. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                       
 
\SCG\NT\117\NT_193LG2303  
48524.003122/2016-00 
Nota Técnica nº 192/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 23 de março de 2016. 
 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.006596/2014-51 
 
Assunto: Adequação do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica Vilincado, com Registro 
Ativo conferido à empresa Santa Cruz Energia Ltda., por 
meio do Despachos nº 4.861, de 18 de dezembro 2014, 
localizada nos municípios de Ibicaré e Tangará, no estado 
de Santa Catarina. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Vilincado, com 9.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SC.035553-4.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos à empresa 
Santa Cruz Energia Ltda. (Santa Cruz), por meio do Despacho nº 4.861, de 18 de dezembro de 2014, localizada no 
rio do Peixe, sub-bacia 72, na bacia hidrográfica do Rio Uruguai, nos municípios de Ibicaré e Tangará, no estado de 
Santa Catarina. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 11/02/2011, o Despacho n° 529 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio do Peixe, 
onde foram identificados 3 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Vilincado. 
 
3. 
Em 18 de dezembro de 2016, por meio do Despacho nº 4.861, foi conferido o Registro Ativo à 
empresa Santa Cruz Energia Ltda. 
 
4. 
Em 17 de fevereiro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento.  
 
III – DA ANÁLISE 
 
                                                          
1 48513.003126/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\117\NT_193LG2303 
FL. 02 da Nota Técnica nº 192/2016–SCG/ANEEL, de 23/03/2016 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela empresa Santa Cruz Energia Ltda. para emissão do Despacho 
de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração 
da PCH Vilincado. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 529, de 11/02/2011. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Vilincado 
PCH Vilincado 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
27° 06' 04"S 
51° 20' 34"W 
27° 06' 34,45"S 
51° 20' 43,87"W 
NA Montante (m) 
559 
559 
NA Jusante (m) 
545 
545,5 
Queda Bruta (m) 
14 
13,5 
Área do Reservatório (km²) 
0,4518 
0,034 
Potência (kW) 
11.000 
9.000 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
70,96 
67,23 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
rio do Peixe 
ESTADO: 
SC 
SUB-BACIA: 
72 
DESPACHO: 
529 
DATA: 
11/02/2011 
AUTOR: 
Rio Tainha Geração de Energia Ltda. 
POTÊNCIA: 
25.800 kW 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
3 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamentos 
Coordenadas 
NA Montante (m) 
NA Jusante (m) 
Potência (kW) 
Condição 
AHE Andromix 
27º 06’ 34’’S 
51º 19’ 28’’W 
570,6 
559,0 
8.800 
DRI-PCH 
(Despacho 3.390/2015) 
AHE Ibicaré 
27º 05’ 31’’S 
51º 21’ 09’’W 
545,0, 
537,5 
6.000 
PB Aceito 
(Despacho 2.632/2012) 
 
8. 
Note-se que houve deslocamento do eixo do barramento para montante com consequente 
modificação arranjo da usina, que passou a ser em derivação. Essas alterações ocorreram devido a necessidade de 
evitar interferência com a linha férrea da ALL – América Latina Logística Malha Sul S/A, o que, como externalidade 
positiva, permitiu a redução da área a ser alagada pelo empreendimento.  
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo.
PCH Vilincado      Estudos de Inventário    Sumário Executivo  
Localização do barramento    27° 06' 04"S
51° 20' 34"W      27° 06' 34,45"S
51° 20' 43,87"W  
NA Montante (m)    559      559  
NA Jusante (m)    545      545,5  
Queda Bruta (m)    14      13,5  
Área do Reservatório (km²)    0,4518      0,034  
Potência (kW)    11.000      9.000  
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT    70,96      67,23  
NOME DO RIO:    rio do Peixe          ESTADO:        SC    SUB-BACIA:      72
DESPACHO:    529          DATA:        11/02/2011          
AUTOR:    Rio Tainha Geração de Energia Ltda.                            
POTÊNCIA:    25.800 kW          EIXOS IDENTIFICADOS:        3          
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                
Aproveitamentos      Coordenadas      NA Montante (m)        NA Jusante (m)    Potência (kW)      Condição  
AHE Andromix    27º 06’ 34’’S
51º 19’ 28’’W      570,6        559,0      8.800    DRI-PCH
(Despacho 3.390/2015)    
AHE Ibicaré    27º 05’ 31’’S
51º 21’ 09’’W      545,0,        537,5      6.000    PB Aceito
(Despacho 2.632/2012)    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\117\NT_193LG2303 
FL. 03 da Nota Técnica nº 192/2016–SCG/ANEEL, de 23/03/2016 
9. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
TRSUL Engenharia Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Eng. Elizeu Riba 
5717611-7 
SC-050.559-2/D 
Responsável Geral do Projeto  
Eng. Cart. Cesar Luis Teixeira 
5715975-4 
SC-081864-9/D 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Geol. Erik Wunder 
5711732-0 
SC-074327-0-D 
Estudos geotécnicos 
Eng. Elizeu Riba 
5717611-7 
SC-050.559-2/D 
Estudos hidrológicos 
Eng. Elizeu Riba 
5717611-7 
SC-050.559-2/D 
Estudos energéticos 
Eng. Elizeu Riba 
5717611-7 
SC-050.559-2/D 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Inexistente 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Inexistente – A ANEEL articulará com vistas a obtenção da DRDH 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
 
10. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico. 
 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é inferior, mas a empresa apresentou justificativas técnicas 
para a diferença de 50 cm encontrada. Essa decorre da consideração da curva chave do 
canal de fuga nessa etapa de desenvolvimento dos estudos do empreendimento, que não 
havia sido considerada no inventário.
Empresa Projetista:    TRSUL Engenharia Ltda.            
Responsável Técnico      Nº ART      Nº Registro    Responsabilidade
Eng. Elizeu Riba    5717611-7      SC-050.559-2/D      Responsável Geral do Projeto
Eng. Cart. Cesar Luis Teixeira    5715975-4      SC-081864-9/D      Estudos cartográficos e
topográficos
Geol. Erik Wunder    5711732-0      SC-074327-0-D      Estudos geotécnicos
Eng. Elizeu Riba    5717611-7      SC-050.559-2/D      Estudos hidrológicos
Eng. Elizeu Riba    5717611-7      SC-050.559-2/D      Estudos energéticos
Eng. Elizeu Riba    5717611-7      SC-050.559-2/D      Estruturas extravasoras
  Tipo de licença    Inexistente
  Tipo de Licença    Inexistente – A ANEEL articulará com vistas a obtenção da DRDH
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é inferior, mas a empresa apresentou justificativas técnicas
para a diferença de 50 cm encontrada. Essa decorre da consideração da curva chave do
canal de fuga nessa etapa de desenvolvimento dos estudos do empreendimento, que não
havia sido considerada no inventário.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\117\NT_193LG2303 
FL. 04 da Nota Técnica nº 192/2016–SCG/ANEEL, de 23/03/2016 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Vilincado 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
2.770 
NOME DO RIO DA USINA: 
do Peixe 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
72810000 
Tangará 
do Peixe 
2.010 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
72849000 
Joaçaba i 
do Peixe 
3.710 
72980000 
Uruguai 
do Peixe 
5.170 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
4.841,29 
TR (anos): 
10.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Concreto ciclópico 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Eng. Elizeu Riba 
SC-050.559-2/D 
Nº DA ART 
5717611-73 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
72810000 
Tangará 
do Peixe 
2.010 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 9.000 kW é inferior à estimada no inventário. A diferença é de 
20% e decorre da utilização da metodologia custo-benefício incremental, 
além das seguintes alterações: redução de 50 cm na queda bruta; revisão 
da série hidrológica; alteração no arranjo da usina, que passou a ser em 
derivação, com trecho de vazão reduzida. O projeto apresentado prevê 3 
turbinas de 3.000 kW e 3 geradores de potência unitária nominal de 3.333,33 
kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
11. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
12. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
                                                          
