Nota Técnica nº 75/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 4 de fevereiro de 2016. 
 
  
 
Processo: 48500.005331/2014-35 
 
Assunto: Adequação do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica PCH Barra do Telha, com 
Registro 
Ativo 
conferido 
às 
empresas 
Ecoz 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Enebras Projetos 
de Usinas Hidrelétricas Ltda., por meio do Despacho nº 
4.130, de 14 de outubro de 2014, localizada nos 
municípios de Muitos Capões e Ipê, no estado do Rio 
Grande do Sul. 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
 Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) PCH Barra do Telha, com 9.300 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.035429-5.01, com Registro Ativo conferido às empresas Ecoz 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda. (Interessadas), por meio do 
Despacho nº 4.130, de 14 de outubro de 2014, localizada no rio Ituim, sub-bacia 86, na bacia hidrográfica do 
Atlântico Sudeste, nos municípios de Muitos Capões e Ipê, no estado do Rio Grande do Sul. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 07 de dezembro de 2012, o Despacho n° 3.901 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico 
do rio Turvo e seu afluente, o rio Ituim, onde foram identificados 20 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a 
PCH Barra do Telha. 
 
3. 
Em 14 de outubro de 2014, por meio do Despacho nº 4.130, foi conferido o Registro para 
desenvolvimento do Projeto Básico referente à PCH Barra do Telha, solicitado pelas empresas Ecoz 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda., foi efetivado como ativo. 
 
4. 
Em 15 de dezembro de 2015, por meio do Ofício nº 236/2015-PRJ/ENEBRAS1, a interessada 
protocolou o Sumário Executivo e o Projeto Básico (via digital) referente a esse empreendimento.  
 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pelas empresas Ecoz Empreendimentos Imobiliários Ltda. e 
Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda. para emissão do Despacho de Registro de Adequabilidade do 
Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH Barra do Telha. 
1 DOC SICNET 48513.032911/2015-00 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

FL. 02 da Nota Técnica nº 75/2016–SCG/ANEEL, de 04/02/2016 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição 
de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 3.901, de 07 de dezembro de 2012.  
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Barra do Telha 
PCH Barra do Telha 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
28°34'56,61"S 
51°19'32,37"W 
28°35'0"S 
51°19'43"W 
NA Montante (m) 
578 
578 
NA Jusante (m) 
548 
548 
Queda Bruta (m) 
30 
30 
Área do Reservatório (km²) 
0,781 
0,87 
Potência (kW) 
7.800 
9.300 
Vazão Qmlt2 (m³/s) 
27,25 
29,49 
 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Turvo e seu afluente, rio Ituim 
ESTADO: 
RS 
SUB-BACIA: 
86 
DESPACHO: 
3.901 
DATA: 
07/12/2012 
AUTOR: 
GPD – Serviços Administrativos Ltda. 
POTÊNCIA: 
89.300 kW 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
20 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamentos 
Coordenadas 
NA Montante (m) 
NA Jusante (m) 
Potência (kW) 
Condição 
PCH Morro Grande 
28°33'33,95"S 
51°18'34,19"W 
640 
578 
9.800 
PB Aprovado3 
PCH Potreirinho 
28°35'36,42"S 
51°20'22,53"W 
548 
538 
2.500 
Disponível 
(inventariado) 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
2 Vazão Média de Longo Termo. 
3PB aprovado por meio do Despacho nº 3.630, de 4 de novembro de 2015. Eventuais alterações nas características do aproveitamento em 
relação ao inventário podem ser consultadas no Processo nº 48500.007246/2006-49. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
PCH Barra do Telha      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do barramento    28°34'56,61"S
51°19'32,37"W      28°35'0"S
51°19'43"W    
NA Montante (m)    578      578    
NA Jusante (m)    548      548    
Queda Bruta (m)    30      30    
Área do Reservatório (km²)    0,781      0,87    
Potência (kW)    7.800      9.300    
Vazão Qmlt2 (m³/s)    27,25      29,49    
NOME DO RIO:    Turvo e seu afluente, rio Ituim          ESTADO:        RS        SUB-BACIA:      86
DESPACHO:    3.901          DATA:        07/12/2012              
AUTOR:    GPD – Serviços Administrativos Ltda.                                
POTÊNCIA:    89.300 kW          EIXOS IDENTIFICADOS:        20              
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                    
Aproveitamentos      Coordenadas      NA Montante (m)        NA Jusante (m)        Potência (kW)      Condição  
PCH Morro Grande    28°33'33,95"S
51°18'34,19"W      640        578        9.800      PB Aprovado3    
PCH Potreirinho    28°35'36,42"S
51°20'22,53"W      548        538        2.500      Disponível
(inventariado)    
  Empresa Projetista:    Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda.            
  Responsável Técnico      Nº ART      Nº Registro    Responsabilidade

