABIO AUGUSTO BECKHÄUSER 
1720213695336 
CREA PR 99.764/D 
Estudos energéticos 
FABIO AUGUSTO BECKHÄUSER 
1720213695336 
CREA PR 99.764/D 
Estruturas extravasoras 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão remanescente 
 -  
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão Emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
11. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico. 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
ZANELATTO  52°13'40,85" W        698, de
05.03.2020
Empresa Projetista:  PROVANT ENGENHARIA LTDA    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
FABIO AUGUSTO BECKHÄUSER  1720213695336  CREA PR 99.764/D  Responsável Geral do Projeto
LARISSA DE SOUZA CORREIA  1720213397033  CREA PR-119.410/D  Estudos cartográficos e
topográficos
SHEILA MENA BARRETO
SILVEIRA  11379364  CREA RS 176.163  Estudos geotécnicos
FABIO AUGUSTO BECKHÄUSER  1720213695336  CREA PR 99.764/D  Estudos hidrológicos
FABIO AUGUSTO BECKHÄUSER  1720213695336  CREA PR 99.764/D  Estudos energéticos
FABIO AUGUSTO BECKHÄUSER  1720213695336  CREA PR 99.764/D  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  -
Número  -
Órgão emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão remanescente  -
Tipo de Licença  -
Número  -
Órgão Emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão de usos consuntivos  -

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 738/2021-SCG/ANEEL, de 29/10/2021. 
 
 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é ligeiramente inferior à que é apresentada no 
inventário, cerca de 0,61 m, com a alteração do nível operacional de jusante. 
No entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento 
aprovado no estudo de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes 
ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações locacionais 
identificadas na etapa de projeto básico. 
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Queimado 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de 
Drenagem da 
PCH (km²): 
1.220,00 
NOME DO RIO DA USINA: 
FÃO 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
86745000 
PASSO DO COIMBRA 
FORQUETA 
791,00 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
86560000 
LINHA COLOMBO 
GUAPORÉ 
2.030,00 
 -  
 -  
 -  
 -  
 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
2.635,00 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
CANAL LATERAL SOLEIRA CREAGER CONCRETO 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
ENROCAMENTO COM NUCLEO IMPERMEÁVEL 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
FABIO AUGUSTO BECKHÄUSER 
CREA PR 99.764/D 
Nº DA 
ART 
1720213695336 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
86745000 
PASSO DO COIMBRA 
FORQUETA 
791,00 
 
12. 
Em relação aos estudos desenvolvidos, a Interessada traz as seguintes considerações. 
 
[...] 
 
Os estudos realizados no Projeto Básico definiram a implantação de uma PCH com potência 
total instalada de 8,06 MW, com queda bruta de 22,9 m e área de reservatório de 1,33 km². 
Através de estudos, verificou-se a viabilidade de alteração do eixo de implantação da PCH 
Queimado, tendo seu eixo da barragem deslocado para montante em relação ao eixo dos 
Estudos de Inventário. O circuito hidráulico, no entanto, foi mantido com casa de força
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é ligeiramente inferior à que é apresentada no
inventário, cerca de 0,61 m, com a alteração do nível operacional de jusante.
No entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento
aprovado no estudo de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes
ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações locacionais
identificadas na etapa de projeto básico.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de
Drenagem da
PCH (km²):  1.220,00  NOME DO RIO DA USINA:    FÃO  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
86745000  PASSO DO COIMBRA    FORQUETA    791,00
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
86560000  LINHA COLOMBO    GUAPORÉ    2.030,00
-  -    -    -
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    2.635,00    TR (anos):    1.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    CANAL LATERAL SOLEIRA CREAGER CONCRETO          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    ENROCAMENTO COM NUCLEO IMPERMEÁVEL          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    FABIO AUGUSTO BECKHÄUSER
CREA PR 99.764/D        Nº DA
ART  1720213695336
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
86745000  PASSO DO COIMBRA    FORQUETA    791,00    

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 738/2021-SCG/ANEEL, de 29/10/2021. 
 
 
próxima ao pé da barragem. É importante salientar que tal alteração não modificou os 
níveis de água, montante, definidos na divisão de quedas do rio Fão. A descrição dos 
estudos de alternativas será apresentada detalhadamente, mais adiante no relatório. 
Este deslocamento no eixo do barramento reduziu os impactos em áreas urbanas e 
permitiu a locação do eixo do barramento e demais estruturas em locais mais propícios 
para sua execução, manutenção e segurança do barramento. 
A casa de força da PCH Queimado foi posicionada na margem direita do rio Fão. Conforme 
definido nos Estudos de Alternativas, a PCH Queimado terá potência total de 8,06 MW, 
aproveitando a queda gerada integralmente pelo alteamento da barragem na calha do rio, 
uma vez que o rio não dispõe de quedas naturais nesse trecho, além de baixa declividade. 
 
