* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
\SCG\NT\133\NT_068YF0402 
48524.001000/2021-00 
NOTA TÉCNICA Nº 69/2021-SCG/ANEEL 
Em 4 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 
 
Processo: 48500.004015/2019-51. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena 
Central Hidrelétrica Botas, com 15.200 kW de Potência 
Instalada, com Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI – PCH) conferido à Flamarpar - 
Investimentos S.A. 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) Botas, com 15.200 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos 
de Geração (CEG) PCH.PH.MS.044776-5.01, com Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI – 
PCH) conferido à Flamarpar - Investimentos S.A. (Flamarpar ou Interessada), por meio do Despacho nº 
2.545, de 13 de dezembro de 2019, localizada no rio Pardo, sub-bacia 63, na bacia hidrográfica do Rio 
Paraná, cuja casa de força localiza-se no município de Ribas do Rio Pardo, estado de Mato Grosso do Sul. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
O Despacho n° 1.584, de 6 de junho de 2019, aprova os Estudos de Inventário Hidrelétrico 
do rio Pardo1, no qual foram identificados 7 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Botas. 
 
3. 
O Despacho nº 2.545, de 13 de dezembro de 2019, confere o DRI-PCH à Flamarpar, com o 
objetivo de desenvolver o projeto básico da PCH Botas. 
 
1 Este foi o primeiro estudo de inventário aprovado nos moldes do chamado inventário participativo. Conforme a NT nº 
361/2020-SCG/ANEEL, de 5 de junho de 2019, que fundamentou a aprovação dos Estudos de Inventário do rio Pardo, “ [...] O 
objetivo desse formato de avaliação do aproveitamento ótimo, atribuição delegada10 à ANEEL, é promover, dentro do mesmo 
ambiente de debates, a interação entre representantes do setor elétrico e dos demais órgãos e segmentos da sociedade 
envolvidos na gestão dos processos e projetos de desenvolvimento locais, regionais e setoriais. [...] por ser o primeiro caso em 
que se adota a perspectiva de análise participativa, decidiu-se por convidar apenas o órgão licenciador estadual para participar 
da avaliação dos estudos antes de sua aprovação.” Assim, para a definição do aproveitamento ótimo desse trecho do rio Pardo, 
o Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul – IMASUL teve participação efetiva.

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 69/2021-SCG/ANEEL, de 4/2/2021. 
 
 
 
4. 
Em 6 de novembro de 2020, a Interessada protocolou o Sumário Executivo e o Projeto 
Básico referente ao empreendimento. 
 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020: 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais 
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
6. 
A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico. 
 
 
Figura 1: Arranjo geral da PCH Botas 
 
7. 
O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa 
de Força e do Reservatório da PCH Botas:

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 69/2021-SCG/ANEEL, de 4/2/2021. 
 
 
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF2 
Barramento 
20°23'25,71" S 
53°42'29,66" W 
Ribas do Rio Pardo/MS 
Casa de Força 
20°25'44,55" S 
53°42'55,29" W 
Ribas do Rio Pardo/MS 
Limite máximo do Reservatório 
20°16'48,24" S 
53°46'6,77" W 
Ribas do Rio Pardo/MS 
 
8. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
9. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 1.584, de 6 de junho de 2019. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Botas 
PCH Botas 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
20°23'20" S 
53°42'27" W 
20°23'25,71" S 
53°42'29,66" W 
NA Montante (m) 
372,00 
375,00 
NA Jusante (m) 
343,00 
345,75 
Queda Bruta (m) 
29,00 
29,25 
Área do Reservatório (km²) 
3,50 
7,03 
Potência (kW) 
18.200 
15.200 
Energia Média (kWméd) 
10.000 
9.6203 
Vazão QMLT4 (m³/s) 
55,4 
51,975 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Pardo 
ESTADO: 
MS 
SUB-BACIA: 
63 
DESPACHO: 
1.584 
DATA: 
06/06/2019 
AUTOR: 
Gaia Energia e Participações S.A e Flamarpar - Investimentos S.A. 
POTÊNCIA: 
129,90 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
7 (sete) 
 