3 Anexo ao documento nº 48513.003126/2016-00
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  2.770  NOME DO RIO DA USINA:    do Peixe  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
72810000  Tangará    do Peixe    2.010
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
72849000  Joaçaba i    do Peixe    3.710
72980000  Uruguai    do Peixe    5.170
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):      4.841,29    TR (anos):    10.000    
TIPO DE VERTEDOURO:      Soleira livre            
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:      Concreto ciclópico            
NOME DO RESP. TÉCNICO:      Eng. Elizeu Riba
SC-050.559-2/D        Nº DA ART  5717611-73  
                  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA                  
CÓDIGO    NOME    RIO    A.D. (em km²):      
72810000    Tangará    do Peixe    2.010      
Estudos Energéticos  A potência de 9.000 kW é inferior à estimada no inventário. A diferença é de
20% e decorre da utilização da metodologia custo-benefício incremental,
além das seguintes alterações: redução de 50 cm na queda bruta; revisão
da série hidrológica; alteração no arranjo da usina, que passou a ser em
derivação, com trecho de vazão reduzida. O projeto apresentado prevê 3
turbinas de 3.000 kW e 3 geradores de potência unitária nominal de 3.333,33
kVA, com 0,9 de fator de potência.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\117\NT_193LG2303 
FL. 05 da Nota Técnica nº 192/2016–SCG/ANEEL, de 23/03/2016 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Vilincado 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
9.000 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
3.333,33 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
3.000 / 6,78 
Rendimento da turbina 
92,50% 
Rendimento do gerador 
97,00% 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
2,50% 
Indisponibilidade programada (%) 
2,50% 
Perdas hidraúlicas nominais (m) 
0,92475 
Queda bruta nominal (m) 
13,5 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,00% 
Consumo Interno (kW médio) 
27 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
0,96 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
2,59 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
13. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o processo seria 
sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade de emissão de algum ato 
referente à aprovação do projeto apresentado pela empresa Santa Cruz Energia Ltda. . 
 
14. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse sentido. O 
Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI-PCH), etapa já 
cumprida pelo empreendedor. 
 
15. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, do Sumário 
Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Vilincado, nos termos da REN 343/2008, quanto 
o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
16. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e que o 
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, conforme excerto a seguir 
transcrito:  
 
 
[...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores do potencial 
hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade.
PCH Vilincado  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  9.000
Número de Unidades Geradoras  3
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  3.333,33 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  3.000 / 6,78
Rendimento da turbina  92,50%
Rendimento do gerador  97,00%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  2,50%
Indisponibilidade programada (%)  2,50%
Perdas hidraúlicas nominais (m)  0,92475
Queda bruta nominal (m)  13,5
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  1,00%
Consumo Interno (kW médio)  27
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  0,96
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  2,59
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\117\NT_193LG2303 
FL. 06 da Nota Técnica nº 192/2016–SCG/ANEEL, de 23/03/2016 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso do potencial 
hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário 
Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos 
órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação dessas ações, quando couber, imediatamente 
após a publicação do DRI-PCH previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da ANEEL, caso o 
interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério 
da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]  
 
17. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Vilincado à empresa Santa Cruz Energia Ltda., bem como o encaminhamento das informações 
necessárias à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina, para fins da 
emissão da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
18. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na 343, de 9 de dezembro de 2008; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
 
19. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Vilincado sob a titularidade da empresa Santa Cruz Energia Ltda.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\117\NT_193LG2303 
FL. 07 da Nota Técnica nº 192/2016–SCG/ANEEL, de 23/03/2016 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
20. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar informações à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico 
Sustentável de Santa Catarina, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
LEONARDO MAROTTA GARDINO 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
LUDIMILA LIMA DA SILVA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração - Substituta

