AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 
RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 12.599, DE 30 DE AGOSTO DE 2022 
 
 
Autoriza a implantação de reforços em instalações 
sob responsabilidade da Companhia de Transmissão 
de Energia Elétrica Paulista – CTEEP relacionados no 
Anexo. 
 
 
Texto Original 
 
Voto 
 
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso de suas 
atribuições regimentais, de acordo com a deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto no art. 17 
da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, no artigo 8º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, no art. 12 do 
Decreto nº 1.717, de 24 de novembro de 1995, nos arts. 6º, § 1º, e 7º, inciso II, do Decreto nº 2.655, de 2 
de julho de 1998, nas Resoluções Normativas nº 67 e 68, ambas de 8 de junho de 2004, no artigo 4º, inciso 
IV, Anexo I, do Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997, no Módulo 3 das Regras dos Serviços de 
Transmissão de Energia Elétrica aprovadas pela Resolução Normativa nº 905, de 8 de dezembro de 2020, 
bem como o que consta do Processo nº 48500.004327/2022-60, resolve: 
 
Art. 1º Autorizar a implantação de reforços em instalações sob responsabilidade da 
Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista – CTEEP, inscrita no CNPJ sob o nº 
02.998.611/0001-04, relacionados no Anexo, com prazo para início da operação comercial a contar da 
data de publicação desta Resolução, com exceção dos casos em que os reforços já tenham sido apontados 
como concluídos. 
 
Art. 2º Para o conjunto de reforços nas instalações das Subestações Miguel Reale e Ramon 
Reberte Filho, constantes no Anexo, a CTEEP deverá apresentar, para o estabelecimento das respectivas 
receitas, relatório com análise dos custos associados e informações fiscais suficientes para a análise dos 
investimentos executados. 
 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 
SANDOVAL DE ARAÚJO FEITOSA NETO 
 
(Alterada a coluna "Descrição do reforço", pelo DSP SCE/ANEEL 547, de 28.02.2025)

ANEXO 
 
Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Ten
são 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessidad
e (*) 
Prazo 
(**) 
CTEEP 
0000016/
2022 
BANDEIRANTES 
34,5 
Adequação dos sistemas de proteção 
referente ao disjuntor BAN-325 - DJ 35452-
55, 34,5 kV, no módulo EL 34,5 kV 
BANDEIRANTES  DIST8, contemplando a 
instalação de relé de subtensão, chave de 
teste, cabos e alterações nos painéis. 
01/09/2007 
0 
CTEEP 
0000020/
2022 
BANDEIRANTES 
34,5 
Adequação dos sistemas de proteção 
referente ao disjuntor (BAN-319 - DJ 35452-
51), 34,5 kV, no módulo EL 34,5 kV 
BANDEIRANTES  DIST2,  contemplando a 
instalação de relé digital multifunção, chave 
de teste, cabos e demais alterações 
necessárias e configuração e parametrização 
dos relés de proteção. 
26/11/2009 
0 
CTEEP 
0000021/
2022 
BANDEIRANTES 
34,5 
Adequação dos sistemas de proteção 
referente ao disjuntor BAN-320 - DJ 35452-
54, 34,5 kV, no módulo EL 34,5 kV 
BANDEIRANTES  DIST3,  contemplando a 
instalação de relé digital multifunção, chave 
de teste, cabos e demais alterações 
necessárias e configuração e parametrização 
dos relés de proteção. 
26/11/2009 
0 
CTEEP 
0000026/
2022 
BANDEIRANTES 
34,5 
Adequação do cubículo existente (EL 34,5 kV 
BANDEIRANTES  BAN-321), 34,5 kV, no 
módulo EL 34,5 kV BANDEIRANTES  DIST4, 
contemplando 
a 
instalação 
de 
3 
transformadores de potencial 34,5 kV e a 
substituição dos relés de proteção. 
15/12/2012 
0 
CTEEP 
0000028/
2022 
BANDEIRANTES 
34,5 
Adequação do cubículo existente (EL 34,5 kV 
BANDEIRANTES  BAN-322), 34,5 kV, no 
módulo EL 34,5 kV BANDEIRANTES  DIST5, 
contemplando 
a 
instalação 
de 
3 
transformadores de potencial 34,5 kV e a 
substituição dos relés de proteção. 
15/12/2012 
0 
CTEEP 
0000018/
2022 
BANDEIRANTES 
34,5 
Adequação dos sistemas de proteção 
referente ao disjuntor (BAN 323 - DJ 35452-
57), 34,5 kV, no módulo EL 34,5 kV 
BANDEIRANTES  DIST6, contemplando a 
instalação de relé digital multifunção, chave 
de teste, cabos e demais alterações 
necessárias e configuração e parametrização 
dos relés de proteção. 
26/11/2009 
0
Concessionária  SGPMR  Instalação  Ten
são
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessidad
e (*)  Prazo
(**)
CTEEP  0000016/
2022  BANDEIRANTES  34,5  Adequação dos sistemas de proteção
referente ao disjuntor BAN-325 - DJ 35452-
55, 34,5 kV, no módulo EL 34,5 kV
BANDEIRANTES DIST8, contemplando a
instalação de relé de subtensão, chave de
teste, cabos e alterações nos painéis.  01/09/2007  0
CTEEP  0000020/
2022  BANDEIRANTES  34,5  Adequação dos sistemas de proteção
referente ao disjuntor (BAN-319 - DJ 35452-
51), 34,5 kV, no módulo EL 34,5 kV
BANDEIRANTES DIST2, contemplando a
instalação de relé digital multifunção, chave
de teste, cabos e demais alterações
necessárias e configuração e parametrização
dos relés de proteção.  26/11/2009  0
CTEEP  0000021/
2022  BANDEIRANTES  34,5  Adequação dos sistemas de proteção
referente ao disjuntor BAN-320 - DJ 35452-
54, 34,5 kV, no módulo EL 34,5 kV
BANDEIRANTES DIST3, contemplando a
instalação de relé digital multifunção, chave
de teste, cabos e demais alterações
necessárias e configuração e parametrização
dos relés de proteção.  26/11/2009  0
CTEEP  0000026/
2022  BANDEIRANTES  34,5  Adequação do cubículo existente (EL 34,5 kV
BANDEIRANTES BAN-321), 34,5 kV, no
módulo EL 34,5 kV BANDEIRANTES DIST4,
contemplando a instalação de 3
transformadores de potencial 34,5 kV e a
substituição dos relés de proteção.  15/12/2012  0
CTEEP  0000028/
2022  BANDEIRANTES  34,5  Adequação do cubículo existente (EL 34,5 kV
BANDEIRANTES BAN-322), 34,5 kV, no
módulo EL 34,5 kV BANDEIRANTES DIST5,
contemplando a instalação de 3
transformadores de potencial 34,5 kV e a
substituição dos relés de proteção.  15/12/2012  0
CTEEP  0000018/
2022  BANDEIRANTES  34,5  Adequação dos sistemas de proteção
referente ao disjuntor (BAN 323 - DJ 35452-
57), 34,5 kV, no módulo EL 34,5 kV
BANDEIRANTES DIST6, contemplando a
instalação de relé digital multifunção, chave
de teste, cabos e demais alterações
necessárias e configuração e parametrização
dos relés de proteção.  26/11/2009  0

Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Ten
são 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessidad
e (*) 
Prazo 
(**) 
CTEEP 
0000019/
2022 
BANDEIRANTES 
34,5 
Adequação dos sistemas de proteção 
referente ao disjuntor BAN 324 - DJ 35452-
56, 34,5 kV, no módulo EL 34,5 kV 
BANDEIRANTES  DIST7,  contemplando a 
instalação de relé digital multifunção, chave 
de teste, cabos e demais alterações 
necessárias e configuração e parametrização 
dos relés de proteção. 
26/11/2009 
0 
CTEEP 
0000017/
2022 
BANDEIRANTES 
34,5 
Adequação dos sistemas de proteção 
referente ao disjuntor BAN-326 - DJ 35452-
58, 34,5 kV, no módulo EL 34,5 kV 
BANDEIRANTES  DIST9, contemplando a 
instalação de relé de subtensão, chave de 
teste, cabos e alterações nos painéis. 
01/09/2007 
0 
CTEEP 
0000073/
2022 
BERTIOGA II 
138 
Implementação de 2 (duas) novas estruturas 
de derivação (nº 13A e 14A) e a substituição 
da estrutura nº 14 da LT 138 kV Bertioga 2 – 
São Sebastião C1 e C2, necessária à conexão 
do ramal 138 kV Bertioga IV. 
24/01/2013 
0 
CTEEP 
0000075/
2022 
BOM JARDIM 
138 
Implementação de 1 (uma) nova estrutura 
de derivação (tipo DY) na LT 138 kV Bragança 
Paulista / Bom Jardim C1 e C2, necessária à 
conexão do ramal 138 kV Jarinu 2 da 
Distribuidora. 
29/08/2013 
0 
CTEEP 
0000912/
2021 
CARAGUATATUBA 
138 
Substituição dos sistemas de Medição, 
Controle e Supervisão, 138 kV, no módulo EL 
138 kV CARAGUATATUBA LT 138 kV 
PARAIBUNA /CARAGUATATUBA C-1 SP 
Imediata 
30 
CTEEP 
0000908/
2021 
CARAGUATATUBA 
138 
Substituição dos sistemas de proteção: 1 
(uma) unidade de sistema de proteção 
unitária e 1 (uma) unidade de sistema de 
proteção 
retaguarda, 
contemplando 
a 
substituição dos cabos de comando e 
controle, 138 kV, no módulo EL 138 kV 
CARAGUATATUBA LT 138 kV PARAIBUNA 
/CARAGUATATUBA C-1 SP 
Imediata 
30 
CTEEP 
0000931/
2021 
CARAGUATATUBA 
138 
Substituição dos sistemas de Medição, 
Controle e Supervisão, 138 kV, no módulo EL 
138 kV CARAGUATATUBA LT 138 kV 
PARAIBUNA /CARAGUATATUBA C-2 SP 
Imediata 
30 
CTEEP 
0000930/
2021 
CARAGUATATUBA 
138 
Substituição dos sistemas de proteção: 1 
(uma) unidade de sistema de proteção 
unitária e 1 (uma) unidade de sistema de 
proteção 
retaguarda, 
contemplando 
a 
substituição dos cabos de comando e 
controle, 138 kV, no módulo EL 138 kV 
CARAGUATATUBA LT 138 kV PARAIBUNA 
/CARAGUATATUBA C-2 SP 
Imediata 
30
Concessionária  SGPMR  Instalação  Ten
são
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessidad
e (*)  Prazo
(**)
CTEEP  0000019/
2022  BANDEIRANTES  34,5  Adequação dos sistemas de proteção
referente ao disjuntor BAN 324 - DJ 35452-
56, 34,5 kV, no módulo EL 34,5 kV
BANDEIRANTES DIST7, contemplando a
instalação de relé digital multifunção, chave
de teste, cabos e demais alterações
necessárias e configuração e parametrização
dos relés de proteção.  26/11/2009  0
CTEEP  0000017/
2022  BANDEIRANTES  34,5  Adequação dos sistemas de proteção
referente ao disjuntor BAN-326 - DJ 35452-
58, 34,5 kV, no módulo EL 34,5 kV
BANDEIRANTES DIST9, contemplando a
instalação de relé de subtensão, chave de
teste, cabos e alterações nos painéis.  01/09/2007  0
CTEEP  0000073/
2022  BERTIOGA II  138  Implementação de 2 (duas) novas estruturas
de derivação (nº 13A e 14A) e a substituição
da estrutura nº 14 da LT 138 kV Bertioga 2 –
São Sebastião C1 e C2, necessária à conexão
do ramal 138 kV Bertioga IV.  24/01/2013  0
CTEEP  0000075/
2022  BOM JARDIM  138  Implementação de 1 (uma) nova estrutura
de derivação (tipo DY) na LT 138 kV Bragança
Paulista / Bom Jardim C1 e C2, necessária à
conexão do ramal 138 kV Jarinu 2 da
Distribuidora.  29/08/2013  0
CTEEP  0000912/
2021  CARAGUATATUBA  138  Substituição dos sistemas de Medição,
Controle e Supervisão, 138 kV, no módulo EL
138 kV CARAGUATATUBA LT 138 kV
PARAIBUNA /CARAGUATATUBA C-1 SP  Imediata  30
CTEEP  0000908/
2021  CARAGUATATUBA  138  Substituição dos sistemas de proteção: 1
(uma) unidade de sistema de proteção
unitária e 1 (uma) unidade de sistema de
proteção retaguarda, contemplando a
substituição dos cabos de comando e
controle, 138 kV, no módulo EL 138 kV
CARAGUATATUBA LT 138 kV PARAIBUNA
/CARAGUATATUBA C-1 SP  Imediata  30
CTEEP  0000931/
2021  CARAGUATATUBA  138  Substituição dos sistemas de Medição,
Controle e Supervisão, 138 kV, no módulo EL
138 kV CARAGUATATUBA LT 138 kV
PARAIBUNA /CARAGUATATUBA C-2 SP  Imediata  30
CTEEP  0000930/
2021  CARAGUATATUBA  138  Substituição dos sistemas de proteção: 1
(uma) unidade de sistema de proteção
unitária e 1 (uma) unidade de sistema de
proteção retaguarda, contemplando a
substituição dos cabos de comando e
controle, 138 kV, no módulo EL 138 kV
CARAGUATATUBA LT 138 kV PARAIBUNA
/CARAGUATATUBA C-2 SP  Imediata  30

Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Ten
são 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessidad
e (*) 
Prazo 
(**) 
CTEEP 
0001794/
2021 
CARAGUATATUBA 
138 
Substituição dos cabos condutores e 
conexões (Barramento - Cabo Nu/Tubo), 138 
kV, do módulo IB 138 kV MG 138 kV 
CARAGUATATUBA 
MG1 
SP 
IB2 
Capacidade nominal de corrente (A): no 
mínimo 1200 A. 
Imediata 
30 
CTEEP 
0001795/
2021 
CARAGUATATUBA 
138 
Substituição dos sistemas de Medição, 
Controle e Supervisão, 138 kV, no módulo IB 
138 kV MG 138 kV CARAGUATATUBA MG1 
SP IB2 
Imediata 
30 
CTEEP 
0001793/
2021 
CARAGUATATUBA 
138 
Substituição dos sistemas de proteção: 1 
(uma) unidade de sistema de proteção 
unitária e 1 (uma) unidade de sistema de 
proteção 
retaguarda, 
contemplando 
a 
substituição dos cabos de comando e 
controle, 138 kV, no módulo IB 138 kV MG 
138 kV CARAGUATATUBA MG1 SP IB2 
Imediata 
30 
CTEEP 
0000076/
2022 
FLOR.PAULISTA 
13,8 
Adequação do sistema de proteção (SPSC 
associado ao disjuntor 18452-21), 13,8 kV, 
contemplando a instalação de 2 relés 
multifuncionais digital (supervisão de tensão 
e sincronismo) e 3 transformadores de 
potencial, 
no 
módulo 
EL 
13,8 
kV 
FLOR.PAULISTA  DIST1 
23/08/2008 
0 
CTEEP 
0000085/
2022 
ITAPETININGA2 
138 
Adequação do sistema de proteção (SPSC 
associado ao disjuntor 16452-6), 138 kV, 
contemplando a instalação de 3 relés 
multifuncionais digital e demais dispositivos 
associados, 
no 
módulo 
EL 
138 
kV 
ITAPETININGA 2  DIST1 
01/02/2011 
0 
CTEEP 
0000079/
2022 
ITAPETININGA2 
138 
Adequação do sistema de proteção (SPSC 
associado ao disjuntor 16452-7), 138 kV, 
contemplando a instalação de 3 relés 
multifuncionais digital e demais dispositivos 
associados 
no 
módulo 
EL 
138 
kV 
ITAPETININGA 2  DIST2 
01/02/2011 
0 
CTEEP 
0000077/
2022 
JALES 
69 
Adequação do esquema de religamento 
automático (SPSC associado ao disjuntor 
11652-13), 
69 
kV, 
contemplando 
a 
instalação 
de 
3 
transformadores 
de 
potencial, 1 relé de supervisão de tensão e 
demais 
equipamentos 
associados, 
no 
módulo EL 69 kV JALES  DIST1 
15/09/2009 
0 
CTEEP 
0000078/
2022 
JALES 
69 
Adequação do esquema de religamento 
automático (SPSC associado ao disjuntor 
11652-15), 
69 
kV, 
contemplando 
a 
instalação de 3 (três) transformadores de 
potencial, 1 relé de supervisão de tensão e 
demais 
equipamentos 
associados, 
no 
módulo EL 69 kV JALES  DIST3 
15/09/2009 
0
Concessionária  SGPMR  Instalação  Ten
são
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessidad
e (*)  Prazo
(**)
CTEEP  0001794/
2021  CARAGUATATUBA  138  Substituição dos cabos condutores e
conexões (Barramento - Cabo Nu/Tubo), 138
kV, do módulo IB 138 kV MG 138 kV
CARAGUATATUBA MG1 SP IB2
Capacidade nominal de corrente (A): no
mínimo 1200 A.  Imediata  30
CTEEP  0001795/
2021  CARAGUATATUBA  138  Substituição dos sistemas de Medição,
Controle e Supervisão, 138 kV, no módulo IB
138 kV MG 138 kV CARAGUATATUBA MG1
SP IB2  Imediata  30
CTEEP  0001793/
2021  CARAGUATATUBA  138  Substituição dos sistemas de proteção: 1
(uma) unidade de sistema de proteção
unitária e 1 (uma) unidade de sistema de
proteção retaguarda, contemplando a
substituição dos cabos de comando e
controle, 138 kV, no módulo IB 138 kV MG
138 kV CARAGUATATUBA MG1 SP IB2  Imediata  30
CTEEP  0000076/
2022  FLOR.PAULISTA  13,8  Adequação do sistema de proteção (SPSC
associado ao disjuntor 18452-21), 13,8 kV,
contemplando a instalação de 2 relés
multifuncionais digital (supervisão de tensão
e sincronismo) e 3 transformadores de
potencial, no módulo EL 13,8 kV
FLOR.PAULISTA DIST1  23/08/2008  0
CTEEP  0000085/
2022  ITAPETININGA2  138  Adequação do sistema de proteção (SPSC
associado ao disjuntor 16452-6), 138 kV,
contemplando a instalação de 3 relés
multifuncionais digital e demais dispositivos
associados, no módulo EL 138 kV
ITAPETININGA 2 DIST1  01/02/2011  0
CTEEP  0000079/
2022  ITAPETININGA2  138  Adequação do sistema de proteção (SPSC
associado ao disjuntor 16452-7), 138 kV,
contemplando a instalação de 3 relés
multifuncionais digital e demais dispositivos
associados no módulo EL 138 kV
ITAPETININGA 2 DIST2  01/02/2011  0
CTEEP  0000077/
2022  JALES  69  Adequação do esquema de religamento
automático (SPSC associado ao disjuntor
11652-13), 69 kV, contemplando a
instalação de 3 transformadores de
potencial, 1 relé de supervisão de tensão e
demais equipamentos associados, no
módulo EL 69 kV JALES DIST1  15/09/2009  0
CTEEP  0000078/
2022  JALES  69  Adequação do esquema de religamento
automático (SPSC associado ao disjuntor
11652-15), 69 kV, contemplando a
instalação de 3 (três) transformadores de
potencial, 1 relé de supervisão de tensão e
demais equipamentos associados, no
módulo EL 69 kV JALES DIST3  15/09/2009  0

Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Ten
são 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessidad
e (*) 
Prazo 
(**) 
CTEEP 
0000022/
2022 
MIGUEL REALE 
20 
Substituição dos sistemas de proteção 
referente ao disjuntor do ALIM. 213 - DJ 49, 
20 kV, no módulo EL 20 kV MIGUEL REALE  
DIS18 
24/08/2012 
0 
CTEEP 
0000023/
2022 
MIGUEL REALE 
20 
Substituição dos sistemas de proteção 
referente ao disjuntor do ALIM. 214 - DJ 50, 
20 kV, no módulo EL 20 kV MIGUEL REALE  
DIS19 
24/08/2012 
0 
CTEEP 
0000027/
2022 
MIGUEL REALE 
20 
Substituição dos sistemas de proteção 
referente ao disjuntor do ALIM. 215 - DJ 51, 
20 kV, no módulo EL 20 kV MIGUEL REALE  
DIS20 
24/08/2012 
0 
CTEEP 
0000025/
2022 
MIGUEL REALE 
20 
Substituição dos sistemas de proteção 
referente ao disjuntor do ALIM. 216 - DJ 52, 
20 kV, no módulo EL 20 kV MIGUEL REALE  
DIST1 
24/08/2012 
0 
CTEEP 
0000214/
2021 
MIGUEL REALE 
20 
Instalação de 14500 (quatorze mil e 
quinhentos) 
metros 
de 
cabo 
isolado 
(Barramento) de 20 kV. Especificação: Cable 
20KV 120mm2 / 500 mm2 Tipo EPR; Tensão 
nominal: 15 kV; Tensão máxima: 25 kV. 
31/01/2022 
42 
CTEEP 
0000223/
2021 
MIGUEL REALE 
20 
Adequação do setor de 20 kV com a 
instalação de um sistema de controle de 
emergência em caso de contingências de 
quaisquer transformadores, contemplando 
a instalação de 10 (dez) disjuntores e 
equipamentos associados (10 cubículos 
blindados) conectando o secundário do 
novo TR-3 (345-20 kV) nas 8 seções de barras 
20 kV (8A/8B/9A/9B/10A/10B/11A/11B). 
 