2 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento. 
3 Informação extraída do item 4.6.17, do capítulo 4.6, do Volume I, do projeto básico apresentado. 
4 Vazão Média de Longo Termo. 
5 Informação extraída da página 46, do capítulo 4.2, do Volume I, do projeto básico apresentado.
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF2
Barramento  20°23'25,71" S
53°42'29,66" W  Ribas do Rio Pardo/MS
Casa de Força  20°25'44,55" S
53°42'55,29" W  Ribas do Rio Pardo/MS
Limite máximo do Reservatório  20°16'48,24" S
53°46'6,77" W  Ribas do Rio Pardo/MS
Estudos de Inventário
20°23'20" S
53°42'27" W
372,00
343,00
29,00
3,50
18.200
10.000
55,4
NOME DO RIO:  Pardo  ESTADO:  MS    SUB-BACIA:  63
DESPACHO:  1.584  DATA:  06/06/2019      
AUTOR:  Gaia Energia e Participações S.A e Flamarpar - Investimentos S.A.          
POTÊNCIA:  129,90  EIXOS
IDENTIFICADOS:    7 (sete)    

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 69/2021-SCG/ANEEL, de 4/2/2021. 
 
 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Recreio Jusante 
20°12'11,19" S 
53°47'49,45" W 
412,00 
383,80 
13.000 
DRS-PCH 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
UHE Assis 
Chateaubriand6 
20°40'30.83"S 
53°34'2.18"O 
- 
- 
29.500 
Outorgada 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
10. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
ENERTECHNE Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
João Carlos Chiare Junior e  
Juciane Hildebrando dos Santos Pering 
7514249-1 e 
7513892-7 
074.077-4-SC e 
072.049-0-SC 
Responsável Geral do Projeto 
Peterson Martinski e  
César Luis Teixeira 
1720201251071 e 
1320200053838 
PR-25384/D e 
MS-80471 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Rubem Wojahn 
1320200052251 
RS034247 
Estudos geotécnicos 
Juciane Hildebrando dos Santos Pering 
e Maurício Perazzoli 
7513892-7 e 
7498454-8 
072.049-0-SC e 
098.322-7-SC 
Estudos hidrológicos 
Karl Rischbieter 
7386370-8 
000.163-2-SC 
Estudos energéticos 
João Carlos Chiare Junior e Juciane 
Hildebrando dos Santos Pering 
7514249-1 e 
7513892-7 
074.077-4-SC e 
072.049-0-SC 
Estruturas extravasoras 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Documento não emitido 
Número 
 -  
Órgão emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão remanescente 
 -  
 
 
 
6 Não foi possível determinar as cotas da UHE Assis Chateubriand, entretanto, é possível afirmar que não há conflito de cotas com a PCH 
Botas, quando comparado com os níveis do inventário.
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise          
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)  Potência
(kW)  Condição
PCH Recreio Jusante  20°12'11,19" S
53°47'49,45" W  412,00  383,80  13.000  DRS-PCH
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)  Potência
(kW)  Condição
UHE Assis
Chateaubriand6  20°40'30.83"S
53°34'2.18"O  -  -  29.500  Outorgada
Empresa Projetista:  ENERTECHNE Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
João Carlos Chiare Junior e
Juciane Hildebrando dos Santos Pering  7514249-1 e
7513892-7  074.077-4-SC e
072.049-0-SC  Responsável Geral do Projeto
Peterson Martinski e
César Luis Teixeira  1720201251071 e
1320200053838  PR-25384/D e
MS-80471  Estudos cartográficos e
topográficos
Rubem Wojahn  1320200052251  RS034247  Estudos geotécnicos
Juciane Hildebrando dos Santos Pering
e Maurício Perazzoli  7513892-7 e
7498454-8  072.049-0-SC e
098.322-7-SC  Estudos hidrológicos
Karl Rischbieter  7386370-8  000.163-2-SC  Estudos energéticos
João Carlos Chiare Junior e Juciane
Hildebrando dos Santos Pering  7514249-1 e
7513892-7  074.077-4-SC e
072.049-0-SC  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  Documento não emitido
Número  -
Órgão emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão remanescente  -

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 69/2021-SCG/ANEEL, de 4/2/2021. 
 