FL. 03 da Nota Técnica nº 75/2016–SCG/ANEEL, de 04/02/2016 
Daniel Zonta 
Debora Simon 
Francielle Nicaretta 
5663601-4 
5663716-1 
5663746-3 
097732-4-SC 
105428-7-SC 
103735-7-SC 
Responsável Geral do Projeto 
Daniel Zonta 
Marcio Polanski 
Julio Cesar Scalco 
8327151 
20155120907 
2382882 
097732-4-SC 
PR-25829/D 
SP-61177924 
Estudos cartográficos e topográficos 
Eduardo Gabriel de Pauli Baptista 
8336725 
941450-SC 
Estudos geotécnicos 
Daniel Zonta 
Debora Simon 
Francielle Nicaretta 
5663623-5 
5663730-7 
5663754-4 
097732-4-SC 
105428-7-SC 
103735-7-SC 
Estudos hidrológicos 
Daniel Faller 
20155264470 
PR-96294/D 
Estudos energéticos 
Daniel Zonta 
5663655-3 
097732-4-SC 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentada – Foi apresentado cópia do Ofício nº 015/2014-
PRJ/ENEBRAS4, de 14/04/2015, contendo articulação prévia junto à FEPAM – 
Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler, visando o 
desenvolvimento do Projeto Básico e dos Estudos Ambientais da PCH Barra do 
Telha. 
Número 
- 
Órgão emissor 
- 
Data de emissão 
- 
Validade 
- 
Vazão remanescente 
- 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentada 
Número 
- 
Órgão Emissor 
A ANEEL fará a articulação para a obtenção da Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica (DRDH) junto ao Departamento de Recursos 
Hídricos da SEMA/RS – Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável do Rio Grande do Sul. 
Data de emissão 
- 
Validade 
- 
Vazão remanescente 
- 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico. 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e Níveis Operacionais  
A queda e os níveis do projeto básico são iguais aos dos estudos de inventário. 
 
4 Documento nº 48513.032911/2015-00. O referido ofício encontra-se Anexo ao Projeto Básico. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Daniel Zonta
Debora Simon
Francielle Nicaretta  5663601-4
5663716-1
5663746-3  097732-4-SC
105428-7-SC
103735-7-SC  Responsável Geral do Projeto
Daniel Zonta
Marcio Polanski
Julio Cesar Scalco  8327151
20155120907
2382882  097732-4-SC
PR-25829/D
SP-61177924  Estudos cartográficos e topográficos
Eduardo Gabriel de Pauli Baptista  8336725  941450-SC  Estudos geotécnicos
Daniel Zonta
Debora Simon
Francielle Nicaretta  5663623-5
5663730-7
5663754-4  097732-4-SC
105428-7-SC
103735-7-SC  Estudos hidrológicos
Daniel Faller  20155264470  PR-96294/D  Estudos energéticos
Daniel Zonta  5663655-3  097732-4-SC  Estruturas extravasoras
Tipo de licença      Não foi apresentada – Foi apresentado cópia do Ofício nº 015/2014-
PRJ/ENEBRAS4, de 14/04/2015, contendo articulação prévia junto à FEPAM –
Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler, visando o
desenvolvimento do Projeto Básico e dos Estudos Ambientais da PCH Barra do
Telha.
  Número    -
  Órgão emissor    -
  Data de emissão    -
  Validade    -
  Vazão remanescente    -
  Tipo de Licença    Não foi apresentada
  Número    -
Órgão Emissor  Órgão Emissor    A ANEEL fará a articulação para a obtenção da Declaração de Reserva de
Disponibilidade Hídrica (DRDH) junto ao Departamento de Recursos
Hídricos da SEMA/RS – Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável do Rio Grande do Sul.
  Data de emissão    -
  Validade    -
  Vazão remanescente    -
  Queda e Níveis Operacionais    A queda e os níveis do projeto básico são iguais aos dos estudos de inventário.