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\117\NT_193LG2303 
FL. 08 da Nota Técnica nº 192/2016–SCG/ANEEL, de 23/03/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Vilincado 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1940 
49,60 
39,73 
22,12 
131,75 
52,81 
19,44 
22,12 
37,77 
17,93 
30,06 
21,28 
66,90 
1941 
69,14 
169,20 
109,39 
46,94 
88,14 
100,44 
59,63 
194,92 
75,84 
85,35 
133,42 
106,03 
1942 
25,42 
131,75 
116,65 
133,98 
144,61 
33,19 
55,16 
64,10 
48,00 
36,71 
9,60 
7,47 
1943 
4,04 
18,49 
9,71 
5,18 
87,02 
225,67 
99,88 
171,44 
132,31 
77,52 
27,60 
8,87 
1944 
64,10 
18,77 
21,28 
9,37 
4,39 
3,00 
9,32 
2,59 
4,81 
7,42 
16,75 
5,18 
1945 
49,60 
18,15 
9,60 
4,36 
8,31 
11,78 
24,25 
12,45 
29,05 
17,76 
21,79 
17,65 
1946 
69,69 
198,27 
97,09 
56,28 
21,00 
128,95 
164,17 
32,63 
26,87 
126,16 
48,06 
43,03 
1947 
55,16 
107,15 
27,26 
8,59 
10,77 
104,91 
47,11 
76,96 
151,87 
62,99 
25,64 
29,50 
1948 
17,03 
54,60 
42,19 
40,12 
147,96 
36,71 
48,90 
180,38 
20,78 
84,23 
43,48 
9,49 
1949 
17,54 
3,91 
11,56 
19,72 
16,70 
60,19 
16,03 
36,04 
38,78 
35,43 
23,52 
9,26 
1950 
54,88 
29,78 
47,56 
16,87 
31,12 
14,41 
20,78 
64,66 
76,40 
183,18 
53,48 
39,00 
1951 
34,59 
98,76 
65,78 
13,29 
6,08 
7,59 
24,92 
4,14 
4,77 
274,30 
134,54 
36,99 
1952 
5,46 
3,13 
2,24 
3,91 
1,72 
47,39 
77,52 
19,10 
117,77 
205,54 
76,96 
21,45 
1953 
47,95 
75,29 
21,51 
22,85 
22,29 
28,05 
42,02 
28,83 
82,55 
179,83 
100,44 
33,86 
1954 
41,91 
25,75 
58,51 
69,14 
132,87 
196,04 
241,88 
28,27 
249,70 
273,74 
27,99 
55,72 
1955 
31,01 
14,46 
26,87 
57,96 
95,97 
156,90 
189,89 
66,90 
47,67 
22,46 
15,36 
15,19 
1956 
93,17 
39,73 
6,92 
64,66 
102,12 
25,81 
31,96 
63,55 
137,34 
43,31 
12,23 
9,32 
1957 
12,95 
47,39 
15,80 
14,29 
15,24 
22,18 
141,25 
338,59 
251,38 
42,13 
30,39 
17,65 
1958 
10,94 
10,72 
70,81 
11,78 
4,34 
49,23 
13,85 
61,31 
126,16 
79,76 
107,15 
80,88 
1959 
29,95 
17,65 
15,80 
46,89 
42,41 
22,90 
18,60 
17,87 
57,96 
27,32 
10,94 
6,30 
1960 
4,65 
13,74 
7,64 
9,15 
12,84 
24,19 
10,88 
71,93 
68,02 
91,50 
67,46 
18,21 
1961 
26,48 
20,16 
128,95 
59,63 
42,64 
27,71 
12,56 
12,45 
286,60 
178,15 
94,85 
27,71 
1962 
21,39 
27,26 
10,38 
8,26 
74,73 
29,56 
68,58 
17,76 
113,30 
67,46 
44,87 
13,51 
1963 
52,03 
88,14 
89,26 
29,22 
13,46 
7,08 
8,93 
18,88 
64,10 
221,75 
192,68 
73,61 
1964 
9,32 
28,44 
35,15 
52,31 
54,21 
16,64 
33,75 
76,96 
58,51 
37,27 
23,52 
16,03 
1965 
14,57 
23,97 
9,15 
10,10 