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Documento não emitido 
Número 
 -  
Órgão Emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
11. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico. 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é ligeiramente superior àquela apresentada no 
inventário, em cerca de 0,25m, com a alteração dos níveis operacionais. No 
entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento aprovado 
no estudo de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes ao 
aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações locacionais 
identificadas na etapa de projeto básico. 
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Botas 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
 
Área de 
Drenagem da 
PCH (km²): 
3.708,00 
NOME DO RIO DA USINA: 
Pardo 
 
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
63905000 
UHE Assis Chateaubriand Botas 
Ribeirão das Botas 
4.542,00 
 
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
63900001 
Ribas do Rio Pardo 
Pardo 
8.333,00 
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -
Tipo de Licença  Documento não emitido
Número  -
Órgão Emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão de usos consuntivos  -
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é ligeiramente superior àquela apresentada no
inventário, em cerca de 0,25m, com a alteração dos níveis operacionais. No
entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento aprovado
no estudo de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes ao
aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações locacionais
identificadas na etapa de projeto básico.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de
Drenagem da
PCH (km²):  3.708,00  NOME DO RIO DA USINA:    Pardo  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
63905000  UHE Assis Chateaubriand Botas    Ribeirão das Botas    4.542,00
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
63900001  Ribas do Rio Pardo    Pardo    8.333,00
-  -    -    -
-  -    -    -
-  -    -    -
-  -    -    -
          

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 69/2021-SCG/ANEEL, de 4/2/2021. 
 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
501,68 
TR (anos): 
10.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Controlado - ogiva baixa 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Concreto 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
João Carlos Chiare Junior (074.077-
4-SC) e Juciane Hildebrando. dos 
Santos Pering (072.049-0-SC). 
Nº DA 
ART7 
7514249-1 e 
7513892-7 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
63905000 
UHE Assis Chateaubriand Botas 
Ribeirão das Botas 
4.542,00 
 
12. 
No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A usina apresenta potência de 15.200 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,63. Esta 
potência, está associada a uma vazão turbinada em 6,1% do tempo, de acordo com os 
estudos energéticos constantes do projeto básico, o que pode ser explicado pelas vazões 
bem regularizadas ao longo do ano, o que também explica um fator de capacidade mais 
alto para a usina. A figura 2 ilustra o ponto de maximização da energia média, dada a 
potência instalada. 
 
O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 5.250,62 kW e 3 geradores de potência 
unitária nominal de 5.629,83 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
 
Figura 2: Curva Energia Média versus Potência Instalada 
 
7 Documento nº 48513.029315/2020-00 e 48513.027974/2020-00 Volume I, Anexos do Capítulo 12.
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    501,68    TR (anos):    10.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Controlado - ogiva baixa          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Concreto          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    João Carlos Chiare Junior (074.077-
4-SC) e Juciane Hildebrando. dos
Santos Pering (072.049-0-SC).        Nº DA
ART7  7514249-1 e
7513892-7
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
63905000  UHE Assis Chateaubriand Botas    Ribeirão das Botas    4.542,00    
Estudos Energéticos  A usina apresenta potência de 15.200 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,63. Esta
potência, está associada a uma vazão turbinada em 6,1% do tempo, de acordo com os
estudos energéticos constantes do projeto básico, o que pode ser explicado pelas vazões
bem regularizadas ao longo do ano, o que também explica um fator de capacidade mais
alto para a usina. A figura 2 ilustra o ponto de maximização da energia média, dada a
potência instalada.
O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 5.250,62 kW e 3 geradores de potência
unitária nominal de 5.629,83 kVA, com 0,9 de fator de potência.

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 69/2021-SCG/ANEEL, de 4/2/2021. 
 
 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
13. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo 
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação 
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que 
compatíveis com estes. 
 