FL. 04 da Nota Técnica nº 75/2016–SCG/ANEEL, de 04/02/2016 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Barra do Telha 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
1.178,1 
NOME DO RIO DA USINA: 
Ituim 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
86410000 
Passo Barra do Guaiaveira 
Turvo 
2.820 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
86440000 
Passo do Prata 
Prata 
3.600 
86480000 
Passo Migliavaca 
Carreiro 
1.330 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
2.153,42 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
À gravidade 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Daniel Zonta 
097732-4-SC 
Nº DA ART 
5663655-35 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
86410000 
Passo Barra do Guaiaveira 
Turvo 
2.820 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 9.300 kW é igual à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 3 turbinas de 3.200 kW e 3 geradores de potência 
unitária nominal de 3.500 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
10. 
Anexa a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimada no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da 
Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença 
Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Barra do Telha 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
9.300 
5 DOC SICNET 48513.032911/2015-00 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
METODOLOGIA
ADOTADA:    Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.          
              
Área de Drenagem
da PCH (km²):    1.178,1  NOME DO RIO DA USINA:    Ituim    
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO    NOME    RIO    A.D. (km²):  
86410000    Passo Barra do Guaiaveira    Turvo    2.820  
              
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS              
CÓDIGO    NOME    RIO    A.D. (km²):  
86440000    Passo do Prata    Prata    3.600  
86480000    Passo Migliavaca    Carreiro    1.330  
              
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):      2.153,42    TR (anos):    1.000    
TIPO DE VERTEDOURO:      Soleira Livre            
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:      À gravidade            
NOME DO RESP. TÉCNICO:      Daniel Zonta
097732-4-SC        Nº DA ART  5663655-35  
                  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA                  
CÓDIGO    NOME    RIO    A.D. (em km²):      
86410000    Passo Barra do Guaiaveira    Turvo    2.820      
Estudos Energéticos  A potência de 9.300 kW é igual à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 3 turbinas de 3.200 kW e 3 geradores de potência
unitária nominal de 3.500 kVA, com 0,9 de fator de potência.
PCH Barra do Telha  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  9.300

FL. 05 da Nota Técnica nº 75/2016–SCG/ANEEL, de 04/02/2016 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência por gerador (kVA) / fator de potência 
3.500 / 0,9 
Potência por turbina (kW) / engolimento mínimo (m3/s) 
3.200 / 6,16 
Rendimento da turbina 
92,50% 
Rendimento do gerador 
97,00% 
Taxa equivalente de indisponibilidade forçada (%) 
1,26% 
Indisponibilidade programada (%) 
3,73% 
Perdas hidráulicas nominais (m) 
1,395 
Queda bruta nominal (m) 
30,0 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,50% 
Consumo Interno (kW médio) 
28 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
0,89 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0,11 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
12. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o processo seria 
sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e a DRDH, sem a possibilidade de emissão de algum ato 
referente à aprovação do projeto apresentado pelas empresas Ecoz Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Enebras 
Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda. 
 
13. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015 trouxe algumas inovações nesse sentido. O 
Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI-PCH), etapa já 
cumprida pelo empreendedor. 
 
14. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, do Sumário 
Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Barra do Telha, nos termos da REN 
343/2008, quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
15. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e que o 
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, conforme excerto a 
seguir transcrito:  
 
[...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores do potencial 
hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso do potencial 
hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro da Adequabilidade do 
Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos 
órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação dessas ações, quando couber, imediatamente 
após a publicação do DRI-PCH previsto no Capítulo I desta Resolução. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Potência por gerador (kVA) / fator de potência  3.500 / 0,9
Potência por turbina (kW) / engolimento mínimo (m3/s)  3.200 / 6,16
Rendimento da turbina  92,50%
Rendimento do gerador  97,00%
Taxa equivalente de indisponibilidade forçada (%)  1,26%
Indisponibilidade programada (%)  3,73%
Perdas hidráulicas nominais (m)  1,395
Queda bruta nominal (m)  30,0
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  0,50%
Consumo Interno (kW médio)  28
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  0,89
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0,11
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

FL. 06 da Nota Técnica nº 75/2016–SCG/ANEEL, de 04/02/2016 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da ANEEL, caso o 
interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério 
da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]  
 