73,61 
22,96 
134,54 
212,25 
187,09 
183,74 
88,14 
151,31 
1966 
51,08 
191,56 
119,45 
7,31 
4,34 
99,88 
51,81 
51,47 
142,37 
194,36 
74,17 
104,91 
1967 
46,94 
99,32 
80,88 
27,82 
17,59 
18,15 
27,43 
138,46 
144,61 
58,51 
64,10 
76,40 
1968 
7,36 
3,31 
7,31 
29,56 
17,59 
10,16 
36,10 
10,10 
24,30 
41,02 
57,40 
60,19 
1969 
89,26 
166,41 
63,55 
127,83 
48,17 
131,75 
65,22 
28,89 
105,47 
41,97 
97,65 
11,56 
1970 
24,69 
15,08 
18,60 
8,37 
41,52 
126,72 
135,66 
27,15 
47,11 
67,46 
10,33 
128,39 
1971 
163,61 
102,68 
87,58 
137,34 
116,09 
169,20 
122,80 
97,09 
43,59 
47,05 
7,03 
5,52 
1972 
11,28 
89,82 
49,68 
55,16 
9,93 
158,58 
56,28 
266,48 
229,02 
107,15 
79,20 
54,04 
1973 
61,31 
92,06 
39,56 
26,03 
89,26 
138,46 
103,24 
231,26 
160,82 
75,29 
50,91 
22,51 
1974 
39,00 
36,99 
33,69 
19,49 
30,28 
74,73 
35,93 
17,93 
89,82 
20,05 
40,07 
16,87 
1975 
38,56 
38,05 
13,62 
10,44 
12,90 
55,72 
25,25 
81,43 
187,65 
164,17 
33,80 
126,16 
1976 
114,98 
34,81 
28,21 
25,22 
91,51 
98,12 
60,77 
133,26 
64,36 
75,11 
82,55 
49,75 
1977 
42,17 
84,89 
97,43 
45,06 
13,41 
25,08 
33,63 
95,64 
47,41 
129,96 
102,53 
38,04 
1978 
21,64 
17,78 
35,14 
8,53 
4,99 
7,59 
55,54 
31,42 
53,47 
19,98 
46,44 
33,63 
1979 
8,72 
6,22 
20,40 
30,18 
202,58 
43,41 
38,59 
35,83 
38,04 
253,57 
141,95 
105,56
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Vilincado                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1940  49,60  39,73  22,12  131,75  52,81  19,44  22,12  37,77  17,93  30,06  21,28  66,90
1941  69,14  169,20  109,39  46,94  88,14  100,44  59,63  194,92  75,84  85,35  133,42  106,03
1942  25,42  131,75  116,65  133,98  144,61  33,19  55,16  64,10  48,00  36,71  9,60  7,47
1943  4,04  18,49  9,71  5,18  87,02  225,67  99,88  171,44  132,31  77,52  27,60  8,87
1944  64,10  18,77  21,28  9,37  4,39  3,00  9,32  2,59  4,81  7,42  16,75  5,18
1945  49,60  18,15  9,60  4,36  8,31  11,78  24,25  12,45  29,05  17,76  21,79  17,65
1946  69,69  198,27  97,09  56,28  21,00  128,95  164,17  32,63  26,87  126,16  48,06  43,03
1947  55,16  107,15  27,26  8,59  10,77  104,91  47,11  76,96  151,87  62,99  25,64  29,50
1948  17,03  54,60  42,19  40,12  147,96  36,71  48,90  180,38  20,78  84,23  43,48  9,49
1949  17,54  3,91  11,56  19,72  16,70  60,19  16,03  36,04  38,78  35,43  23,52  9,26
1950  54,88  29,78  47,56  16,87  31,12  14,41  20,78  64,66  76,40  183,18  53,48  39,00
1951  34,59  98,76  65,78  13,29  6,08  7,59  24,92  4,14  4,77  274,30  134,54  36,99