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH Botas 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
20°23'25,71" S 
53°42'29,66" W 
Coordenadas da casa de força 
20°25'44,55" S 
53°42'55,29" W 
NA Montante (m) 
375,00 
NA Jusante (m) 
345,75 
Potência Instalada Total (kW) 
15.200 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência instalada por gerador (kVA) 
5.629,83; 5.629,83; 
5.629,83 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90; 0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
5.250,62; 5.250,62; 
5.250,62 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
10,30; 10,30; 10,30 
Rendimento nominal por turbina (%) 
92,5%; 92,5%; 92,5% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
96,5%; 96,5%; 96,5% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da 
usina (%) 
1,00% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
2,00% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
1,16 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
29,25 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,88% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
45,6 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
10,47 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,00 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
14. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido 
o DRS-PCH referente à PCH Botas conforme solicitado por Flamarpar - Investimentos S.A., bem como o 
encaminhamento de documento à Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL, para 
emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o Interessado requeira o Licenciamento Ambiental 
pertinente nos órgãos competentes.
PCH Botas  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  20°23'25,71" S
53°42'29,66" W
Coordenadas da casa de força  20°25'44,55" S
53°42'55,29" W
NA Montante (m)  375,00
NA Jusante (m)  345,75
Potência Instalada Total (kW)  15.200
Número de Unidades Geradoras  3
Potência instalada por gerador (kVA)  5.629,83; 5.629,83;
5.629,83
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW)  5.250,62; 5.250,62;
5.250,62
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  10,30; 10,30; 10,30
Rendimento nominal por turbina (%)  92,5%; 92,5%; 92,5%
Rendimento nominal por gerador (%)  96,5%; 96,5%; 96,5%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
usina (%)  1,00%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  2,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  1,16
H : Queda bruta nominal (m)
b  29,25
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  0,88%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  45,6
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  10,47
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,00
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 69/2021-SCG/ANEEL, de 4/2/2021. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
15. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
16. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à PCH Botas sob a titularidade de Flamarpar - Investimentos S.A. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
17. 
Emitir o Despacho. 
 
(Assinado digitalmente) 
YURI FERREIRA GOMES DIAS 
Especialista em Regulação 
(Assinado digitalmente) 
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO 
Analista Administrativo 
 
 
De acordo: 
 
