AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL 
 
 
DESPACHO Nº 934, DE 15 DE ABRIL DE 2016 
 
Texto Original 
 
O SUPERINTENDENTE DE CONCESSÕES E AUTORIZAÇÕES DE GERAÇÃO DA AGÊNCIA 
NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso das atribuições estabelecidas na Portaria nº 3.933, de 
29 de março de 2016, e considerando o que consta da Resolução Normativa ANEEL nº 673, de 4 de 
agosto de 2015, da Portaria MME n° 463, de 3 de dezembro de 2009 e do Processo no 
48500.002404/2006-19, resolve: (i) registrar a adequabilidade ao uso do potencial hidráulico da revisão 
do Projeto Básico da PCH Santa Luzia Alto, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de 
Geração (CEG) PCH.PHS.SC.029652-0, de titularidade da empresa SPE Santa Luzia Energética S.A., 
inscrita no CNPJ n° 08.377.974/0001-09, situada no rio Chapecó, sub-bacia 73, bacia hidrográfica do rio 
Uruguai, nos municípios de São Domingos e Ipuaçu, no estado de Santa Catarina; (ii) alterar de 28.500 
kW para 29.250 kW, a capacidade instalada do aproveitamento em questão, outorgada por meio da 
Portaria MME n° 352, de 20 de dezembro de 2007, que passa a contar com uma casa de força 
secundária, com uma unidade geradora de 750 kW, adicionada às 3 unidades geradoras já existentes 
com 9.500 kW cada; (iii) homologar os parâmetros referente à casa de força secundária necessários para 
a revisão do cálculo da garantia física da PCH Santa Luzia Alto, conforme características definidas na 
tabela abaixo. 
 
PCH Primavera 
Características Básicas  
Coordenadas de referência do Eixo do Barramento 
26° 36’ 40,18”S 52° 32’ 3,25”W 
Coordenadas de referência da Casa de Força 
Secundária 
26° 36’ 40,18”S 52° 32’ 3,25”W 
Potência Instalada Total (kW)  
750,00 
Número de unidades 
1 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
834/0,90 
Potência por turbina (kW)/ engolimento mínimo 
(m³/s) 
790/3,60 
Tipo de turbina 
Hélice com simples regulagem 
Rendimento nominal por turbina (%) 
91% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
95% 
Taxa equivalente de indisponibilidade forçada (%) 
1,26% 
Indisponibilidade programada (%) 
3,73% 
Perdas hidráulicas nominais (m) 
2,42 
N. A. máximo normal de montante (m)  
589,00 
N. A. normal de jusante (m)  
562,85 
Queda bruta nominal (m) 
26,15 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
3,38 
Consumo Interno (MW médio) 
- 
Descarga média de longo termo (m3/s)  
3,60 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA
São Domingos e Ipuaçu

PCH Primavera  Características Básicas
Coordenadas de referência do Eixo do Barramento  26° 36’ 40,18”S 52° 32’ 3,25”W
Coordenadas de referência da Casa de Força
Secundária  26° 36’ 40,18”S 52° 32’ 3,25”W
Potência Instalada Total (kW)  750,00
Número de unidades  1
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  834/0,90
Potência por turbina (kW)/ engolimento mínimo
(m³/s)  790/3,60
Tipo de turbina  Hélice com simples regulagem
Rendimento nominal por turbina (%)  91%
Rendimento nominal por gerador (%)  95%
Taxa equivalente de indisponibilidade forçada (%)  1,26%
Indisponibilidade programada (%)  3,73%
Perdas hidráulicas nominais (m)  2,42
N. A. máximo normal de montante (m)  589,00
N. A. normal de jusante (m)  562,85
Queda bruta nominal (m)  26,15
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  3,38
Consumo Interno (MW médio)  -
Descarga média de longo termo (m3/s)  3,60

\SCG\Despacho\121\Despacho-Extrato_280RO1504 
 
Documento: 48524.003985/2016-00 
(Revogado pelo DSP SCG/ANEEL 2.880, de 06.10.2020)