 
16. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o 
DRS-PCH referente à PCH Barra do Telha conforme solicitado pelas empresas Ecoz Empreendimentos Imobiliários 
Ltda. e Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda., bem como o encaminhamento de Ofício FEPAM/RS, para 
fins da emissão da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à PCH Barra do Telha sob a titularidade das empresas Ecoz Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. e Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda. 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
19. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar Ofício FEPAM/RS, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
VINICIUS GROSSI DE OLIVEIRA 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

FL. 07 da Nota Técnica nº 75/2016–SCG/ANEEL, de 04/02/2016 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração  
 
 
 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

FL. 08 da Nota Técnica nº 75/2016–SCG/ANEEL, de 04/02/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Barra do Telha 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1957 
9,19 
8,73 
4,17 
14,37 
14,37 
16,79 
28,12 
82,30 
76,03 
37,47 
23,94 
12,78 
1958 
7,06 
7,69 
31,54 
10,65 
9,27 
54,73 
15,92 
41,32 
51,39 
56,82 
26,07 
63,08 
1959 
16,21 
18,59 
16,25 
59,32 
40,94 
46,37 
23,60 
44,70 
64,34 
43,87 
10,74 
10,19 
1960 
2,79 
3,73 
3,81 
4,89 
3,54 
22,31 
12,32 
55,98 
73,11 
29,03 
21,01 
10,82 
1961 
17,71 
9,32 
38,69 
34,13 
16,13 
38,10 
32,54 
27,03 
115,30 
69,77 
26,57 
16,92 
1962 
7,27 
3,91 
2,03 
2,50 
5,81 
4,93 
13,20 
9,44 
22,56 
10,95 
7,73 
2,87 
1963 
5,97 
16,50 
36,09 
17,71 
10,15 
7,44 
6,14 
65,59 
57,65 
114,47 
36,76 
19,22 
1964 
5,81 
3,77 
1,87 
6,81 
7,73 
5,35 
9,98 
32,38 
47,21 
19,01 
8,86 
7,02 
1965 
3,85 
2,27 
3,58 
4,14 
10,74 
6,68 
11,99 
147,05 
109,45 
42,61 
24,56 
40,61 
1966 
28,16 
55,98 
44,28 
10,65 
4,47 
36,18 
55,15 
61,83 
107,78 
61,41 
22,06 
49,30 
1967 
17,55 
22,48 
20,93 
11,03 
5,43 
6,60 
34,34 
52,64 
150,81 
27,95 
11,95 
17,04 
1968 
4,89 
2,49 
2,99 
4,26 
3,51 
3,51 
14,45 
3,75 
15,58 
10,36 
32,25 
6,77 
1969 
13,62 
18,13 
7,23 
7,98 
7,73 
25,27 
14,96 
14,96 
41,11 
13,20 
24,82 
6,64 
1970 
3,87 
4,06 
13,49 
4,55 
24,82 
30,79 
61,41 
33,09 
20,60 
25,78 
8,52 
60,16 
1971 
37,47 
37,56 
19,30 
24,27 
28,24 
45,12 
55,56 
84,39 
16,96 
8,44 
3,75 
2,69 
1972 
5,18 
34,47 
15,37 
23,98 
11,45 
48,04 
43,87 
109,87 
87,73 
31,75 
58,91 
29,45 
1973 
30,87 
19,59 
20,64 
11,07 
48,88 
44,70 
54,31 
86,48 
77,29 
33,42 
27,15 
13,54 
1974 
16,50 
33,25 
19,43 
9,86 
27,99 
50,97 
16,21 
11,82 
16,59 
7,94 
13,79 
14,66 
1975 
6,98 
10,86 
7,44 
5,81 