Adequação do setor de 20 kV com a 
instalação de um sistema de controle de 
emergência em caso de contingências de 
quaisquer transformadores, contemplando 
a instalação de 8 (oito) interligações de 
barra, 
compostas 
por 
disjuntores 
e 
equipamentos 
associados 
(8 
cubículos 
blindados) conectando o secundário do 
novo TR-3 (345-20 kV) nas 8 seções de barras 
20 kV (8A/8B/9A/9B/10A/10B/11A/11B). 
(Redação dada pelo DSP SCE/ANEEL 547, de 
28.02.2025) 
31/01/2022 
42 
CTEEP 
0000222/
2021 
MIGUEL REALE 
20 
Instalação de dois transformadores de 
aterramento nos secundários de 20 kV do 
novo TR3 e módulos de conexão associados 
31/01/2022 
42 
CTEEP 
0000211/
2021 
MIGUEL REALE 
88 
Instalação de 900 (novecentos) metrose 
cabo isolado (Barramento) de 88 kV. 
Especificação: 
Cable 
138KV 
2000mm2 
Al/XLPE/AWS/ALF/LSOH 
40kA/1s 
CH. 
Corrente nominal: 2624 A. 
31/01/2022 
42
Concessionária  SGPMR  Instalação  Ten
são
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessidad
e (*)  Prazo
(**)
CTEEP  0000022/
2022  MIGUEL REALE  20  Substituição dos sistemas de proteção
referente ao disjuntor do ALIM. 213 - DJ 49,
20 kV, no módulo EL 20 kV MIGUEL REALE
DIS18  24/08/2012  0
CTEEP  0000023/
2022  MIGUEL REALE  20  Substituição dos sistemas de proteção
referente ao disjuntor do ALIM. 214 - DJ 50,
20 kV, no módulo EL 20 kV MIGUEL REALE
DIS19  24/08/2012  0
CTEEP  0000027/
2022  MIGUEL REALE  20  Substituição dos sistemas de proteção
referente ao disjuntor do ALIM. 215 - DJ 51,
20 kV, no módulo EL 20 kV MIGUEL REALE
DIS20  24/08/2012  0
CTEEP  0000025/
2022  MIGUEL REALE  20  Substituição dos sistemas de proteção
referente ao disjuntor do ALIM. 216 - DJ 52,
20 kV, no módulo EL 20 kV MIGUEL REALE
DIST1  24/08/2012  0
CTEEP  0000214/
2021  MIGUEL REALE  20  Instalação de 14500 (quatorze mil e
quinhentos) metros de cabo isolado
(Barramento) de 20 kV. Especificação: Cable
20KV 120mm2 / 500 mm2 Tipo EPR; Tensão
nominal: 15 kV; Tensão máxima: 25 kV.  31/01/2022  42
CTEEP  0000223/
2021  MIGUEL REALE  20  Adequação do setor de 20 kV com a
instalação de um sistema de controle de
emergência em caso de contingências de
quaisquer transformadores, contemplando
a instalação de 10 (dez) disjuntores e
equipamentos associados (10 cubículos
blindados) conectando o secundário do
novo TR-3 (345-20 kV) nas 8 seções de barras
20 kV (8A/8B/9A/9B/10A/10B/11A/11B).
Adequação do setor de 20 kV com a
instalação de um sistema de controle de
emergência em caso de contingências de
quaisquer transformadores, contemplando
a instalação de 8 (oito) interligações de
barra, compostas por disjuntores e
equipamentos associados (8 cubículos
blindados) conectando o secundário do
novo TR-3 (345-20 kV) nas 8 seções de barras
20 kV (8A/8B/9A/9B/10A/10B/11A/11B).
(Redação dada pelo DSP SCE/ANEEL 547, de
28.02.2025)  31/01/2022  42
CTEEP  0000222/
2021  MIGUEL REALE  20  Instalação de dois transformadores de
aterramento nos secundários de 20 kV do
novo TR3 e módulos de conexão associados  31/01/2022  42
CTEEP  0000211/
2021  MIGUEL REALE  88  Instalação de 900 (novecentos) metrose
cabo isolado (Barramento) de 88 kV.
Especificação: Cable 138KV 2000mm2
Al/XLPE/AWS/ALF/LSOH 40kA/1s CH.
Corrente nominal: 2624 A.  31/01/2022  42

Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Ten
são 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessidad
e (*) 
Prazo 
(**) 
CTEEP 
0000221/
2021 
MIGUEL REALE 
345 
Substituição de 2150 (dois mil e cento e 
cinquenta) 
metros 
de 
cabo 
isolado 
(Barramento) de 345 kV. Especificação: 
Cable 
345KV 
1000mm2 
Al/XLPE/AWS/ALF/LSOH 
63kA/1s 
CH; 
Corrente nominal: 670 A e Cable 345KV 
630mm2 Al/XLPE/AWS/ALF/LSOH 63kA/1s 
CH; Corrente nominal: 226 A. 
31/01/2022 
42 
CTEEP 
0000208/
2021 
MIGUEL REALE 
345 
Instalação de 300 (trezentos) metros  de 
cabo isolado (Barramento) de 345 kV. 
Especificação: 
Cable 
345KV 
630mm2 
Al/XLPE/AWS/ALF/LSOH 
63kA/1s 
CH. 
Corrente nominal: 226 A. 
31/01/2022 
42 
CTEEP 
0000205/
2021 
MIGUEL REALE 
345 
Instalação de 300 (trezentos) metros de 
cabo isolado (Barramento) de 345 kV. 
Especificação: 
Cable 
345KV 
1000mm2 
Al/XLPE/AWS/ALF/LSOH 
63kA/1s 
CH. 
Corrente nominal: 670 A. 
31/01/2022 
42 
CTEEP 
0000071/
2022 
MOGI GUACU I 
13,8 
Implantação de 1 (uma) conexão de entrada 
de linha de 13,8 kV (Alimentador 21), arranjo 
barra 
principal 
e 
transferência, 
na 
Subestação Mogi Guaçu I para permitir a 
conexão da Distribuidora. 
23/06/2008 
0 
CTEEP 
0000074/
2022 
MOGI MIRIM 3 
138 
Implementação de 1 (uma) nova estrutura 
de derivação (tipo DY) entre as estruturas nº 
25 e nº 26 da LT 138 kV MOGI MIRIM 3 / 
JAGUARIUNA C1 e C2, necessária à conexão 
do ramal 138 kV Data Center Itaú da 
Distribuidora. 
27/05/2013 
0 
CTEEP 
0000083/
2022 
P.FERREIRA 
138 
Adequação do esquema de religamento 
automático (SPSC associado ao disjuntor 
8552-14), 
138 
kV, 
contemplando 
a 
instalação de 1 relé de supervisão de tensão 
e demais equipamentos associados, no 
módulo EL 138 kV P.FERREIRA LT 138 kV 
RIBEIRAO PRETO /P.FERREIRA C-1 SP 
16/08/2009 
0 
CTEEP 
0000084/
2022 
P.FERREIRA 
138 
Adequação do esquema de religamento 
automático (SPSC associado ao disjuntor 
8552-15), 
138 
kV, 
contemplando 
a 
instalação de 1 relé de supervisão de tensão 
e demais equipamentos associados, no 
módulo EL 138 kV P.FERREIRA LT 138 kV 
RIBEIRAO PRETO /P.FERREIRA C-2 SP 
16/08/2009 
0 
CTEEP 
0000479/
2021 
PARAIBUNA 
138 
Substituição de 5 (cinco) Seccionadoras 
(sendo 1 com lâmina terra), 138 kV, bem 
como de seus respectivos suportes e base, 
no módulo EL 138 kV PARAIBUNA LT 138 kV 
PARAIBUNA /CARAGUATATUBA C-1 SP 
Capacidade nominal de corrente (A): no 
mínimo 1108 A; Capacidade nominal de 
curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 kA. 
Imediata 
30
Concessionária  SGPMR  Instalação  Ten
são
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessidad
e (*)  Prazo
(**)
CTEEP  0000221/
2021  MIGUEL REALE  345  Substituição de 2150 (dois mil e cento e
cinquenta) metros de cabo isolado
(Barramento) de 345 kV. Especificação:
Cable 345KV 1000mm2
Al/XLPE/AWS/ALF/LSOH 63kA/1s CH;
Corrente nominal: 670 A e Cable 345KV
630mm2 Al/XLPE/AWS/ALF/LSOH 63kA/1s
CH; Corrente nominal: 226 A.  31/01/2022  42
CTEEP  0000208/
2021  MIGUEL REALE  345  Instalação de 300 (trezentos) metros de
cabo isolado (Barramento) de 345 kV.
Especificação: Cable 345KV 630mm2
Al/XLPE/AWS/ALF/LSOH 63kA/1s CH.
Corrente nominal: 226 A.  31/01/2022  42
CTEEP  0000205/
2021  MIGUEL REALE  345  Instalação de 300 (trezentos) metros de
cabo isolado (Barramento) de 345 kV.
Especificação: Cable 345KV 1000mm2
Al/XLPE/AWS/ALF/LSOH 63kA/1s CH.
Corrente nominal: 670 A.  31/01/2022  42
CTEEP  0000071/
2022  MOGI GUACU I  13,8  Implantação de 1 (uma) conexão de entrada
de linha de 13,8 kV (Alimentador 21), arranjo
barra principal e transferência, na
Subestação Mogi Guaçu I para permitir a
conexão da Distribuidora.  23/06/2008  0
CTEEP  0000074/
2022  MOGI MIRIM 3  138  Implementação de 1 (uma) nova estrutura
de derivação (tipo DY) entre as estruturas nº
25 e nº 26 da LT 138 kV MOGI MIRIM 3 /
JAGUARIUNA C1 e C2, necessária à conexão
do ramal 138 kV Data Center Itaú da
Distribuidora.  27/05/2013  0
CTEEP  0000083/
2022  P.FERREIRA  138  Adequação do esquema de religamento
automático (SPSC associado ao disjuntor
8552-14), 138 kV, contemplando a
instalação de 1 relé de supervisão de tensão
e demais equipamentos associados, no
módulo EL 138 kV P.FERREIRA LT 138 kV
RIBEIRAO PRETO /P.FERREIRA C-1 SP  16/08/2009  0
CTEEP  0000084/
2022  P.FERREIRA  138  Adequação do esquema de religamento
automático (SPSC associado ao disjuntor
8552-15), 138 kV, contemplando a
instalação de 1 relé de supervisão de tensão
e demais equipamentos associados, no
módulo EL 138 kV P.FERREIRA LT 138 kV
RIBEIRAO PRETO /P.FERREIRA C-2 SP  16/08/2009  0
CTEEP  0000479/
2021  PARAIBUNA  138  Substituição de 5 (cinco) Seccionadoras
(sendo 1 com lâmina terra), 138 kV, bem
como de seus respectivos suportes e base,
no módulo EL 138 kV PARAIBUNA LT 138 kV
PARAIBUNA /CARAGUATATUBA C-1 SP
Capacidade nominal de corrente (A): no
mínimo 1108 A; Capacidade nominal de
curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 kA.  Imediata  30

Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Ten
são 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessidad
e (*) 
Prazo 
(**) 
CTEEP 
0000490/
2021 
PARAIBUNA 
138 
Substituição 
dos 
cabos 
e 
conexões 
(Barramento - Cabo Nu/Tubo), 138 kV, do 
módulo EL 138 kV PARAIBUNA LT 138 kV 
PARAIBUNA /CARAGUATATUBA C-1 SP 
Capacidade nominal de corrente (A): no 
mínimo 1108 A. 
Imediata 
30 
CTEEP 
0000492/
2021 
PARAIBUNA 
138 
Substituição dos sistema de Medição, 
Controle e Supervisão, 138 kV, no módulo EL 
138 kV PARAIBUNA LT 138 kV PARAIBUNA 
/CARAGUATATUBA C-1 SP 
Imediata 
30 
CTEEP 
0000491/
2021 
PARAIBUNA 
138 
Substituição dos sistemas de proteção: 1 
(uma) unidade de sistema de proteção 
unitária e 1 (uma) unidade de sistema de 
proteção 
retaguarda, 
contemplando 
a 
substituição dos cabos de comando e 
controle, 138 kV, no módulo EL 138 kV 
PARAIBUNA 
LT 
138 
kV 
PARAIBUNA 
/CARAGUATATUBA C-1 SP 
Imediata 
30 
CTEEP 
0000483/
2021 
PARAIBUNA 
138 
Substituição de 5 (cinco) Seccionadoras 
(sendo 1 com lâmina terra), 138 kV, bem 
como de seus respectivos suportes e base, 
no módulo EL 138 kV PARAIBUNA LT 138 kV 
PARAIBUNA /CARAGUATATUBA C-2 SP 
Capacidade nominal de corrente (A): no 
mínimo 1108 A; Capacidade nominal de 
curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 kA. 
Imediata 
30 
CTEEP 
0000493/
2021 
PARAIBUNA 
138 
Substituição 
dos 
cabos 
e 
conexões 
(Barramento - Cabo Nu/Tubo), 138 kV, do 
módulo EL 138 kV PARAIBUNA LT 138 kV 
PARAIBUNA /CARAGUATATUBA C-2 SP 
Capacidade nominal de corrente (A): no 
mínimo 1108 A. 
Imediata 
30 
CTEEP 
0000498/
2021 
PARAIBUNA 
138 
Substituição dos sistemas de Medição, 
Controle e Supervisão, 138 kV, no módulo EL 
138 kV PARAIBUNA LT 138 kV PARAIBUNA 
/CARAGUATATUBA C-2 SP 
Imediata 
30 
CTEEP 
0000496/
2021 
PARAIBUNA 
138 
Substituição dos sistemas de proteção: 1 
(uma) unidade de sistema de proteção 
unitária e 1 (uma) unidade de sistema de 
proteção 
retaguarda, 
contemplando 
a 
substituição dos cabos de comando e 
controle, 138 kV, no módulo EL 138 kV 
PARAIBUNA 
LT 
138 
kV 
PARAIBUNA 
/CARAGUATATUBA C-2 SP 
Imediata 
30
Concessionária  SGPMR  Instalação  Ten
são
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessidad
e (*)  Prazo
(**)
CTEEP  0000490/
2021  PARAIBUNA  138  Substituição dos cabos e conexões
(Barramento - Cabo Nu/Tubo), 138 kV, do
módulo EL 138 kV PARAIBUNA LT 138 kV
PARAIBUNA /CARAGUATATUBA C-1 SP
Capacidade nominal de corrente (A): no
mínimo 1108 A.  Imediata  30
CTEEP  0000492/
2021  PARAIBUNA  138  Substituição dos sistema de Medição,
Controle e Supervisão, 138 kV, no módulo EL
138 kV PARAIBUNA LT 138 kV PARAIBUNA
/CARAGUATATUBA C-1 SP  Imediata  30
CTEEP  0000491/
2021  PARAIBUNA  138  Substituição dos sistemas de proteção: 1
(uma) unidade de sistema de proteção
unitária e 1 (uma) unidade de sistema de
proteção retaguarda, contemplando a
substituição dos cabos de comando e
controle, 138 kV, no módulo EL 138 kV
PARAIBUNA LT 138 kV PARAIBUNA
/CARAGUATATUBA C-1 SP  Imediata  30
CTEEP  0000483/
2021  PARAIBUNA  138  Substituição de 5 (cinco) Seccionadoras
(sendo 1 com lâmina terra), 138 kV, bem
como de seus respectivos suportes e base,
no módulo EL 138 kV PARAIBUNA LT 138 kV
PARAIBUNA /CARAGUATATUBA C-2 SP
Capacidade nominal de corrente (A): no
mínimo 1108 A; Capacidade nominal de
curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 kA.  Imediata  30
CTEEP  0000493/
2021  PARAIBUNA  138  Substituição dos cabos e conexões
(Barramento - Cabo Nu/Tubo), 138 kV, do
módulo EL 138 kV PARAIBUNA LT 138 kV
PARAIBUNA /CARAGUATATUBA C-2 SP
Capacidade nominal de corrente (A): no
mínimo 1108 A.  Imediata  30
CTEEP  0000498/
2021  PARAIBUNA  138  Substituição dos sistemas de Medição,
Controle e Supervisão, 138 kV, no módulo EL
138 kV PARAIBUNA LT 138 kV PARAIBUNA
/CARAGUATATUBA C-2 SP  Imediata  30
CTEEP  0000496/
2021  PARAIBUNA  138  Substituição dos sistemas de proteção: 1
(uma) unidade de sistema de proteção
unitária e 1 (uma) unidade de sistema de
proteção retaguarda, contemplando a
substituição dos cabos de comando e
controle, 138 kV, no módulo EL 138 kV
PARAIBUNA LT 138 kV PARAIBUNA
/CARAGUATATUBA C-2 SP  Imediata  30

Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Ten
são 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessidad
e (*) 
Prazo 
(**) 
CTEEP 
0000501/
2021 
PARAIBUNA 
138 
Substituição de 3 (três) Transformadores de 
Corrente (fases azul, branca e vermelha), 
138 kV, bem como de seus respectivos 
suportes e base, no módulo EL 138 kV 
PARAIBUNA 
LT 
138 
kV 
PARAIBUNA 
/TAUBATE 
C-1 
SP 
Capacidade nominal de corrente (A): no 
mínimo 1108 A; Capacidade nominal de 
curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 kA. TC de 
proteção e medição. 
Imediata 
30 
CTEEP 
0000485/
2021 
PARAIBUNA 
138 
Substituição de 5 (cinco) Seccionadoras 
(sendo 1 com lâmina terra), 138 kV, bem 
como de seus respectivos suportes e base, 
no módulo EL 138 kV PARAIBUNA LT 138 kV 
PARAIBUNA 
/TAUBATE 
C-1 
SP 
Capacidade nominal de corrente (A): no 
mínimo 1108 A; Capacidade nominal de 
curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 kA. 
Imediata 
30 
CTEEP 
0000504/
2021 
PARAIBUNA 
138 
Substituição 
dos 
cabos 
e 
conexões 
(Barramento - Cabo Nu/Tubo), 138 kV, do 
módulo EL 138 kV PARAIBUNA LT 138 kV 
PARAIBUNA 
/TAUBATE 
C-1 
SP 
Capacidade nominal de corrente (A): no 
mínimo 1108 A. 
Imediata 
30 
CTEEP 
0000507/
2021 
PARAIBUNA 
138 
Substituição dos sistemas de Medição, 
Controle e Supervisão, 138 kV, no módulo EL 
138 kV PARAIBUNA LT 138 kV PARAIBUNA 
/TAUBATE C-1 SP 
Imediata 
30 
CTEEP 
0000506/
2021 
PARAIBUNA 
138 
Substituição dos sistemas de proteção: 1 
(uma) unidade de sistema de proteção 
unitária e 1 (uma) unidade de sistema de 
proteção 
retaguarda, 
contemplando 
a 
substituição dos cabos de comando e 
controle, 138 kV, no módulo EL 138 kV 
PARAIBUNA 
LT 
138 
kV 
PARAIBUNA 
/TAUBATE C-1 SP 
Imediata 
30 
CTEEP 
0000509/
2021 
PARAIBUNA 
138 
Substituição de 3 (três) Transformadores de 
Corrente (fases azul, branca e vermelha), 
138 kV, bem como de seus respectivos 
suportes e base, no módulo EL 138 kV 
PARAIBUNA 
LT 
138 
kV 
PARAIBUNA 
/TAUBATE C-2 SP. Capacidade nominal de 
corrente: no mínimo 1108 A; Capacidade 
nominal de curto-circuito: no mínimo 31,5 
kA. TC de proteção e medição. 
Imediata 
30
Concessionária  SGPMR  Instalação  Ten
são
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessidad
e (*)  Prazo
(**)
CTEEP  0000501/
2021  PARAIBUNA  138  Substituição de 3 (três) Transformadores de
Corrente (fases azul, branca e vermelha),
138 kV, bem como de seus respectivos
suportes e base, no módulo EL 138 kV
PARAIBUNA LT 138 kV PARAIBUNA
/TAUBATE C-1 SP
Capacidade nominal de corrente (A): no
mínimo 1108 A; Capacidade nominal de
curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 kA. TC de
proteção e medição.  Imediata  30
CTEEP  0000485/
2021  PARAIBUNA  138  Substituição de 5 (cinco) Seccionadoras
(sendo 1 com lâmina terra), 138 kV, bem
como de seus respectivos suportes e base,
no módulo EL 138 kV PARAIBUNA LT 138 kV
PARAIBUNA /TAUBATE C-1 SP
Capacidade nominal de corrente (A): no
mínimo 1108 A; Capacidade nominal de
curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 kA.  Imediata  30
CTEEP  0000504/
2021  PARAIBUNA  138  Substituição dos cabos e conexões
(Barramento - Cabo Nu/Tubo), 138 kV, do
módulo EL 138 kV PARAIBUNA LT 138 kV
PARAIBUNA /TAUBATE C-1 SP
Capacidade nominal de corrente (A): no
mínimo 1108 A.  Imediata  30
CTEEP  0000507/
2021  PARAIBUNA  138  Substituição dos sistemas de Medição,
Controle e Supervisão, 138 kV, no módulo EL
138 kV PARAIBUNA LT 138 kV PARAIBUNA
/TAUBATE C-1 SP  Imediata  30
CTEEP  0000506/
2021  PARAIBUNA  138  Substituição dos sistemas de proteção: 1
(uma) unidade de sistema de proteção
unitária e 1 (uma) unidade de sistema de
proteção retaguarda, contemplando a
substituição dos cabos de comando e
controle, 138 kV, no módulo EL 138 kV
PARAIBUNA LT 138 kV PARAIBUNA
/TAUBATE C-1 SP  Imediata  30
CTEEP  0000509/
2021  PARAIBUNA  138  Substituição de 3 (três) Transformadores de
Corrente (fases azul, branca e vermelha),
138 kV, bem como de seus respectivos
suportes e base, no módulo EL 138 kV
PARAIBUNA LT 138 kV PARAIBUNA
/TAUBATE C-2 SP. Capacidade nominal de
corrente: no mínimo 1108 A; Capacidade
nominal de curto-circuito: no mínimo 31,5
kA. TC de proteção e medição.  Imediata  30

Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Ten
são 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessidad
e (*) 
Prazo 
(**) 
CTEEP 
0000488/
2021 
PARAIBUNA 
138 
Substituição de 5 (cinco) Seccionadoras 
(sendo 1 com lâmina terra), 138 kV, bem 
como de seus respectivos suportes e base, 
no módulo EL 138 kV PARAIBUNA LT 138 kV 
PARAIBUNA 
/TAUBATE 
C-2 
SP 
Capacidade nominal de corrente (A): no 
mínimo 1108 A; Capacidade nominal de 
curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 kA. 
Imediata 
30 
CTEEP 
0000510/
2021 
PARAIBUNA 
138 
Substituição 
dos 
cabos 
e 
conexões 
(Barramento - Cabo Nu/Tubo), 138 kV, do 
módulo EL 138 kV PARAIBUNA LT 138 kV 
PARAIBUNA 
/TAUBATE 
C-2 
SP 
Capacidade nominal de corrente (A): no 
mínimo 1108 A. 
Imediata 
30 
CTEEP 
0000515/
2021 
PARAIBUNA 
138 
Substituição dos sistemas de Medição, 
Controle e Supervisão, 138 kV, no módulo EL 
138 kV PARAIBUNA LT 138 kV PARAIBUNA 
/TAUBATE C-2 SP 
Imediata 
30 
CTEEP 
0000513/
2021 
PARAIBUNA 
138 
Substituição dos sistemas de proteção: 1 
(uma) unidade de sistema de proteção 
unitária e 1 (uma) unidade de sistema de 
proteção 
retaguarda, 
contemplando 
a 
substituição dos cabos de comando e 
controle, 138 kV, no módulo EL 138 kV 
PARAIBUNA 
LT 
138 
kV 
PARAIBUNA 
/TAUBATE C-2 SP 
Imediata 
30 
CTEEP 
0001790/
2021 
PARAIBUNA 
138 
Substituição 
dos 
cabos 
e 
conexões 
(Barramento - Cabo Nu/Tubo), 138 kV, do 
módulo IB 138 kV MG 138 kV PARAIBUNA 
MG1 
SP 
IB1 
Capacidade nominal de corrente (A): no 
mínimo 1108 A. 
Imediata 
30 
CTEEP 
0000227/
2021 
RAM REBERT F 
345 
Substituição de 670,35 (seiscentos e setenta 
virgula trinta e cinco) metros de cabo isolado 
(Barramento) de 345 kV. Especificação: 
Cable 
345kV 
1000mm2 
AL/XLPE/AWS/ALF/LSOH 
63kA/1s 
CH. 
Corrente nominal: 670 A. 
31/01/2022 
42 
CTEEP 
0000226/
2021 
RAM REBERT F 
345 
Instalação de 117,5(cento e dezessete 
virgula cinco) metros de cabo isolado 
(Barramento) de 345 kV. Especificação: 
Cable 
345kV 
1000mm2 
AL/XLPE/AWS/ALF/LSOH 
63kA/1s 
CH. 
Corrente nominal: 670 A. 
31/01/2022 
42 
CTEEP 
0000224/
2021 
RAM REBERT F 
345 
Instalação de sistema de transferência da 
fase reserva para o novo banco de 
transformadores 345-88 kV, TR-4. 
31/01/2022 
42
Concessionária  SGPMR  Instalação  Ten
são
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessidad
e (*)  Prazo
(**)
CTEEP  0000488/
2021  PARAIBUNA  138  Substituição de 5 (cinco) Seccionadoras
(sendo 1 com lâmina terra), 138 kV, bem
como de seus respectivos suportes e base,
no módulo EL 138 kV PARAIBUNA LT 138 kV
PARAIBUNA /TAUBATE C-2 SP
Capacidade nominal de corrente (A): no
mínimo 1108 A; Capacidade nominal de
curto-circuito (kA): no mínimo 31,5 kA.  Imediata  30
CTEEP  0000510/
2021  PARAIBUNA  138  Substituição dos cabos e conexões
(Barramento - Cabo Nu/Tubo), 138 kV, do
módulo EL 138 kV PARAIBUNA LT 138 kV
PARAIBUNA /TAUBATE C-2 SP
Capacidade nominal de corrente (A): no
mínimo 1108 A.  Imediata  30
CTEEP  0000515/
2021  PARAIBUNA  138  Substituição dos sistemas de Medição,
Controle e Supervisão, 138 kV, no módulo EL
138 kV PARAIBUNA LT 138 kV PARAIBUNA
/TAUBATE C-2 SP  Imediata  30
CTEEP  0000513/
2021  PARAIBUNA  138  Substituição dos sistemas de proteção: 1
(uma) unidade de sistema de proteção
unitária e 1 (uma) unidade de sistema de
proteção retaguarda, contemplando a
substituição dos cabos de comando e
controle, 138 kV, no módulo EL 138 kV
PARAIBUNA LT 138 kV PARAIBUNA
/TAUBATE C-2 SP  Imediata  30
CTEEP  0001790/
2021  PARAIBUNA  138  Substituição dos cabos e conexões
(Barramento - Cabo Nu/Tubo), 138 kV, do
módulo IB 138 kV MG 138 kV PARAIBUNA
MG1 SP IB1
Capacidade nominal de corrente (A): no
mínimo 1108 A.  Imediata  30
CTEEP  0000227/
2021  RAM REBERT F  345  Substituição de 670,35 (seiscentos e setenta
virgula trinta e cinco) metros de cabo isolado
(Barramento) de 345 kV. Especificação:
Cable 345kV 1000mm2
AL/XLPE/AWS/ALF/LSOH 63kA/1s CH.
Corrente nominal: 670 A.  31/01/2022  42
CTEEP  0000226/
2021  RAM REBERT F  345  Instalação de 117,5(cento e dezessete
virgula cinco) metros de cabo isolado
(Barramento) de 345 kV. Especificação:
Cable 345kV 1000mm2
AL/XLPE/AWS/ALF/LSOH 63kA/1s CH.
Corrente nominal: 670 A.  31/01/2022  42
CTEEP  0000224/
2021  RAM REBERT F  345  Instalação de sistema de transferência da
fase reserva para o novo banco de
transformadores 345-88 kV, TR-4.  31/01/2022  42

Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Ten
são 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessidad
e (*) 
Prazo 
(**) 
CTEEP 
0000081/
2022 
RIBEIRAOPRETO 
138 
Adequação do esquema de religamento 
automático (SPSC associado ao disjuntor 
19952-12), 
138 
kV, 
contemplando 
a 
instalação de 1 relé de supervisão de tensão 
e demais equipamentos associados, no 
módulo EL 138 kV RIBEIRAO PRETO LT 138 
kV RIBEIRAO PRETO /P.FERREIRA C-1 SP 
16/08/2009 
0 
CTEEP 
0000082/
2022 
RIBEIRAOPRETO 
138 
Adequação do esquema de religamento 
automático (SPSC associado ao disjuntor 
19952-13), 
138 
kV, 
contemplando 
a 
instalação de 1 relé de supervisão de tensão 
e demais equipamentos associados, no 
módulo EL 138 kV RIBEIRAO PRETO LT 138 
kV RIBEIRAO PRETO /P.FERREIRA C-2 SP 
16/08/2009 
0 
CTEEP 
0000080/
2022 
RIO CLARO-I 
13,8 
Adequação do módulo 13,8 kV, EL 13,8 kV 
RIO CLARO 1  DIST2 (referente ao disjuntor 
9052-14), contemplando a instalação de 6 
chaves 
seccionadoras 
monopolares, 
3 
transformadores de corrente e demais 
dispositivos associados. 
08/10/2010 
0 
CTEEP 
0000719/
2021 
RIO PARDO 
138 
Substituição completa do módulo 138 kV GIS 
(isolado a SF6) EL 138 kV RIO PARDO LT 138 
kV RIO PARDO /SAO SEBASTIAO C-1 SP, 
incluindo cabos e conexões, disjuntor, 
seccionadoras, 
transformadores 
de 
corrente, transformadores de potencial e 
para-raios. 
Capacidade nominal de corrente (A): no 
mínimo 583 A; Capacidade nominal de 
curto-circuito (kA): no mínimo 25 kA. 
31/03/2025 
48 
CTEEP 
0000721/
2021 
RIO PARDO 
138 
Substituição dos sistemas de Medição, 
Controle e Supervisão e substituição do RDP, 
138 kV, no módulo EL 138 kV RIO PARDO LT 
138 kV RIO PARDO /SAO SEBASTIAO C-1 SP. 
31/03/2025 
48 
CTEEP 
0000720/
2021 
RIO PARDO 
138 
Substituição dos sistemas de Proteção: 1 
(uma) unidade de sistema de proteção 
unitária, 1 (uma) unidade de sistema de 
proteção 
retaguarda, 
contemplando 
a 
substituição dos cabos de comando e 
controle, 138 kV, no módulo EL 138 kV RIO 
PARDO LT 138 kV RIO PARDO /SAO 
SEBASTIAO C-1 SP. 
31/03/2025 
48 
CTEEP 
0000722/
2021 
RIO PARDO 
138 
Substituição completa do módulo 138 kV GIS 
(isolado a SF6) EL 138 kV RIO PARDO LT 138 
kV RIO PARDO /SAO SEBASTIAO C-2 SP, 
incluindo cabos e conexões, disjuntor, 
seccionadoras, 
transformadores 
de 
corrente, transformadores de potencial e 
para-raios. 
Capacidade nominal de corrente (A): no 
mínimo 583 A; Capacidade nominal de 
curto-circuito (kA): no mínimo 25 kA. 
31/03/2025 
48
Concessionária  SGPMR  Instalação  Ten
são
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessidad
e (*)  Prazo
(**)
CTEEP  0000081/
2022  RIBEIRAOPRETO  138  Adequação do esquema de religamento
automático (SPSC associado ao disjuntor
19952-12), 138 kV, contemplando a
instalação de 1 relé de supervisão de tensão
e demais equipamentos associados, no
módulo EL 138 kV RIBEIRAO PRETO LT 138
kV RIBEIRAO PRETO /P.FERREIRA C-1 SP  16/08/2009  0
CTEEP  0000082/
2022  RIBEIRAOPRETO  138  Adequação do esquema de religamento
automático (SPSC associado ao disjuntor
19952-13), 138 kV, contemplando a
instalação de 1 relé de supervisão de tensão
e demais equipamentos associados, no
módulo EL 138 kV RIBEIRAO PRETO LT 138
kV RIBEIRAO PRETO /P.FERREIRA C-2 SP  16/08/2009  0
CTEEP  0000080/
2022  RIO CLARO-I  13,8  Adequação do módulo 13,8 kV, EL 13,8 kV
RIO CLARO 1 DIST2 (referente ao disjuntor
9052-14), contemplando a instalação de 6
chaves seccionadoras monopolares, 3
transformadores de corrente e demais
dispositivos associados.  08/10/2010  0
CTEEP  0000719/
2021  RIO PARDO  138  Substituição completa do módulo 138 kV GIS
(isolado a SF6) EL 138 kV RIO PARDO LT 138
kV RIO PARDO /SAO SEBASTIAO C-1 SP,
incluindo cabos e conexões, disjuntor,
seccionadoras, transformadores de
corrente, transformadores de potencial e
para-raios.
Capacidade nominal de corrente (A): no
mínimo 583 A; Capacidade nominal de
curto-circuito (kA): no mínimo 25 kA.  31/03/2025  48
CTEEP  0000721/
2021  RIO PARDO  138  Substituição dos sistemas de Medição,
Controle e Supervisão e substituição do RDP,
138 kV, no módulo EL 138 kV RIO PARDO LT
138 kV RIO PARDO /SAO SEBASTIAO C-1 SP.  31/03/2025  48
CTEEP  0000720/
2021  RIO PARDO  138  Substituição dos sistemas de Proteção: 1
(uma) unidade de sistema de proteção
unitária, 1 (uma) unidade de sistema de
proteção retaguarda, contemplando a
substituição dos cabos de comando e
controle, 138 kV, no módulo EL 138 kV RIO
PARDO LT 138 kV RIO PARDO /SAO
SEBASTIAO C-1 SP.  31/03/2025  48
CTEEP  0000722/
2021  RIO PARDO  138  Substituição completa do módulo 138 kV GIS
(isolado a SF6) EL 138 kV RIO PARDO LT 138
kV RIO PARDO /SAO SEBASTIAO C-2 SP,
incluindo cabos e conexões, disjuntor,
seccionadoras, transformadores de
corrente, transformadores de potencial e
para-raios.
Capacidade nominal de corrente (A): no
mínimo 583 A; Capacidade nominal de
curto-circuito (kA): no mínimo 25 kA.  31/03/2025  48

Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Ten
são 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessidad
e (*) 
Prazo 
(**) 
CTEEP 
0000724/
2021 
RIO PARDO 
138 
Substituição dos sistemas de Medição, 
Controle e Supervisão e substituição do RDP, 
138 kV, no módulo EL 138 kV RIO PARDO LT 
138 kV RIO PARDO /SAO SEBASTIAO C-2 SP. 
31/03/2025 
48 
CTEEP 
0000723/
2021 
RIO PARDO 
138 
Substituição dos sistemas de Proteção: 1 
(uma) unidade de sistema de proteção 
unitária, 1 (uma) unidade de sistema de 
proteção 
retaguarda, 
contemplando 
a 
substituição dos cabos de comando e 
controle, 138 kV, no módulo EL 138 kV RIO 
PARDO LT 138 kV RIO PARDO /SAO 
SEBASTIAO C-2 SP. 
31/03/2025 
48 
CTEEP 
0000725/
2021 
RIO PARDO 
138 
Substituição completa do módulo 138 kV GIS 
(isolado a SF6) EL 138 kV RIO PARDO LT 138 
kV SANTO ANGELO /RIO PARDO C-1 SP, 
incluindo cabos e conexões, disjuntor, 
seccionadoras, 
transformadores 
de 
corrente, transformadores de potencial e 
para-raios. 
Capacidade nominal de corrente (A): no 
mínimo 583 A; Capacidade nominal de 
curto-circuito (kA): no mínimo 25 kA. 
31/03/2025 
48 
CTEEP 
0000727/
2021 
RIO PARDO 
138 
Substituição dos sistemas de Medição, 
Controle e Supervisão e substituição do RDP, 
138 kV, no módulo EL 138 kV RIO PARDO LT 
138 kV SANTO ANGELO /RIO PARDO C-1 SP. 
31/03/2025 
48 
CTEEP 
0000726/
2021 
RIO PARDO 
138 
Substituição dos sistemas de Proteção: 1 
(uma) unidade de sistema de proteção 
unitária, 1 (uma) unidade de sistema de 
proteção 
retaguarda, 
contemplando 
a 
substituição dos cabos de comando e 
controle, 138 kV, no módulo EL 138 kV RIO 
PARDO LT 138 kV SANTO ANGELO /RIO 
PARDO C-1 SP. 
31/03/2025 
48 
CTEEP 
0000728/
2021 
RIO PARDO 
138 
Substituição completa do módulo 138 kV GIS 
(isolado a SF6) EL 138 kV RIO PARDO LT 138 
kV SANTO ANGELO /RIO PARDO C-2 SP, 
incluindo cabos e conexões, disjuntor, 
seccionadoras, 
transformadores 
de 
corrente, transformadores de potencial e 
para-raios. 
Capacidade nominal de corrente (A): no 
mínimo 583 A; Capacidade nominal de 
curto-circuito (kA): no mínimo 25 kA. 
31/03/2025 
48 
CTEEP 
0000730/
2021 
RIO PARDO 
138 
Substituição dos sistemas de Medição, 
Controle e Supervisão e substituição do RDP, 
138 kV, no módulo EL 138 kV RIO PARDO LT 
138 kV SANTO ANGELO /RIO PARDO C-2 SP. 
31/03/2025 
48
Concessionária  SGPMR  Instalação  Ten
são
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessidad
e (*)  Prazo
(**)
CTEEP  0000724/
2021  RIO PARDO  138  Substituição dos sistemas de Medição,
Controle e Supervisão e substituição do RDP,
138 kV, no módulo EL 138 kV RIO PARDO LT
138 kV RIO PARDO /SAO SEBASTIAO C-2 SP.  31/03/2025  48
CTEEP  0000723/
2021  RIO PARDO  138  Substituição dos sistemas de Proteção: 1
(uma) unidade de sistema de proteção
unitária, 1 (uma) unidade de sistema de
proteção retaguarda, contemplando a
substituição dos cabos de comando e
controle, 138 kV, no módulo EL 138 kV RIO
PARDO LT 138 kV RIO PARDO /SAO
SEBASTIAO C-2 SP.  31/03/2025  48
CTEEP  0000725/
2021  RIO PARDO  138  Substituição completa do módulo 138 kV GIS
(isolado a SF6) EL 138 kV RIO PARDO LT 138
kV SANTO ANGELO /RIO PARDO C-1 SP,
incluindo cabos e conexões, disjuntor,
seccionadoras, transformadores de
corrente, transformadores de potencial e
para-raios.
Capacidade nominal de corrente (A): no
mínimo 583 A; Capacidade nominal de
curto-circuito (kA): no mínimo 25 kA.  31/03/2025  48
CTEEP  0000727/
2021  RIO PARDO  138  Substituição dos sistemas de Medição,
Controle e Supervisão e substituição do RDP,
138 kV, no módulo EL 138 kV RIO PARDO LT
138 kV SANTO ANGELO /RIO PARDO C-1 SP.  31/03/2025  48
CTEEP  0000726/
2021  RIO PARDO  138  Substituição dos sistemas de Proteção: 1
(uma) unidade de sistema de proteção
unitária, 1 (uma) unidade de sistema de
proteção retaguarda, contemplando a
substituição dos cabos de comando e
controle, 138 kV, no módulo EL 138 kV RIO
PARDO LT 138 kV SANTO ANGELO /RIO
PARDO C-1 SP.  31/03/2025  48
CTEEP  0000728/
2021  RIO PARDO  138  Substituição completa do módulo 138 kV GIS
(isolado a SF6) EL 138 kV RIO PARDO LT 138
kV SANTO ANGELO /RIO PARDO C-2 SP,
incluindo cabos e conexões, disjuntor,
seccionadoras, transformadores de
corrente, transformadores de potencial e
para-raios.
Capacidade nominal de corrente (A): no
mínimo 583 A; Capacidade nominal de
curto-circuito (kA): no mínimo 25 kA.  31/03/2025  48
CTEEP  0000730/
2021  RIO PARDO  138  Substituição dos sistemas de Medição,
Controle e Supervisão e substituição do RDP,
138 kV, no módulo EL 138 kV RIO PARDO LT
138 kV SANTO ANGELO /RIO PARDO C-2 SP.  31/03/2025  48

Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Ten
são 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessidad
e (*) 
Prazo 
(**) 
CTEEP 
0000729/
2021 
RIO PARDO 
138 
Substituição dos sistemas de Proteção: 1 
(uma) unidade de sistema de proteção 
unitária, 1 (uma) unidade de sistema de 
proteção 
retaguarda, 
contemplando 
a 
substituição dos cabos de comando e 
controle, 138 kV, no módulo EL 138 kV RIO 
PARDO LT 138 kV SANTO ANGELO /RIO 
PARDO C-2 SP. 
31/03/2025 
48 
CTEEP 
0001791/
2021 
RIO PARDO 
138 
Substituição completa do módulo 138 kV GIS 
(isolado a SF6) IB 138 kV MG 138 kV RIO 
PARDO MG1 SP IB1, incluindo cabos e 
conexões, 
disjuntor, 
seccionadoras 
e 
transformadores 
de 
corrente. 
Capacidade nominal de corrente (A): no 
mínimo 1166 A. 
31/03/2025 
48 
CTEEP 
0000420/
2021 
ROSANA 
138 
Substituição de 3 (três) Transformadores de 
Corrente (fases azul, branca e vermelha), 
138 kV, bem como de seus respectivos 
suportes e base, no módulo EL 138 kV 
ROSANA LT 138 kV PORTO PRIMAVERA 
/ROSANA C-1 SP. Capacidade nominal de 
corrente: 2000 A; Capacidade nominal de 
curto-circuito: 31,5 kA. TC de proteção e 
medição. 
31/12/2022 
30 
CTEEP 
0000423/
2021 
ROSANA 
138 
Substituição de 3 (trê) Transformadores de 
Potencial (fases azul, branca e vermelha), 
138 kV, bem como de seus respectivos 
suportes e base, no módulo EL 138 kV 
ROSANA LT 138 kV PORTO PRIMAVERA 
/ROSANA C-1 SP. TP de proteção e medição. 
31/12/2022 
30 
CTEEP 
0000463/
2021 
ROSANA 
138 
Substituição de 3 (três) Transformadores de 
Corrente (fases azul, branca e vermelha), 
138 kV, bem como de seus respectivos 
suportes e base, no módulo EL 138 kV 
ROSANA LT 138 kV PORTO PRIMAVERA 
/ROSANA C-2 SP. Capacidade nominal de 
corrente: 2000 A; Capacidade nominal de 
curto-circuito: 31,5 kA. TC de proteção e 
medição. 
31/12/2022 
30 
CTEEP 
0000464/
2021 
ROSANA 
138 
Substituição de 3 (três) Transformadores de 
Potencial (fases azul, branca e vermelha), 
138 kV, bem como de seus respectivos 
suportes e base, no módulo EL 138 kV 
ROSANA LT 138 kV PORTO PRIMAVERA 
/ROSANA C-2 SP. TP de proteção e medição. 
31/12/2022 
30
Concessionária  SGPMR  Instalação  Ten
são
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessidad
e (*)  Prazo
(**)
CTEEP  0000729/
2021  RIO PARDO  138  Substituição dos sistemas de Proteção: 1
(uma) unidade de sistema de proteção
unitária, 1 (uma) unidade de sistema de
proteção retaguarda, contemplando a
substituição dos cabos de comando e
controle, 138 kV, no módulo EL 138 kV RIO
PARDO LT 138 kV SANTO ANGELO /RIO
PARDO C-2 SP.  31/03/2025  48
CTEEP  0001791/
2021  RIO PARDO  138  Substituição completa do módulo 138 kV GIS
(isolado a SF6) IB 138 kV MG 138 kV RIO
PARDO MG1 SP IB1, incluindo cabos e
conexões, disjuntor, seccionadoras e
transformadores de corrente.
Capacidade nominal de corrente (A): no
mínimo 1166 A.  31/03/2025  48
CTEEP  0000420/
2021  ROSANA  138  Substituição de 3 (três) Transformadores de
Corrente (fases azul, branca e vermelha),
138 kV, bem como de seus respectivos
suportes e base, no módulo EL 138 kV
ROSANA LT 138 kV PORTO PRIMAVERA
/ROSANA C-1 SP. Capacidade nominal de
corrente: 2000 A; Capacidade nominal de
curto-circuito: 31,5 kA. TC de proteção e
medição.  31/12/2022  30
CTEEP  0000423/
2021  ROSANA  138  Substituição de 3 (trê) Transformadores de
Potencial (fases azul, branca e vermelha),
138 kV, bem como de seus respectivos
suportes e base, no módulo EL 138 kV
ROSANA LT 138 kV PORTO PRIMAVERA
/ROSANA C-1 SP. TP de proteção e medição.  31/12/2022  30
CTEEP  0000463/
2021  ROSANA  138  Substituição de 3 (três) Transformadores de
Corrente (fases azul, branca e vermelha),
138 kV, bem como de seus respectivos
suportes e base, no módulo EL 138 kV
ROSANA LT 138 kV PORTO PRIMAVERA
/ROSANA C-2 SP. Capacidade nominal de
corrente: 2000 A; Capacidade nominal de
curto-circuito: 31,5 kA. TC de proteção e
medição.  31/12/2022  30
CTEEP  0000464/
2021  ROSANA  138  Substituição de 3 (três) Transformadores de
Potencial (fases azul, branca e vermelha),
138 kV, bem como de seus respectivos
suportes e base, no módulo EL 138 kV
ROSANA LT 138 kV PORTO PRIMAVERA
/ROSANA C-2 SP. TP de proteção e medição.  31/12/2022  30

Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Ten
são 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessidad
e (*) 
Prazo 
(**) 
CTEEP 
0000403/
2021 
ROSANA 
138 
Substituição de 3 (três) Transformadores de 
Corrente (fases azul, branca e vermelha), 
138 kV, bem como de seus respectivos 
suportes e base, no módulo EL 138 kV 
ROSANA LT 138 kV ROSANA /ALCIDIA C-1 SP. 
Capacidade nominal de corrente: 2000 A; 
Capacidade nominal de curto-circuito: 31,5 
kA. TC de proteção e medição. 
31/12/2022 
30 
CTEEP 
0000404/
2021 
ROSANA 
138 
Substituição de 3 (três) Transformadores de 
Potencial (fases azul, branca e vermelha), 
138 kV, bem como de seus respectivos 
suportes e base, no módulo EL 138 kV 
ROSANA LT 138 kV ROSANA /ALCIDIA C-1 SP. 
TC de proteção e medição. 
31/12/2022 
30 
CTEEP 
0000715/
2021 
ROSANA 
138 
Substituição de 3 (três) Transformadores de 
Corrente (fases azul, branca e vermelha), 
138 kV, bem como de seus respectivos 
suportes e base, no módulo EL 138 kV 
ROSANA LT 138 kV ROSANA /MIRANTE C-1 
SP. Capacidade nominal de corrente: 1600 A; 
Capacidade nominal de curto-circuito: no 
mínimo 31,5 kA. TC de proteção e medição. 
31/12/2022 
30 
CTEEP 
0000716/
2021 
ROSANA 
138 
Substituição de 3 (três) Transformadores de 
Potencial (fases azul, branca e vermelha), 
138 kV, bem como de seus respectivos 
suportes e base, no módulo EL 138 kV 
ROSANA LT 138 kV ROSANA /MIRANTE C-1 
SP. TP de proteção e medição. 
31/12/2022 
30 
CTEEP 
0009772/
2021 
S.JOSE CAMPOS 
230 
Instalação de Esquema de Alívio de Carga 
(Sistema Especial de Proteção - SEP) na 
subestação São José dos Campos para 
monitorar a sobrecarga na LT 230 kV S.JOSE 
CAMPOS /TAUBATE C-1 SP, com a função de 
reduzir a sobrecarga na referida LT abrindo 
os 
disjuntores 
de 
interligação 
de 
barramentos de 230 kV e 88 kV da SE. 
Imediata 
30 
CTEEP 
0000072/
2022 
SAO CARLOS 
138 
Instalação de 1 (uma) nova estrutura de 
derivação (tipo DY) entre as estruturas nº 61 
e 62 da LT 138 kV Araras - São Carlos C1 e C2, 
necessária à conexão do ramal 138 kV 
Itirapina 2. 
21/12/2012 
0 
CTEEP 
0000592/
2021 
SAO SEBASTIAO 
138 
Substituição de 3 (três) Transformadores de 
Corrente, 138 kV, bem como de seus 
respectivos suportes e base, no módulo EL 
138 kV SAO SEBASTIAO LT 138 kV RIO PARDO 
/SAO SEBASTIAO 
C-1 SP. Capacidade 
nominal de corrente: no mínimo 583 A; 
Capacidade nominal de curto-circuito: no 
mínimo 25 kA. TC de proteção e medição. 
31/03/2025 
48
Concessionária  SGPMR  Instalação  Ten
são
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessidad
e (*)  Prazo
(**)
CTEEP  0000403/
2021  ROSANA  138  Substituição de 3 (três) Transformadores de
Corrente (fases azul, branca e vermelha),
138 kV, bem como de seus respectivos
suportes e base, no módulo EL 138 kV
ROSANA LT 138 kV ROSANA /ALCIDIA C-1 SP.
Capacidade nominal de corrente: 2000 A;
Capacidade nominal de curto-circuito: 31,5
kA. TC de proteção e medição.  31/12/2022  30
CTEEP  0000404/
2021  ROSANA  138  Substituição de 3 (três) Transformadores de
Potencial (fases azul, branca e vermelha),
138 kV, bem como de seus respectivos
suportes e base, no módulo EL 138 kV
ROSANA LT 138 kV ROSANA /ALCIDIA C-1 SP.
TC de proteção e medição.  31/12/2022  30
CTEEP  0000715/
2021  ROSANA  138  Substituição de 3 (três) Transformadores de
Corrente (fases azul, branca e vermelha),
138 kV, bem como de seus respectivos
suportes e base, no módulo EL 138 kV
ROSANA LT 138 kV ROSANA /MIRANTE C-1
SP. Capacidade nominal de corrente: 1600 A;
Capacidade nominal de curto-circuito: no
mínimo 31,5 kA. TC de proteção e medição.  31/12/2022  30
CTEEP  0000716/
2021  ROSANA  138  Substituição de 3 (três) Transformadores de
Potencial (fases azul, branca e vermelha),
138 kV, bem como de seus respectivos
suportes e base, no módulo EL 138 kV
ROSANA LT 138 kV ROSANA /MIRANTE C-1
SP. TP de proteção e medição.  31/12/2022  30
CTEEP  0009772/
2021  S.JOSE CAMPOS  230  Instalação de Esquema de Alívio de Carga
(Sistema Especial de Proteção - SEP) na
subestação São José dos Campos para
monitorar a sobrecarga na LT 230 kV S.JOSE
CAMPOS /TAUBATE C-1 SP, com a função de
reduzir a sobrecarga na referida LT abrindo
os disjuntores de interligação de
barramentos de 230 kV e 88 kV da SE.  Imediata  30
CTEEP  0000072/
2022  SAO CARLOS  138  Instalação de 1 (uma) nova estrutura de
derivação (tipo DY) entre as estruturas nº 61
e 62 da LT 138 kV Araras - São Carlos C1 e C2,
necessária à conexão do ramal 138 kV
Itirapina 2.  21/12/2012  0
CTEEP  0000592/
2021  SAO SEBASTIAO  138  Substituição de 3 (três) Transformadores de
Corrente, 138 kV, bem como de seus
respectivos suportes e base, no módulo EL
138 kV SAO SEBASTIAO LT 138 kV RIO PARDO
/SAO SEBASTIAO C-1 SP. Capacidade
nominal de corrente: no mínimo 583 A;
Capacidade nominal de curto-circuito: no
mínimo 25 kA. TC de proteção e medição.  31/03/2025  48

Concessionária 
SGPMR 
Instalação 
Ten
são 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessidad
e (*) 
Prazo 
(**) 
CTEEP 
0000595/
2021 
SAO SEBASTIAO 
138 
Substituição 
dos 
cabos 
e 
conexões 
(Barramento - Cabo Nu/Tubo), 138 kV, do 
módulo EL 138 kV SAO SEBASTIAO LT 138 kV 
RIO PARDO /SAO SEBASTIAO C-1 SP 
Capacidade nominal de corrente (A): no 
mínimo 583 A. 
31/03/2025 
48 
CTEEP 
0000599/
2021 
SAO SEBASTIAO 
138 
Substituição dos sistemas de Medição, 
Controle e Supervisão, 138 kV, no módulo EL 
138 kV SAO SEBASTIAO LT 138 kV RIO PARDO 
/SAO SEBASTIAO C-1 SP. 
31/03/2025 
48 
CTEEP 
0000598/
2021 
SAO SEBASTIAO 
138 
Substituição dos sistemas de proteção: 1 
(uma) unidade de sistema de proteção 
unitária e 1 (uma) unidade de sistema de 
proteção 
retaguarda, 
contemplando 
a 
substituição dos cabos de comando e 
controle, 138 kV, no módulo EL 138 kV SAO 
SEBASTIAO LT 138 kV RIO PARDO /SAO 
SEBASTIAO C-1 SP. 
31/03/2025 
48 
CTEEP 
0000601/
2021 
SAO SEBASTIAO 
138 
Substituição de 3 (três) Transformadores de 
Corrente, 138 kV, bem como de seus 
respectivos suportes e base, no módulo EL 
138 kV SAO SEBASTIAO LT 138 kV RIO PARDO 
/SAO SEBASTIAO 
C-2 SP. Capacidade 
nominal de corrente: no mínimo 583 A; 
Capacidade nominal de curto-circuito: no 
mínimo 25 kA. TC de proteção e medição. 
31/03/2025 
48 
CTEEP 
0000604/
2021 
SAO SEBASTIAO 
138 
Substituição 
dos 
cabos 
e 
conexões 
(Barramento - Cabo Nu/Tubo), 138 kV, do 
módulo EL 138 kV SAO SEBASTIAO LT 138 kV 
RIO PARDO /SAO SEBASTIAO C-2 SP 
Capacidade nominal de corrente (A): no 
mínimo 583 A. 
31/03/2025 
48 
CTEEP 
0000610/
2021 
SAO SEBASTIAO 
138 
Substituição dos sistemas de Medição, 
Controle e Supervisão, 138 kV, no módulo EL 
138 kV SAO SEBASTIAO LT 138 kV RIO PARDO 
/SAO SEBASTIAO C-2 SP. 
31/03/2025 
48 
CTEEP 
0000607/
2021 
SAO SEBASTIAO 
138 
Substituição dos sistemas de proteção: 1 
(uma) unidade de sistema de proteção 
unitária e 1 (uma) unidade de sistema de 
proteção 
retaguarda, 
contemplando 
a 
substituição dos cabos de comando e 
controle, 138 kV, no módulo EL 138 kV SAO 
SEBASTIAO LT 138 kV RIO PARDO /SAO 
SEBASTIAO C-2 SP. 
31/03/2025 
48 
* A obra não pode receber Termo de Liberação ou constar nos relatórios de integração de reforços sem receita prévia do ONS com data de 
entrada em operação comercial anterior a sua Data de Necessidade. 
** O Prazo de 0 meses se referente a obras já concluídas.
Concessionária  SGPMR  Instalação  Ten
são
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessidad
e (*)  Prazo
(**)
CTEEP  0000595/
2021  SAO SEBASTIAO  138  Substituição dos cabos e conexões
(Barramento - Cabo Nu/Tubo), 138 kV, do
módulo EL 138 kV SAO SEBASTIAO LT 138 kV
RIO PARDO /SAO SEBASTIAO C-1 SP
Capacidade nominal de corrente (A): no
mínimo 583 A.  31/03/2025  48
CTEEP  0000599/
2021  SAO SEBASTIAO  138  Substituição dos sistemas de Medição,
Controle e Supervisão, 138 kV, no módulo EL
138 kV SAO SEBASTIAO LT 138 kV RIO PARDO
/SAO SEBASTIAO C-1 SP.  31/03/2025  48
CTEEP  0000598/
2021  SAO SEBASTIAO  138  Substituição dos sistemas de proteção: 1
(uma) unidade de sistema de proteção
unitária e 1 (uma) unidade de sistema de
proteção retaguarda, contemplando a
substituição dos cabos de comando e
controle, 138 kV, no módulo EL 138 kV SAO
SEBASTIAO LT 138 kV RIO PARDO /SAO
SEBASTIAO C-1 SP.  31/03/2025  48
CTEEP  0000601/
2021  SAO SEBASTIAO  138  Substituição de 3 (três) Transformadores de
Corrente, 138 kV, bem como de seus
respectivos suportes e base, no módulo EL
138 kV SAO SEBASTIAO LT 138 kV RIO PARDO
/SAO SEBASTIAO C-2 SP. Capacidade
nominal de corrente: no mínimo 583 A;
Capacidade nominal de curto-circuito: no
mínimo 25 kA. TC de proteção e medição.  31/03/2025  48
CTEEP  0000604/
2021  SAO SEBASTIAO  138  Substituição dos cabos e conexões
(Barramento - Cabo Nu/Tubo), 138 kV, do
módulo EL 138 kV SAO SEBASTIAO LT 138 kV
RIO PARDO /SAO SEBASTIAO C-2 SP
Capacidade nominal de corrente (A): no
mínimo 583 A.  31/03/2025  48
CTEEP  0000610/
2021  SAO SEBASTIAO  138  Substituição dos sistemas de Medição,
Controle e Supervisão, 138 kV, no módulo EL
138 kV SAO SEBASTIAO LT 138 kV RIO PARDO
/SAO SEBASTIAO C-2 SP.  31/03/2025  48
CTEEP  0000607/
2021  SAO SEBASTIAO  138  Substituição dos sistemas de proteção: 1
(uma) unidade de sistema de proteção
unitária e 1 (uma) unidade de sistema de
proteção retaguarda, contemplando a
substituição dos cabos de comando e
controle, 138 kV, no módulo EL 138 kV SAO
SEBASTIAO LT 138 kV RIO PARDO /SAO
SEBASTIAO C-2 SP.  31/03/2025  48