[...] 
 
13. 
No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 8.060 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,55 são compatíveis aos 
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,55.  
 
O fator de capacidade adotado nessa etapa é igual ao que foi adotado no estudo de 
inventário. Houve pequena redução da queda do aproveitamento, o que traz impactos 
na sua produção energética. 
 
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício 
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 1000 kW dentro da faixa de 
potência de 6.500 kW à 10.500 kW. 
 
Foi adotado um TEIF de 2,068%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor 
sugerido na Portaria MME nº 484, de 11 de setembro de 2014. 
 
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 4.180,00 kW e 2 geradores de potência 
unitária nominal de 4.477,78 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
14. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo 
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação 
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que 
compatíveis com estes. 
 
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH Queimado 
Sumário Executivo
Estudos Energéticos  A potência de 8.060 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,55 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,55.
O fator de capacidade adotado nessa etapa é igual ao que foi adotado no estudo de
inventário. Houve pequena redução da queda do aproveitamento, o que traz impactos
na sua produção energética.
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 1000 kW dentro da faixa de
potência de 6.500 kW à 10.500 kW.
Foi adotado um TEIF de 2,068%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor
sugerido na Portaria MME nº 484, de 11 de setembro de 2014.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 4.180,00 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 4.477,78 kVA, com 0,9 de fator de potência.
PCH Queimado  Sumário Executivo

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 738/2021-SCG/ANEEL, de 29/10/2021. 
 
 
Coordenadas do eixo do barramento 
29°11'41,66" S 
52°14'29,72" W 
Coordenadas da casa de força 
29°11'41,48" S 
52°14'21,09" W 
NA Montante (m) 
120,00 
NA Jusante (m) 
97,01 
Potência Instalada Total (kW) 
8.060 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
4.477,78; 4.477,78 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
4.180,00; 4.180,00 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
6,06; 6,06 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93,0%; 93,0% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,0%; 97,0% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da 
usina (%) 
2,068% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
4,66% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,32 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
22,99 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
2,12% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
37,09 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0,00 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,00 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
15. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da Resolução Normativa nº 
875/2020, deve ser emitido o DRS-PCH referente à PCH Queimado conforme solicitado por Electra Power 
Geração de Energia S.A., bem como o encaminhamento de documento à Secretaria do Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável - SEMA/RS, para emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o 
Interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos competentes. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
16. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
17. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à PCH Queimado sob a titularidade de Electra Power Geração de Energia 
S.A..
Coordenadas da casa de força  29°11'41,48" S
52°14'21,09" W
NA Montante (m)  120,00
NA Jusante (m)  97,01
Potência Instalada Total (kW)  8.060
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  4.477,78; 4.477,78
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW)  4.180,00; 4.180,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  6,06; 6,06
Rendimento nominal por turbina (%)  93,0%; 93,0%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,0%; 97,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
usina (%)  2,068%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  4,66%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,32
H : Queda bruta nominal (m)
b  22,99
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  2,12%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  37,09
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0,00
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,00
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 738/2021-SCG/ANEEL, de 29/10/2021. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
18. 
Emitir o Despacho. 
 
(Assinado digitalmente) 
DENESMAR GOMES PIMENTA 
Especialista em Regulação 
(Assinado digitalmente) 
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO 
Analista Administrativo 
 
 
De acordo: 
 