4,30 
19,72 
16,63 
58,49 
87,73 
39,48 
18,01 
24,73 
1976 
27,99 
13,20 
16,21 
8,15 
23,27 
19,84 
20,85 
72,27 
22,31 
15,16 
42,61 
40,15 
1977 
34,47 
32,92 
30,46 
18,05 
10,11 
38,02 
63,50 
106,11 
22,18 
9,44 
13,20 
14,41 
1978 
11,41 
4,51 
6,43 
1,72 
1,60 
1,77 
19,13 
21,51 
40,77 
18,72 
31,96 
16,17 
1979 
4,39 
3,77 
3,30 
3,43 
14,41 
11,70 
40,27 
32,17 
13,54 
71,02 
46,37 
56,82 
1980 
12,45 
6,48 
8,31 
3,51 
17,46 
8,40 
29,91 
67,68 
51,80 
33,88 
55,98 
48,46 
1981 
21,89 
57,23 
10,57 
6,89 
4,30 
8,15 
4,34 
4,55 
36,85 
28,12 
20,01 
11,45 
1982 
4,60 
5,72 
2,87 
1,49 
1,37 
24,90 
53,47 
32,00 
21,47 
84,39 
107,78 
20,26 
1983 
17,46 
27,24 
47,63 
24,61 
97,76 
59,32 
194,68 
117,81 
29,24 
34,55 
23,94 
8,06 
1984 
9,78 
9,65 
5,47 
11,24 
51,39 
63,50 
70,18 
89,40 
40,06 
68,10 
26,32 
18,92 
1985 
7,98 
21,18 
29,41 
34,84 
38,81 
16,29 
17,00 
50,97 
34,76 
12,66 
5,05 
3,62 
1986 
1,76 
1,45 
2,33 
25,44 
13,74 
24,61 
25,15 
26,61 
34,34 
33,38 
26,40 
18,42 
1987 
13,95 
19,26 
5,22 
61,83 
97,76 
36,47 
80,21 
63,08 
40,86 
68,10 
19,46 
8,55 
1988 
14,26 
20,95 
5,81 
13,58 
36,09 
41,78 
15,54 
6,93 
86,06 
24,44 
19,26 
9,44 
1989 
16,17 
23,14 
23,56 
15,54 
34,22 
8,56 
47,63 
41,40 
173,37 
46,79 
17,46 
5,39 
1990 
26,11 
19,93 
18,05 
64,34 
68,93 
100,68 
27,95 
12,07 
55,15 
86,48 
29,95 
15,71 
1991 
7,27 
5,64 
2,49 
2,79 
3,65 
26,19 
22,56 
27,45 
8,86 
26,57 
24,65 
39,48 
1992 
16,42 
9,94 
15,42 
17,34 
82,30 
47,21 
77,70 
60,16 
62,25 
15,83 
27,99 
8,31 
1993 
16,46 
16,71 
17,00 
16,54 
40,57 
37,85 
112,80 
15,71 
31,08 
31,79 
14,00 
32,67 
1994 
8,94 
38,02 
15,96 
19,30 
47,21 
55,56 
66,42 
18,13 
16,84 
71,44 
33,84 
16,63 
1995 
49,30 
16,84 
10,44 
6,02 
3,02 
20,89 
48,88 
31,83 
16,84 
29,70 
6,60 
5,72 
1996 
36,43 
29,74 
18,26 
14,66 
5,01 
19,59 
40,77 
47,63 
48,04 
29,70 
19,34 
11,45 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Barra do Telha                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1957  9,19  8,73  4,17  14,37  14,37  16,79  28,12  82,30  76,03  37,47  23,94  12,78
1958  7,06  7,69  31,54  10,65  9,27  54,73  15,92  41,32  51,39  56,82  26,07  63,08
1959  16,21  18,59  16,25  59,32  40,94  46,37  23,60  44,70  64,34  43,87  10,74  10,19
1960  2,79  3,73  3,81  4,89  3,54  22,31  12,32  55,98  73,11  29,03  21,01  10,82
1961  17,71  9,32  38,69  34,13  16,13  38,10  32,54  27,03  115,30  69,77  26,57  16,92
1962  7,27  3,91  2,03  2,50  5,81  4,93  13,20  9,44  22,56  10,95  7,73  2,87
1963  5,97  16,50  36,09  17,71  10,15  7,44  6,14  65,59  57,65  114,47  36,76  19,22
1964  5,81  3,77  1,87  6,81  7,73  5,35  9,98  32,38  47,21  19,01  8,86  7,02