1952  5,46  3,13  2,24  3,91  1,72  47,39  77,52  19,10  117,77  205,54  76,96  21,45
1953  47,95  75,29  21,51  22,85  22,29  28,05  42,02  28,83  82,55  179,83  100,44  33,86
1954  41,91  25,75  58,51  69,14  132,87  196,04  241,88  28,27  249,70  273,74  27,99  55,72
1955  31,01  14,46  26,87  57,96  95,97  156,90  189,89  66,90  47,67  22,46  15,36  15,19
1956  93,17  39,73  6,92  64,66  102,12  25,81  31,96  63,55  137,34  43,31  12,23  9,32
1957  12,95  47,39  15,80  14,29  15,24  22,18  141,25  338,59  251,38  42,13  30,39  17,65
1958  10,94  10,72  70,81  11,78  4,34  49,23  13,85  61,31  126,16  79,76  107,15  80,88
1959  29,95  17,65  15,80  46,89  42,41  22,90  18,60  17,87  57,96  27,32  10,94  6,30
1960  4,65  13,74  7,64  9,15  12,84  24,19  10,88  71,93  68,02  91,50  67,46  18,21
1961  26,48  20,16  128,95  59,63  42,64  27,71  12,56  12,45  286,60  178,15  94,85  27,71
1962  21,39  27,26  10,38  8,26  74,73  29,56  68,58  17,76  113,30  67,46  44,87  13,51
1963  52,03  88,14  89,26  29,22  13,46  7,08  8,93  18,88  64,10  221,75  192,68  73,61
1964  9,32  28,44  35,15  52,31  54,21  16,64  33,75  76,96  58,51  37,27  23,52  16,03
1965  14,57  23,97  9,15  10,10  73,61  22,96  134,54  212,25  187,09  183,74  88,14  151,31
1966  51,08  191,56  119,45  7,31  4,34  99,88  51,81  51,47  142,37  194,36  74,17  104,91
1967  46,94  99,32  80,88  27,82  17,59  18,15  27,43  138,46  144,61  58,51  64,10  76,40
1968  7,36  3,31  7,31  29,56  17,59  10,16  36,10  10,10  24,30  41,02  57,40  60,19
1969  89,26  166,41  63,55  127,83  48,17  131,75  65,22  28,89  105,47  41,97  97,65  11,56
1970  24,69  15,08  18,60  8,37  41,52  126,72  135,66  27,15  47,11  67,46  10,33  128,39
1971  163,61  102,68  87,58  137,34  116,09  169,20  122,80  97,09  43,59  47,05  7,03  5,52
1972  11,28  89,82  49,68  55,16  9,93  158,58  56,28  266,48  229,02  107,15  79,20  54,04
1973  61,31  92,06  39,56  26,03  89,26  138,46  103,24  231,26  160,82  75,29  50,91  22,51
1974  39,00  36,99  33,69  19,49  30,28  74,73  35,93  17,93  89,82  20,05  40,07  16,87
1975  38,56  38,05  13,62  10,44  12,90  55,72  25,25  81,43  187,65  164,17  33,80  126,16
1976  114,98  34,81  28,21  25,22  91,51  98,12  60,77  133,26  64,36  75,11  82,55  49,75
1977  42,17  84,89  97,43  45,06  13,41  25,08  33,63  95,64  47,41  129,96  102,53  38,04
1978  21,64  17,78  35,14  8,53  4,99  7,59  55,54  31,42  53,47  19,98  46,44  33,63
1979  8,72  6,22  20,40  30,18  202,58  43,41  38,59  35,83  38,04  253,57  141,95  105,56