 
(Assinado digitalmente) 
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Queimado 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1957 
20,87 
5,71 
2,66 
3,86 
5,92 
6,69 
22,67 
44,90 
82,81 
20,88 
35,42 
24,43 
1958 
9,49 
3,74 
19,64 
4,98 
3,50 
44,04 
8,12 
64,63 
38,23 
99,66 
16,01 
64,14 
1959 
6,82 
25,73 
41,56 
83,23 
27,48 
115,20 
25,26 
76,25 
91,77 
30,05 
7,42 
6,59 
1960 
1,72 
2,78 
3,67 
4,14 
4,83 
29,40 
12,18 
55,79 
75,14 
39,57 
14,51 
7,26 
1961 
8,65 
4,33 
21,08 
20,95 
10,60 
39,50 
27,31 
23,68 
160,32 
111,16 
19,37 
9,19 
1962 
10,15 
2,83 
2,24 
3,68 
7,07 
5,72 
15,35 
13,68 
23,57 
9,41 
6,24 
4,40 
1963 
18,09 
14,05 
11,15 
8,05 
5,67 
16,82 
19,68 
33,90 
97,37 
195,08 
32,14 
25,26 
1964 
3,18 
2,94 
1,37 
4,29 
5,79 
1,50 
13,63 
43,73 
81,92 
13,64 
8,39 
11,73 
1965 
8,05 
2,98 
4,51 
3,76 
6,56 
9,39 
11,92 
65,78 
79,91 
34,77 
19,17 
48,49 
1966 
16,60 
69,49 
46,19 
7,08 
3,81 
51,67 
79,60 
218,59 
223,92 
81,02 
47,68 
65,25 
1967 
7,82 
6,70 
9,71 
5,52 
5,67 
12,56 
29,76 
37,79 
291,27 
38,46 
9,01 
29,52 
1968 
3,89 
3,38 
5,09 
6,62 
5,29 
10,40 
36,95 
3,98 
24,11 
12,33 
100,87 
3,58 
1969 
44,34 
85,24 
16,03 
9,62 
14,02 
23,03 
14,71 
14,37 
13,32 
7,52 
17,69 
7,73 
1970 
5,38 
9,76 
16,51 
4,33 
101,88 
91,63 
46,35 
25,81 
11,46 
27,32 
4,85 
28,86 
1971 
19,46 
25,50 
143,47 
12,67 
26,34 
65,96 
56,18 
71,99 
9,99 
10,87 
2,71 
2,20 
1972 
10,02 
18,01 
9,11 
43,32 
10,22 
121,99 
65,49 
145,11 
123,39 
49,63 
48,70 
35,01 
1973 
17,63 
33,37 
13,32 
11,42 
72,62 
30,38 
75,05 
89,72 
89,88 
37,71 
19,76 
38,00 
1974 
24,74 
32,90 
29,70 
6,28 
21,55 
112,98 
15,69 
15,83 
12,86 
6,14 
10,34 
24,13 
1975 
26,06 
28,75 
12,19 
9,08 
7,79 
30,97 
14,72 
85,75 
83,30 
28,86 
37,78 
17,48 
1976 
22,91 
13,19 
19,32 
8,97 
32,32 
33,74 
42,34 
71,02 
29,46 
21,41 
35,57 
24,92 
1977 
14,07 
13,04 
22,66 
27,56 
8,71 
21,66 
86,71 
77,36 
57,99 
8,67 
17,98 
10,58 
1978 
6,62 
5,41 
1,91 
0,91 
1,00 
2,96 
37,73 
34,95 
33,61 
9,66 
48,10 
21,66 
1979 
1,36 
1,39 
1,88 
9,20 
15,70 
16,63 
40,62 
40,21 
12,73 
104,18 
60,79 
26,79 
1980 
5,87 
5,37 
9,60 
4,23 
16,44 
8,03 
50,64 
55,44 
23,26 
53,05 
59,26 
28,97 
1981 
14,66 
33,80 
14,38 
5,51 
3,05 
17,32 
9,47 
6,86 
71,34 
29,86 
34,89 
12,51 
1982 
4,27 
4,93 
2,17 
0,97 
4,10 
67,06 
60,73 
56,68 
45,66 
98,23 
137,98 
13,05 
1983 
6,26 
46,53 
54,48 
48,31 
120,78 
82,75 
162,76 
110,19 
45,53 
31,18 
20,47 
7,05 
1984 
15,50 
26,00 
6,65 
62,51 
111,14 
108,75 
78,53 
57,74 
33,50 
42,59 
14,00 
6,21 
1985 
3,57 
6,22 
15,98 
84,67 
33,18 
25,01 
34,90 
76,97 
43,19 
9,16 
2,58 
1,22 
1986 
0,52 
0,61 
7,05 
30,15 
21,23 
