* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
\SCG\NT\133\NT_547YF3108 
48524.007551/2021-00 
NOTA TÉCNICA Nº 564/2021-SCG/ANEEL 
Em 31 de agosto de 2021. 
 
 
 
Processo: 48500.003835/2019-25. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena 
Central Hidrelétrica E6, com 6.000 kW de Potência 
Instalada, com Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI – PCH) conferido à Msul Energias 
Renováveis Ltda. 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) E6, com 6.000 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de 
Geração (CEG) PCH.PH.SC.038194-2.01, com Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI – PCH) 
conferido à Msul Energias Renováveis Ltda. (Msul ou Interessada), por meio do Despacho nº 2.230, de 12 
de agosto de 2019, localizada no rio do Peixe, sub-bacia 72, na bacia hidrográfica do rio Uruguai, cuja casa 
de força localiza-se no município de Iomerê, estado de Santa Catarina. 
 
II – DOS FATOS 
2. 
O Despacho n° 3.507, de 17 de outubro de 2017, aprova os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio do Peixe, no qual foram identificados 4 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais 
a PCH E6. 
 
3. 
O Despacho nº 2.2301, de 12 de agosto de 2019, confere o DRI-PCH à Msul, com o objetivo 
de desenvolver os estudos de projeto básico da PCH E6. 
 
4. 
Em 30 de março de 2021, a Interessada protocolou o Sumário Executivo e o Projeto Básico 
referente ao empreendimento2. 
 
III – DA ANÁLISE 
5. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020: 
 
 
1 Documento nº 48524.007257/2019-00. 
2 Documento nº 48513.008492/2021-00. 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 431E9E3B00602771
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007551/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 564/2021-SCG/ANEEL, de 31/8/2021. 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais 
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
6. 
A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico. 
 
 
Figura 1: Arranjo geral da PCH E6 
 
7. 
O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa 
de Força e do Reservatório da PCH E6: 
 
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF3 
Barramento 
27°1'40,56" S 
51°13'40,47" W 
Iomerê/SC e Pinheiro 
Preto/SC 
Casa de Força 
27°1'37,41" S 
51°13'41,73" W 
Iomerê/SC 
Limite máximo do Reservatório 
27°1'11,88" S 
51°10'45,87" W 
Iomer/SC e Pinheiro Preto/SC 
 
8. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
 
3 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento. 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 431E9E3B00602771
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007551/2021-00
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF3
Barramento  27°1'40,56" S
51°13'40,47" W  Iomerê/SC e Pinheiro
Preto/SC
Casa de Força  27°1'37,41" S
51°13'41,73" W  Iomerê/SC
Limite máximo do Reservatório  27°1'11,88" S
51°10'45,87" W  Iomer/SC e Pinheiro Preto/SC
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 431E9E3B00602771

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 564/2021-SCG/ANEEL, de 31/8/2021. 
 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
9. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no 3.507, de 17 de outubro de 2017. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH E6 
PCH E6 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
27°1'40,27" S 
51°13'42,03" W 
27°1'40,56" S 
51°13'40,47" W 
NA Montante (m) 
675,00 
673,00 
NA Jusante (m) 
662,04 
661,40 
Queda Bruta (m) 
12,96 
11,60 
Área do Reservatório (km²) 
1,16 
1,19 
Potência (kW) 
6.100 
6.000 
Energia Média (kWméd) 
3.355,00 
3.225,12 
Vazão QMLT4 (m³/s) 
46,99 
47,08 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Rio do Peixe 
ESTADO: 
SC 
SUB-BACIA: 
72 
DESPACHO: 
3.507 
DATA: 
17/10/2017 
AUTOR: 
Msul Energias Renováveis Ltda. 
POTÊNCIA: 
24.750,00 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
4 (quatro) 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH I12 
26°58'8,55" S 
51°9'48,46" W 
737,00 
702,00 
9.801 
DRS-PCH5 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Pinheiro Preto 
(antiga B2) 
27°3'27,95" S 
51°13'42,27" W 
648,00 
635,50 
6.000 
DRS-PCH6 
 
 
4 Vazão Média de Longo Termo. 
5 PCH.PH.SC. 038195-0.01. DRS-PCH concedido pelo Despacho nº 2.326, de 10 de setembro de 2019, que se encontra suspenso 
em razão de recurso administrativo até que seja julgado o mérito. Para mais informações acessar processo nº 
48500.006167/2017-26. 
6 PCH.PH.SC.038193-4.01. DRS-PCH concedido pelo Despacho nº 1984, de 16 de julho de 2019. 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 431E9E3B00602771
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007551/2021-00
Estudos de Inventário
27°1'40,27" S
51°13'42,03" W
675,00
662,04
12,96
1,16
6.100
3.355,00
46,99
NOME DO RIO:  Rio do Peixe    ESTADO:    SC      SUB-BACIA:    72
DESPACHO:  3.507    DATA:    17/10/2017          
AUTOR:  Msul Energias Renováveis Ltda.                  
POTÊNCIA:  24.750,00    EIXOS
IDENTIFICADOS:      4 (quatro)        
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                    
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força  NA
Montante
(m)    NA
Jusante
(m)      Potência
(kW)    Condição  
PCH I12  26°58'8,55" S
51°9'48,46" W  737,00    702,00      9.801    DRS-PCH5  
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório  NA
Montante
(m)    NA
Jusante
(m)      Potência
(kW)    Condição  
PCH Pinheiro Preto
(antiga B2)  27°3'27,95" S
51°13'42,27" W  648,00    635,50      6.000    DRS-PCH6  
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 431E9E3B00602771