1965  3,85  2,27  3,58  4,14  10,74  6,68  11,99  147,05  109,45  42,61  24,56  40,61
1966  28,16  55,98  44,28  10,65  4,47  36,18  55,15  61,83  107,78  61,41  22,06  49,30
1967  17,55  22,48  20,93  11,03  5,43  6,60  34,34  52,64  150,81  27,95  11,95  17,04
1968  4,89  2,49  2,99  4,26  3,51  3,51  14,45  3,75  15,58  10,36  32,25  6,77
1969  13,62  18,13  7,23  7,98  7,73  25,27  14,96  14,96  41,11  13,20  24,82  6,64
1970  3,87  4,06  13,49  4,55  24,82  30,79  61,41  33,09  20,60  25,78  8,52  60,16
1971  37,47  37,56  19,30  24,27  28,24  45,12  55,56  84,39  16,96  8,44  3,75  2,69
1972  5,18  34,47  15,37  23,98  11,45  48,04  43,87  109,87  87,73  31,75  58,91  29,45
1973  30,87  19,59  20,64  11,07  48,88  44,70  54,31  86,48  77,29  33,42  27,15  13,54
1974  16,50  33,25  19,43  9,86  27,99  50,97  16,21  11,82  16,59  7,94  13,79  14,66
1975  6,98  10,86  7,44  5,81  4,30  19,72  16,63  58,49  87,73  39,48  18,01  24,73
1976  27,99  13,20  16,21  8,15  23,27  19,84  20,85  72,27  22,31  15,16  42,61  40,15
1977  34,47  32,92  30,46  18,05  10,11  38,02  63,50  106,11  22,18  9,44  13,20  14,41
1978  11,41  4,51  6,43  1,72  1,60  1,77  19,13  21,51  40,77  18,72  31,96  16,17
1979  4,39  3,77  3,30  3,43  14,41  11,70  40,27  32,17  13,54  71,02  46,37  56,82
1980  12,45  6,48  8,31  3,51  17,46  8,40  29,91  67,68  51,80  33,88  55,98  48,46
1981  21,89  57,23  10,57  6,89  4,30  8,15  4,34  4,55  36,85  28,12  20,01  11,45
1982  4,60  5,72  2,87  1,49  1,37  24,90  53,47  32,00  21,47  84,39  107,78  20,26
1983  17,46  27,24  47,63  24,61  97,76  59,32  194,68  117,81  29,24  34,55  23,94  8,06
1984  9,78  9,65  5,47  11,24  51,39  63,50  70,18  89,40  40,06  68,10  26,32  18,92
1985  7,98  21,18  29,41  34,84  38,81  16,29  17,00  50,97  34,76  12,66  5,05  3,62
1986  1,76  1,45  2,33  25,44  13,74  24,61  25,15  26,61  34,34  33,38  26,40  18,42
1987  13,95  19,26  5,22  61,83  97,76  36,47  80,21  63,08  40,86  68,10  19,46  8,55
1988  14,26  20,95  5,81  13,58  36,09  41,78  15,54  6,93  86,06  24,44  19,26  9,44
1989  16,17  23,14  23,56  15,54  34,22  8,56  47,63  41,40  173,37  46,79  17,46  5,39
1990  26,11  19,93  18,05  64,34  68,93  100,68  27,95  12,07  55,15  86,48  29,95  15,71
1991  7,27  5,64  2,49  2,79  3,65  26,19  22,56  27,45  8,86  26,57  24,65  39,48
1992  16,42  9,94  15,42  17,34  82,30  47,21  77,70  60,16  62,25  15,83  27,99  8,31
1993  16,46  16,71  17,00  16,54  40,57  37,85  112,80  15,71  31,08  31,79  14,00  32,67
1994  8,94  38,02  15,96  19,30  47,21  55,56  66,42  18,13  16,84  71,44  33,84  16,63
1995  49,30  16,84  10,44  6,02  3,02  20,89  48,88  31,83  16,84  29,70  6,60  5,72
1996  36,43  29,74  18,26  14,66  5,01  19,59  40,77  47,63  48,04  29,70  19,34  11,45