31,27 
53,15 
74,86 
28,57 
38,25 
119,37 
22,18 
1987 
17,82 
12,14 
3,10 
47,04 
48,10 
36,04 
123,41 
37,61 
51,68 
51,57 
29,34 
5,80 
1988 
12,47 
10,75 
2,93 
12,90 
12,55 
36,35 
19,91 
4,94 
146,77 
41,05 
29,28 
9,91 
1989 
20,61 
12,08 
10,58 
16,67 
15,21 
6,22 
71,46 
28,34 
142,83 
20,92 
14,30 
6,19 
1990 
35,74 
16,71 
20,16 
41,83 
74,62 
68,80 
38,55 
10,24 
98,40 
78,48 
49,93 
10,85 
1991 
4,63 
4,62 
1,06 
6,58 
2,76 
56,30 
23,85 
11,07 
10,95 
15,42 
8,65 
44,54 
1992 
18,08 
19,58 
27,77 
40,39 
54,90 
74,88 
30,81 
27,95 
40,95 
17,07 
22,43 
15,08 
1993 
14,85 
18,65 
14,99 
9,40 
24,10 
64,59 
36,62 
7,84 
12,16 
6,35 
49,71 
39,10 
1994 
10,71 
12,20 
12,61 
50,66 
127,43 
74,96 
64,53 
34,23 
21,11 
72,81 
27,53 
20,41 
1995 
26,49 
17,57 
18,13 
5,78 
4,66 
44,13 
64,90 
27,47 
31,60 
55,08 
5,17 
2,44 
1996 
44,94 
65,80 
12,18 
40,74 
4,85 
18,34 
28,21 
42,49 
43,45 
75,63 
18,54 
4,51 
1997 
3,07 
12,84 
7,95 
1,53 
2,08 
14,42 
22,46 
79,54 
11,55 
171,12 
131,99 
25,74 
1998 
39,02 
53,41 
23,74 
31,51 
32,72 
30,41 
50,79 
81,90 
65,35 
21,07 
7,41 
5,68 
1999 
2,63 
5,41 
2,04 
18,68 
9,79 
38,49 
42,34 
14,02 
27,31 
49,81 
14,90 
6,09 
2000 
10,74 
14,54 
42,26 
19,02 
14,02 
47,82 
57,57 
24,36 
89,86 
88,57 
28,48 
8,45 
2001 
26,98 
31,12 
18,17 
32,81 
29,74 
21,55 
110,24 
10,50 
67,83 
80,28 
14,36 
16,57
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Queimado                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1957  20,87  5,71  2,66  3,86  5,92  6,69  22,67  44,90  82,81  20,88  35,42  24,43
1958  9,49  3,74  19,64  4,98  3,50  44,04  8,12  64,63  38,23  99,66  16,01  64,14
1959  6,82  25,73  41,56  83,23  27,48  115,20  25,26  76,25  91,77  30,05  7,42  6,59
1960  1,72  2,78  3,67  4,14  4,83  29,40  12,18  55,79  75,14  39,57  14,51  7,26
1961  8,65  4,33  21,08  20,95  10,60  39,50  27,31  23,68  160,32  111,16  19,37  9,19
1962  10,15  2,83  2,24  3,68  7,07  5,72  15,35  13,68  23,57  9,41  6,24  4,40
1963  18,09  14,05  11,15  8,05  5,67  16,82  19,68  33,90  97,37  195,08  32,14  25,26
1964  3,18  2,94  1,37  4,29  5,79  1,50  13,63  43,73  81,92  13,64  8,39  11,73
1965  8,05  2,98  4,51  3,76  6,56  9,39  11,92  65,78  79,91  34,77  19,17  48,49
1966  16,60  69,49  46,19  7,08  3,81  51,67  79,60  218,59  223,92  81,02  47,68  65,25
1967  7,82  6,70  9,71  5,52  5,67  12,56  29,76  37,79  291,27  38,46  9,01  29,52
1968  3,89  3,38  5,09  6,62  5,29  10,40  36,95  3,98  24,11  12,33  100,87  3,58
1969  44,34  85,24  16,03  9,62  14,02  23,03  14,71  14,37  13,32  7,52  17,69  7,73
1970  5,38  9,76  16,51  4,33  101,88  91,63  46,35  25,81  11,46  27,32  4,85  28,86