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\117\NT_193LG2303 
FL. 09 da Nota Técnica nº 192/2016–SCG/ANEEL, de 23/03/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Vilincado 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1980 
25,22 
28,94 
89,03 
16,81 
36,11 
24,67 
89,99 
164,00 
95,92 
52,92 
44,93 
98,53 
1981 
53,20 
107,35 
11,30 
14,61 
10,72 
18,19 
9,52 
12,17 
30,18 
29,77 
39,14 
32,66 
1982 
10,58 
54,57 
21,64 
8,96 
19,43 
93,02 
169,51 
95,37 
33,90 
143,32 
294,92 
77,45 
1983 
60,77 
95,37 
176,40 
69,18 
194,31 
179,15 
492,33 
102,12 
177,78 
61,33 
66,15 
35,83 
1984 
26,46 
29,08 
46,58 
41,48 
52,78 
111,90 
47,54 
253,57 
74,42 
65,32 
83,65 
53,47 
1985 
27,01 
107,35 
27,70 
30,59 
21,09 
12,24 
19,98 
10,27 
27,84 
28,66 
66,42 
9,52 
1986 
22,05 
75,52 
32,11 
85,86 
58,85 
51,27 
18,33 
24,94 
51,13 
76,76 
90,96 
60,64 
1987 
101,43 
83,38 
19,02 
19,71 
235,66 
71,39 
55,68 
49,47 
25,50 
96,74 
27,56 
17,64 
1988 
31,56 
40,79 
28,80 
39,97 
243,93 
116,86 
34,31 
13,92 
22,60 
67,39 
25,22 
26,18 
1989 
81,31 
95,37 
40,24 
35,42 
61,74 
22,05 
43,13 
41,62 
169,51 
99,36 
39,28 
15,02 
1990 
104,05 
45,20 
69,59 
100,60 
115,07 
299,05 
100,46 
95,23 
106,67 
146,08 
115,49 
54,30 
1991 
21,22 
25,63 
13,62 
21,64 
15,02 
87,79 
74,97 
88,75 
16,54 
51,82 
39,00 
35,83 
1992 
27,56 
37,35 
46,72 
21,50 
230,14 
121,69 
210,85 
52,37 
94,95 
47,82 
51,54 
42,72 
1993 
52,09 
76,76 
45,48 
26,87 
88,20 
72,76 
62,84 
31,70 
140,57 
172,26 
43,13 
35,42 
1994 
13,77 
141,95 
34,04 
64,77 
94,68 
140,57 
154,35 
38,45 
24,39 
89,85 
144,70 
62,57 
1995 
198,45 
102,81 
54,85 
24,94 
11,33 
25,50 
27,56 
13,62 
92,47 
104,46 
30,59 
21,77 
1996 
81,17 
108,46 
104,46 
66,98 
13,37 
53,06 
108,46 
90,54 
105,84 
147,46 
69,46 
74,42 
1997 
67,94 
162,62 
40,10 
12,00 
16,68 
98,40 
135,88 
133,40 
43,41 
322,48 
326,61 
57,88 
1998 
166,75 
168,13 
180,53 
274,24 
94,54 
35,14 
92,33 
239,79 
190,18 
133,26 
27,15 
31,28 
1999 
36,24 
52,37 
17,92 
34,59 
12,68 
50,71 
144,70 
16,54 
23,98 
140,57 
20,26 
13,62 
2000 
33,63 
47,45 
77,04 
50,58 
47,54 
37,90 
81,72 
52,78 
231,52 
209,47 
48,65 
91,92 
2001 
85,58 
208,09 
61,60 
63,12 
98,12 
66,56 
87,51 
40,38 
62,84 
177,78 
69,18 
51,27 
2002 
21,22 
17,92 
24,81 
16,95 
44,65 
39,69 
22,74 
79,52 
93,71 
148,84 
146,08 
137,81 
2003 
38,04 
34,31 
86,96 
22,33 
15,43 
34,73 
25,91 
11,40 
8,35 
19,57 
55,68 
127,61 
2004 
50,44 
25,22 
12,55 
17,09 
53,33 
41,76 
112,73 
22,60 
44,51 
134,64 
108,73 
44,38 
2005 
32,39 
11,67 
7,84 
55,68 
122,51 
115,62 
31,42 
20,67 
188,80 
206,72 
67,67 
26,18 
2006 
21,64 
24,53 
63,53 
25,91 
11,22 
7,77 
8,72 
32,80 
33,90 
29,49 
47,27 
49,20 
2007 
39,69 
43,13 
47,27 
100,33 
194,31 
34,87 
98,53 
24,67 
55,68 
116,04 
158,48 
66,98 
2008 
46,44 
26,32 
19,16 
50,44 
46,30 
62,29 
33,21 
37,62 
82,96 
165,37 
164,00 
30,59 
2009 
49,61 
58,16 
32,66 
10,35 
18,60 
28,80 
98,67 
137,67 
146,08 
158,48 
76,76 
93,85 
2010 
104,74 
98,26 
106,11 
277,00 
162,62 
81,72 
75,93 
89,99 
18,19 
27,70 
30,73 
170,89 
2011 
106,53 
201,20 
110,66 
115,35 
26,46 
68,91 
146,08 
219,12 
221,88 
99,09 
39,41 
19,29 
2012 
39,69 
24,39 
18,05 
35,14 
26,32 
50,58 
68,91 
66,42 
15,02 
43,96 
20,53 
26,60 
2013 
75,66 
44,10 
70,01 
25,63 
18,60 
141,95 
85,72 
127,06 
206,72 
75,66 
39,14 
50,30 
2014 
132,85 
21,50 