 
(Assinado digitalmente) 
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Botas 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1984 
66,29 
59,28 
54,11 
51,71 
47,13 
41,53 
38,38 
42,06 
43,30 
36,78 
51,31 
60,78 
1985 
64,05 
59,37 
62,25 
53,62 
48,48 
39,20 
44,35 
36,03 
28,97 
30,09 
31,89 
25,65 
1986 
42,03 
62,56 
55,92 
43,18 
42,62 
38,10 
33,39 
39,99 
34,86 
26,75 
43,25 
53,42 
1987 
61,15 
73,06 
62,53 
50,63 
54,33 
45,20 
38,41 
35,41 
33,73 
50,50 
41,12 
42,54 
1988 
46,82 
52,45 
61,54 
52,13 
47,88 
38,72 
35,36 
32,77 
31,87 
32,46 
33,67 
38,51 
1989 
67,33 
68,35 
66,77 
60,13 
43,52 
42,00 
41,61 
40,04 
34,95 
34,58 
35,68 
48,12 
1990 
44,27 
38,07 
44,64 
37,24 
86,60 
52,22 
43,35 
40,27 
64,58 
45,85 
58,62 
69,44 
1991 
80,62 
72,12 
72,90 
49,55 
51,93 
50,84 
46,06 
37,92 
39,11 
52,31 
41,48 
47,99 
1992 
63,00 
67,68 
61,32 
66,61 
53,74 
52,26 
47,05 
42,38 
55,84 
74,86 
69,87 
60,95 
1993 
63,00 
68,19 
61,32 
66,61 
53,74 
52,26 
42,56 
40,58 
39,92 
45,19 
40,03 
50,94 
1994 
51,63 
59,60 
48,03 
45,22 
50,02 
45,13 
40,11 
37,52 
33,09 
44,97 
52,62 
51,94 
1995 
53,48 
71,30 
64,09 
53,93 
41,58 
39,89 
37,27 
32,55 
31,81 
47,51 
42,09 
51,13 
1996 
67,98 
72,66 
74,02 
58,66 
62,30 
49,51 
46,52 
41,92 
48,30 
45,30 
51,35 
51,39 
1997 
77,03 
86,99 
60,88 
52,40 
52,43 
57,85 
45,63 
42,31 
38,74 
43,59 
54,63 
95,11 
1998 
60,08 
65,78 
75,03 
74,26 
66,40 
59,27 
52,01 
55,61 
49,40 
56,40 
55,56 
58,06 
1999 
61,84 
63,62 
65,30 
55,55 
54,62 
51,60 
45,40 
39,18 
39,08 
36,63 
37,63 
41,79 
2000 
48,23 
55,28 
99,93 
62,42 
52,73 
46,86 
43,66 
45,14 
50,29 
42,78 
42,47 
46,57 
2001 
50,69 
56,80 
58,40 
50,47 
49,11 
44,20 
42,01 
38,23 
44,18 
47,64 
70,34 
68,27 
2002 
60,17 
67,55 
69,87 
52,58 
53,79 
45,21 
49,46 
41,94 
41,31 
40,79 
43,42 
42,84 
2003 
66,71 
65,02 
60,19 
61,71 
53,19 
47,45 
42,31 
41,17 
39,11 
41,59 
41,95 
43,83 
2004 
48,60 
42,52 
40,08 
39,12 
46,43 
45,89 
39,16 
33,98 
30,66 
36,29 
40,80 
41,98 
2005 
60,97 
55,04 
46,90 
42,44 
41,59 
46,13 
40,59 
40,39 
56,47 
51,85 
40,75 
61,55 
2006 
41,87 
65,15 
63,07 
43,82 
40,82 
39,82 
43,64 
45,45 
43,30 
46,00 
44,64 
53,13 
2007 
48,57 
48,32 
51,80 
44,41 
43,31 
38,51 
37,73 
33,38 
30,64 
32,49 
40,24 
47,04 
2008 
60,93 
63,88 
64,99 
50,88 
48,97 
44,70 
38,63 
36,19 
34,49 
38,10 
35,90 
36,69 
2009 
47,07 
49,97 
57,76 
44,78 
40,40 
40,06 
39,30 
42,16 
42,55 
46,90 
48,97 
75,83 
2010 
85,42 
96,18 
72,39 
62,84 
56,71 
49,55 
45,94 
41,38 
39,93 
51,14 
50,73 
52,79 
2011 
65,92 
77,38 
142,46 
101,26 
78,59 
67,77 
58,63 
51,34 
47,52 
65,15 
60,86 
44,05 
2012 
64,45 
57,14 
50,94 
47,19 
61,60 
69,81 
62,25 
44,12 
46,36 
44,92 
43,47 
47,87 
2013 
51,64 
60,43 
57,06 
65,63 
51,70 
58,22 
52,59 
45,49 
44,70 
54,65 
55,66 
53,33 
2014 
55,41 
57,29 
80,31 
60,37 
57,74 
49,01 
52,05 
42,28 
46,80 
39,45 
52,11 
71,15 
2015 
52,98 
60,73 
66,33 
64,57 
52,54 
55,07 
48,49 
40,26 
49,58 
40,46 
54,17 
65,21 
2016 
88,44 
90,91 
81,74 
59,22 
59,70 
48,53 
39,43 
37,89 
40,71 
47,03 
40,94 
55,70 
2017 
65,46 
62,14 
65,89 
59,22 
53,25 
47,93 
42,80 
45,16 
38,30 
37,75 
59,34 
76,78 
2018 
71,70 
67,89 
75,92 
64,05 
50,52 
47,44 
42,65 
44,50 
54,78 
53,78 
42,11 
41,08 
2019 
53,04 
52,62 
65,62 
55,67 
52,86 
48,22 
43,97 
40,77 