1971  19,46  25,50  143,47  12,67  26,34  65,96  56,18  71,99  9,99  10,87  2,71  2,20
1972  10,02  18,01  9,11  43,32  10,22  121,99  65,49  145,11  123,39  49,63  48,70  35,01
1973  17,63  33,37  13,32  11,42  72,62  30,38  75,05  89,72  89,88  37,71  19,76  38,00
1974  24,74  32,90  29,70  6,28  21,55  112,98  15,69  15,83  12,86  6,14  10,34  24,13
1975  26,06  28,75  12,19  9,08  7,79  30,97  14,72  85,75  83,30  28,86  37,78  17,48
1976  22,91  13,19  19,32  8,97  32,32  33,74  42,34  71,02  29,46  21,41  35,57  24,92
1977  14,07  13,04  22,66  27,56  8,71  21,66  86,71  77,36  57,99  8,67  17,98  10,58
1978  6,62  5,41  1,91  0,91  1,00  2,96  37,73  34,95  33,61  9,66  48,10  21,66
1979  1,36  1,39  1,88  9,20  15,70  16,63  40,62  40,21  12,73  104,18  60,79  26,79
1980  5,87  5,37  9,60  4,23  16,44  8,03  50,64  55,44  23,26  53,05  59,26  28,97
1981  14,66  33,80  14,38  5,51  3,05  17,32  9,47  6,86  71,34  29,86  34,89  12,51
1982  4,27  4,93  2,17  0,97  4,10  67,06  60,73  56,68  45,66  98,23  137,98  13,05
1983  6,26  46,53  54,48  48,31  120,78  82,75  162,76  110,19  45,53  31,18  20,47  7,05
1984  15,50  26,00  6,65  62,51  111,14  108,75  78,53  57,74  33,50  42,59  14,00  6,21
1985  3,57  6,22  15,98  84,67  33,18  25,01  34,90  76,97  43,19  9,16  2,58  1,22
1986  0,52  0,61  7,05  30,15  21,23  31,27  53,15  74,86  28,57  38,25  119,37  22,18
1987  17,82  12,14  3,10  47,04  48,10  36,04  123,41  37,61  51,68  51,57  29,34  5,80
1988  12,47  10,75  2,93  12,90  12,55  36,35  19,91  4,94  146,77  41,05  29,28  9,91
1989  20,61  12,08  10,58  16,67  15,21  6,22  71,46  28,34  142,83  20,92  14,30  6,19
1990  35,74  16,71  20,16  41,83  74,62  68,80  38,55  10,24  98,40  78,48  49,93  10,85
1991  4,63  4,62  1,06  6,58  2,76  56,30  23,85  11,07  10,95  15,42  8,65  44,54
1992  18,08  19,58  27,77  40,39  54,90  74,88  30,81  27,95  40,95  17,07  22,43  15,08
1993  14,85  18,65  14,99  9,40  24,10  64,59  36,62  7,84  12,16  6,35  49,71  39,10
1994  10,71  12,20  12,61  50,66  127,43  74,96  64,53  34,23  21,11  72,81  27,53  20,41
1995  26,49  17,57  18,13  5,78  4,66  44,13  64,90  27,47  31,60  55,08  5,17  2,44
1996  44,94  65,80  12,18  40,74  4,85  18,34  28,21  42,49  43,45  75,63  18,54  4,51
1997  3,07  12,84  7,95  1,53  2,08  14,42  22,46  79,54  11,55  171,12  131,99  25,74
1998  39,02  53,41  23,74  31,51  32,72  30,41  50,79  81,90  65,35  21,07  7,41  5,68
1999  2,63  5,41  2,04  18,68  9,79  38,49  42,34  14,02  27,31  49,81  14,90  6,09
2000  10,74  14,54  42,26  19,02  14,02  47,82  57,57  24,36  89,86  88,57  28,48  8,45
2001  26,98  31,12  18,17  32,81  29,74  21,55  110,24  10,50  67,83  80,28  14,36  16,57