44,38 
39,69 
89,03 
373,47 
75,11 
19,71 
127,06 
134,37 
39,41 
64,63
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Vilincado                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1980  25,22  28,94  89,03  16,81  36,11  24,67  89,99  164,00  95,92  52,92  44,93  98,53
1981  53,20  107,35  11,30  14,61  10,72  18,19  9,52  12,17  30,18  29,77  39,14  32,66
1982  10,58  54,57  21,64  8,96  19,43  93,02  169,51  95,37  33,90  143,32  294,92  77,45
1983  60,77  95,37  176,40  69,18  194,31  179,15  492,33  102,12  177,78  61,33  66,15  35,83
1984  26,46  29,08  46,58  41,48  52,78  111,90  47,54  253,57  74,42  65,32  83,65  53,47
1985  27,01  107,35  27,70  30,59  21,09  12,24  19,98  10,27  27,84  28,66  66,42  9,52
1986  22,05  75,52  32,11  85,86  58,85  51,27  18,33  24,94  51,13  76,76  90,96  60,64
1987  101,43  83,38  19,02  19,71  235,66  71,39  55,68  49,47  25,50  96,74  27,56  17,64
1988  31,56  40,79  28,80  39,97  243,93  116,86  34,31  13,92  22,60  67,39  25,22  26,18
1989  81,31  95,37  40,24  35,42  61,74  22,05  43,13  41,62  169,51  99,36  39,28  15,02
1990  104,05  45,20  69,59  100,60  115,07  299,05  100,46  95,23  106,67  146,08  115,49  54,30
1991  21,22  25,63  13,62  21,64  15,02  87,79  74,97  88,75  16,54  51,82  39,00  35,83
1992  27,56  37,35  46,72  21,50  230,14  121,69  210,85  52,37  94,95  47,82  51,54  42,72
1993  52,09  76,76  45,48  26,87  88,20  72,76  62,84  31,70  140,57  172,26  43,13  35,42
1994  13,77  141,95  34,04  64,77  94,68  140,57  154,35  38,45  24,39  89,85  144,70  62,57
1995  198,45  102,81  54,85  24,94  11,33  25,50  27,56  13,62  92,47  104,46  30,59  21,77
1996  81,17  108,46  104,46  66,98  13,37  53,06  108,46  90,54  105,84  147,46  69,46  74,42
1997  67,94  162,62  40,10  12,00  16,68  98,40  135,88  133,40  43,41  322,48  326,61  57,88
1998  166,75  168,13  180,53  274,24  94,54  35,14  92,33  239,79  190,18  133,26  27,15  31,28
1999  36,24  52,37  17,92  34,59  12,68  50,71  144,70  16,54  23,98  140,57  20,26  13,62
2000  33,63  47,45  77,04  50,58  47,54  37,90  81,72  52,78  231,52  209,47  48,65  91,92
2001  85,58  208,09  61,60  63,12  98,12  66,56  87,51  40,38  62,84  177,78  69,18  51,27
2002  21,22  17,92  24,81  16,95  44,65  39,69  22,74  79,52  93,71  148,84  146,08  137,81
2003  38,04  34,31  86,96  22,33  15,43  34,73  25,91  11,40  8,35  19,57  55,68  127,61
2004  50,44  25,22  12,55  17,09  53,33  41,76  112,73  22,60  44,51  134,64  108,73  44,38
2005  32,39  11,67  7,84  55,68  122,51  115,62  31,42  20,67  188,80  206,72  67,67  26,18
2006  21,64  24,53  63,53  25,91  11,22  7,77  8,72  32,80  33,90  29,49  47,27  49,20
2007  39,69  43,13  47,27  100,33  194,31  34,87  98,53  24,67  55,68  116,04  158,48  66,98
2008  46,44  26,32  19,16  50,44  46,30  62,29  33,21  37,62  82,96  165,37  164,00  30,59
2009  49,61  58,16  32,66  10,35  18,60  28,80  98,67  137,67  146,08  158,48  76,76  93,85
2010  104,74  98,26  106,11  277,00  162,62  81,72  75,93  89,99  18,19  27,70  30,73  170,89
2011  106,53  201,20  110,66  115,35  26,46  68,91  146,08  219,12  221,88  99,09  39,41  19,29
2012  39,69  24,39  18,05  35,14  26,32  50,58  68,91  66,42  15,02  43,96  20,53  26,60
2013  75,66  44,10  70,01  25,63  18,60  141,95  85,72  127,06  206,72  75,66  39,14  50,30
2014  132,85  21,50  44,38  39,69  89,03  373,47  75,11  19,71  127,06  134,37  39,41  64,63