41,98 
44,64 
47,13 
53,53
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Botas                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1984  66,29  59,28  54,11  51,71  47,13  41,53  38,38  42,06  43,30  36,78  51,31  60,78
1985  64,05  59,37  62,25  53,62  48,48  39,20  44,35  36,03  28,97  30,09  31,89  25,65
1986  42,03  62,56  55,92  43,18  42,62  38,10  33,39  39,99  34,86  26,75  43,25  53,42
1987  61,15  73,06  62,53  50,63  54,33  45,20  38,41  35,41  33,73  50,50  41,12  42,54
1988  46,82  52,45  61,54  52,13  47,88  38,72  35,36  32,77  31,87  32,46  33,67  38,51
1989  67,33  68,35  66,77  60,13  43,52  42,00  41,61  40,04  34,95  34,58  35,68  48,12
1990  44,27  38,07  44,64  37,24  86,60  52,22  43,35  40,27  64,58  45,85  58,62  69,44
1991  80,62  72,12  72,90  49,55  51,93  50,84  46,06  37,92  39,11  52,31  41,48  47,99
1992  63,00  67,68  61,32  66,61  53,74  52,26  47,05  42,38  55,84  74,86  69,87  60,95
1993  63,00  68,19  61,32  66,61  53,74  52,26  42,56  40,58  39,92  45,19  40,03  50,94
1994  51,63  59,60  48,03  45,22  50,02  45,13  40,11  37,52  33,09  44,97  52,62  51,94
1995  53,48  71,30  64,09  53,93  41,58  39,89  37,27  32,55  31,81  47,51  42,09  51,13
1996  67,98  72,66  74,02  58,66  62,30  49,51  46,52  41,92  48,30  45,30  51,35  51,39
1997  77,03  86,99  60,88  52,40  52,43  57,85  45,63  42,31  38,74  43,59  54,63  95,11
1998  60,08  65,78  75,03  74,26  66,40  59,27  52,01  55,61  49,40  56,40  55,56  58,06
1999  61,84  63,62  65,30  55,55  54,62  51,60  45,40  39,18  39,08  36,63  37,63  41,79
2000  48,23  55,28  99,93  62,42  52,73  46,86  43,66  45,14  50,29  42,78  42,47  46,57
2001  50,69  56,80  58,40  50,47  49,11  44,20  42,01  38,23  44,18  47,64  70,34  68,27
2002  60,17  67,55  69,87  52,58  53,79  45,21  49,46  41,94  41,31  40,79  43,42  42,84
2003  66,71  65,02  60,19  61,71  53,19  47,45  42,31  41,17  39,11  41,59  41,95  43,83
2004  48,60  42,52  40,08  39,12  46,43  45,89  39,16  33,98  30,66  36,29  40,80  41,98
2005  60,97  55,04  46,90  42,44  41,59  46,13  40,59  40,39  56,47  51,85  40,75  61,55
2006  41,87  65,15  63,07  43,82  40,82  39,82  43,64  45,45  43,30  46,00  44,64  53,13
2007  48,57  48,32  51,80  44,41  43,31  38,51  37,73  33,38  30,64  32,49  40,24  47,04
2008  60,93  63,88  64,99  50,88  48,97  44,70  38,63  36,19  34,49  38,10  35,90  36,69
2009  47,07  49,97  57,76  44,78  40,40  40,06  39,30  42,16  42,55  46,90  48,97  75,83
2010  85,42  96,18  72,39  62,84  56,71  49,55  45,94  41,38  39,93  51,14  50,73  52,79
2011  65,92  77,38  142,46  101,26  78,59  67,77  58,63  51,34  47,52  65,15  60,86  44,05
2012  64,45  57,14  50,94  47,19  61,60  69,81  62,25  44,12  46,36  44,92  43,47  47,87
2013  51,64  60,43  57,06  65,63  51,70  58,22  52,59  45,49  44,70  54,65  55,66  53,33
2014  55,41  57,29  80,31  60,37  57,74  49,01  52,05  42,28  46,80  39,45  52,11  71,15
2015  52,98  60,73  66,33  64,57  52,54  55,07  48,49  40,26  49,58  40,46  54,17  65,21
2016  88,44  90,91  81,74  59,22  59,70  48,53  39,43  37,89  40,71  47,03  40,94  55,70
2017  65,46  62,14  65,89  59,22  53,25  47,93  42,80  45,16  38,30  37,75  59,34  76,78
2018  71,70  67,89  75,92  64,05  50,52  47,44  42,65  44,50  54,78  53,78  42,11  41,08
2019  53,04  52,62  65,62  55,67  52,86  48,22  43,97  40,77  41,98  44,64  47,13  53,53