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Queimado 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2002 
7,11 
6,84 
8,04 
31,81 
54,32 
117,38 
85,47 
71,23 
44,79 
102,81 
98,59 
71,64 
2003 
27,82 
14,20 
18,43 
14,92 
24,79 
33,83 
86,71 
9,53 
6,43 
71,87 
31,56 
78,43 
2004 
14,40 
13,66 
2,51 
3,24 
23,34 
14,95 
40,10 
13,03 
24,14 
22,73 
39,10 
7,24 
2005 
8,34 
1,12 
1,49 
19,22 
60,27 
73,30 
39,53 
39,41 
50,79 
127,91 
17,13 
8,53 
2006 
4,32 
3,36 
3,63 
3,14 
4,02 
25,99 
64,57 
24,48 
15,50 
8,00 
38,38 
6,55 
2007 
3,63 
8,44 
16,82 
10,80 
38,46 
13,11 
58,05 
25,81 
52,08 
34,08 
40,27 
6,71 
2008 
3,48 
2,57 
2,80 
1,47 
17,13 
36,07 
20,66 
71,92 
20,82 
128,62 
37,56 
2,13 
2009 
16,00 
15,79 
12,65 
3,42 
4,54 
8,45 
24,54 
113,93 
190,47 
60,25 
150,72 
83,91 
2010 
122,27 
31,43 
8,76 
31,44 
37,20 
27,84 
69,84 
14,99 
124,40 
14,57 
15,46 
16,38 
2011 
11,28 
35,32 
55,71 
59,77 
20,37 
36,62 
100,66 
81,16 
23,30 
16,06 
7,20 
2,05 
2012 
2,57 
3,75 
7,18 
2,25 
1,26 
3,87 
33,40 
17,16 
81,00 
27,73 
7,44 
34,88 
2013 
23,34 
22,48 
49,13 
17,75 
23,44 
26,52 
32,36 
78,10 
53,92 
24,75 
58,68 
10,37 
2014 
12,42 
15,89 
37,28 
25,22 
21,37 
120,56 
65,39 
12,85 
66,86 
80,99 
11,63 
12,43 
2015 
51,00 
20,05 
10,78 
33,23 
29,37 
107,43 
99,21 
16,33 
72,67 
105,34 
34,04 
84,08 
2016 
18,37 
21,30 
45,59 
63,99 
19,94 
9,33 
35,94 
11,70 
23,26 
94,66 
14,62 
6,52 
2017 
18,34 
26,40 
28,04 
27,36 
74,49 
83,00 
4,06 
20,43 
9,67 
38,15 
23,30 
10,34 
2018 
22,64 
7,27 
15,44 
11,90 
9,83 
23,91 
53,26 
26,13 
70,01 
53,42 
38,23 
32,88 
2019 
30,13 
5,44 
8,45 
11,63 
36,31 
16,92 
17,94 
9,57 
18,59 
80,07 
74,83 
7,88 
2020 
8,36 
5,43 
17,71 
20,37 
26,54 
17,02 
159,42 
38,10 
13,94 
8,27 
7,30 
21,16
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Queimado                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2002  7,11  6,84  8,04  31,81  54,32  117,38  85,47  71,23  44,79  102,81  98,59  71,64
2003  27,82  14,20  18,43  14,92  24,79  33,83  86,71  9,53  6,43  71,87  31,56  78,43
2004  14,40  13,66  2,51  3,24  23,34  14,95  40,10  13,03  24,14  22,73  39,10  7,24
2005  8,34  1,12  1,49  19,22  60,27  73,30  39,53  39,41  50,79  127,91  17,13  8,53
2006  4,32  3,36  3,63  3,14  4,02  25,99  64,57  24,48  15,50  8,00  38,38  6,55
2007  3,63  8,44  16,82  10,80  38,46  13,11  58,05  25,81  52,08  34,08  40,27  6,71
2008  3,48  2,57  2,80  1,47  17,13  36,07  20,66  71,92  20,82  128,62  37,56  2,13
2009  16,00  15,79  12,65  3,42  4,54  8,45  24,54  113,93  190,47  60,25  150,72  83,91
2010  122,27  31,43  8,76  31,44  37,20  27,84  69,84  14,99  124,40  14,57  15,46  16,38
2011  11,28  35,32  55,71  59,77  20,37  36,62  100,66  81,16  23,30  16,06  7,20  2,05
2012  2,57  3,75  7,18  2,25  1,26  3,87  33,40  17,16  81,00  27,73  7,44  34,88
2013  23,34  22,48  49,13  17,75  23,44  26,52  32,36  78,10  53,92  24,75  58,68  10,37
2014  12,42  15,89  37,28  25,22  21,37  120,56  65,39  12,85  66,86  80,99  11,63  12,43
2015  51,00  20,05  10,78  33,23  29,37  107,43  99,21  16,33  72,67  105,34  34,04  84,08
2016  18,37  21,30  45,59  63,99  19,94  9,33  35,94  11,70  23,26  94,66  14,62  6,52
2017  18,34  26,40  28,04  27,36  74,49  83,00  4,06  20,43  9,67  38,15  23,30  10,34
2018  22,64  7,27  15,44  11,90  9,83  23,91  53,26  26,13  70,01  53,42  38,23  32,88
2019  30,13  5,44  8,45  11,63  36,31  16,92  17,94  9,57  18,59  80,07  74,83  7,88
2020  8,36  5,43  17,71  20,37  26,54  17,02  159,42  38,10  13,94  8,27  7,30  21,16