FL. 09 da Nota Técnica nº 75/2016–SCG/ANEEL, de 04/02/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Barra do Telha 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1997 
7,35 
42,19 
12,49 
4,55 
3,19 
22,48 
33,63 
86,90 
18,55 
153,32 
88,98 
22,64 
1998 
58,49 
119,12 
36,14 
53,22 
49,31 
33,46 
44,54 
77,23 
62,11 
23,45 
7,87 
4,10 
1999 
2,40 
3,91 
1,13 
18,30 
10,53 
16,29 
49,71 
17,84 
15,42 
37,97 
14,04 
15,54 
2000 
7,48 
12,62 
14,78 
8,49 
11,35 
17,32 
47,89 
20,04 
87,19 
110,30 
27,94 
14,81 
2001 
22,56 
31,59 
10,36 
16,06 
42,38 
32,55 
93,54 
18,97 
53,03 
86,07 
16,46 
14,55 
2002 
8,50 
6,64 
5,99 
4,88 
22,24 
88,98 
55,67 
44,84 
55,85 
66,60 
47,06 
53,08 
2003 
28,96 
48,17 
25,22 
10,25 
22,61 
23,76 
32,70 
10,57 
7,48 
17,74 
26,35 
77,99 
2004 
22,79 
9,99 
4,78 
5,38 
20,49 
14,99 
42,65 
11,92 
40,57 
36,19 
28,95 
8,08 
2005 
3,95 
1,65 
3,54 
37,19 
67,58 
68,63 
34,16 
29,11 
67,51 
123,66 
27,98 
9,18 
2006 
9,83 
7,60 
6,30 
4,66 
3,58 
17,32 
28,39 
31,78 
15,74 
7,31 
23,12 
18,41 
2007 
14,91 
22,93 
36,35 
18,12 
55,48 
17,38 
85,62 
31,23 
75,76 
48,28 
50,84 
15,82 
2008 
10,64 
4,91 
2,96 
3,14 
9,23 
18,61 
19,23 
22,47 
22,42 
83,86 
70,02 
12,15 
2009 
12,48 
10,52 
7,57 
2,34 
3,96 
9,93 
43,46 
66,98 
166,72 
43,22 
40,96 
33,83 
2010 
36,50 
41,10 
16,12 
48,74 
45,59 
44,63 
42,96 
26,59 
52,48 
19,64 
16,85 
24,68 
2011 
18,84 
29,02 
14,73 
34,16 
25,34 
52,89 
107,18 
101,37 
36,23 
20,77 
10,50 
5,94 
2012 
9,53 
5,79 
4,41 
1,72 
1,05 
9,93 
38,10 
21,29 
34,42 
29,24 
9,83 
14,16 
2013 
14,52 
9,67 
32,37 
16,43 
13,63 
37,05 
27,34 
104,80 
63,95 
31,97 
24,19 
14,07 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Barra do Telha                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1997  7,35  42,19  12,49  4,55  3,19  22,48  33,63  86,90  18,55  153,32  88,98  22,64
1998  58,49  119,12  36,14  53,22  49,31  33,46  44,54  77,23  62,11  23,45  7,87  4,10
1999  2,40  3,91  1,13  18,30  10,53  16,29  49,71  17,84  15,42  37,97  14,04  15,54
2000  7,48  12,62  14,78  8,49  11,35  17,32  47,89  20,04  87,19  110,30  27,94  14,81
2001  22,56  31,59  10,36  16,06  42,38  32,55  93,54  18,97  53,03  86,07  16,46  14,55
2002  8,50  6,64  5,99  4,88  22,24  88,98  55,67  44,84  55,85  66,60  47,06  53,08
2003  28,96  48,17  25,22  10,25  22,61  23,76  32,70  10,57  7,48  17,74  26,35  77,99
2004  22,79  9,99  4,78  5,38  20,49  14,99  42,65  11,92  40,57  36,19  28,95  8,08
2005  3,95  1,65  3,54  37,19  67,58  68,63  34,16  29,11  67,51  123,66  27,98  9,18
2006  9,83  7,60  6,30  4,66  3,58  17,32  28,39  31,78  15,74  7,31  23,12  18,41
2007  14,91  22,93  36,35  18,12  55,48  17,38  85,62  31,23  75,76  48,28  50,84  15,82
2008  10,64  4,91  2,96  3,14  9,23  18,61  19,23  22,47  22,42  83,86  70,02  12,15
2009  12,48  10,52  7,57  2,34  3,96  9,93  43,46  66,98  166,72  43,22  40,96  33,83
2010  36,50  41,10  16,12  48,74  45,59  44,63  42,96  26,59  52,48  19,64  16,85  24,68
2011  18,84  29,02  14,73  34,16  25,34  52,89  107,18  101,37  36,23  20,77  10,50  5,94
2012  9,53  5,79  4,41  1,72  1,05  9,93  38,10  21,29  34,42  29,24  9,83  14,16
2013  14,52  9,67  32,37  16,43  13,63  37,05  27,34  104,80  63,95  31,97  24,19  14,07