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 564/2021-SCG/ANEEL, de 31/8/2021. 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
10. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Msul Energias Renováveis Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Marcio José dos Santos da Silva 
7682873-2 
CREA 144592-4-SC 
Responsável Geral do Projeto 
Vagner Luiz dos Santos 
7734406-9 
CREA 059697-6-SC 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Evelyn Kleuser 
7682633-5 
CREA 102999-5-SC 
Estudos geotécnicos 
Marcio José dos Santos da Silva 
7682873-2 
CREA 144592-4-SC 
Estudos hidrológicos 
Marcio José dos Santos da Silva 
7682873-2 
CREA 144592-4-SC 
Estudos energéticos 
Marcio José dos Santos da Silva 
7682873-2 
CREA 144592-4-SC 
Estruturas extravasoras 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Documento não emitido 
Número 
 -  
Órgão emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão remanescente 
 -  
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Documento não emitido 
Número 
 -  
Órgão Emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
11. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico. 
 
 
 
 
 
 
 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 431E9E3B00602771
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007551/2021-00
Empresa Projetista:  Msul Energias Renováveis Ltda.    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Marcio José dos Santos da Silva  7682873-2  CREA 144592-4-SC  Responsável Geral do Projeto
Vagner Luiz dos Santos  7734406-9  CREA 059697-6-SC  Estudos cartográficos e
topográficos
Evelyn Kleuser  7682633-5  CREA 102999-5-SC  Estudos geotécnicos
Marcio José dos Santos da Silva  7682873-2  CREA 144592-4-SC  Estudos hidrológicos
Marcio José dos Santos da Silva  7682873-2  CREA 144592-4-SC  Estudos energéticos
Marcio José dos Santos da Silva  7682873-2  CREA 144592-4-SC  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  Documento não emitido
Número  -
Órgão emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão remanescente  -
Tipo de Licença  Documento não emitido
Número  -
Órgão Emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão de usos consuntivos  -
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 431E9E3B00602771

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 564/2021-SCG/ANEEL, de 31/8/2021. 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é inferior àquela apresentada no inventário, 
com a alteração tanto do nível de montante, quanto do nível de jusante. No 
entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento aprovado 
nos estudos de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes ao 
aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações locacionais 
identificadas na etapa de projeto básico. 
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH E6 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de 
Drenagem da 
PCH (km²): 
1.900,75 
NOME DO RIO DA USINA: 
rio do Peixe 
 
POSTOS FLUVIOMÉTRICOS DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
72715000 
Rio das Antas 
rio do Peixe 
799,32 
72810000 
Tangará 
rio do Peixe 
2.004,28 
 
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
72849000 
Joaçaba I 
rio do Peixe 
3.704,18 
72980000 
Rio Uruguai 
rio do Peixe 
5.155,50 
73330000 
Passo Alto Irani 
Irani 
948,17 
 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
3.025,54 
TR (anos): 
10.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Perfil tipo "Creager" 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Soleira Vertente 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Marcio José dos Santos da Silva 
CREA 144592-4-SC 
Nº DA 
ART7 
7682873-2 
 
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
72715000 
Rio das Antas 
rio do Peixe 
799,32 
72810000 
Tangará 
rio do Peixe 
2.004,28 
 
12. 
No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
 
 
 
7 Documento nº 48513.008492/2021-00 Volume I – Texto, 2-ART. 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 431E9E3B00602771
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007551/2021-00
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é inferior àquela apresentada no inventário,
com a alteração tanto do nível de montante, quanto do nível de jusante. No
entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento aprovado
nos estudos de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes ao
aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações locacionais
identificadas na etapa de projeto básico.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de
Drenagem da
PCH (km²):  1.900,75  NOME DO RIO DA USINA:    rio do Peixe  
          
POSTOS FLUVIOMÉTRICOS DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
72715000  Rio das Antas    rio do Peixe    799,32
72810000  Tangará    rio do Peixe    2.004,28
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
72849000  Joaçaba I    rio do Peixe    3.704,18
72980000  Rio Uruguai    rio do Peixe    5.155,50
73330000  Passo Alto Irani    Irani    948,17
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    3.025,54    TR (anos):    10.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Perfil tipo "Creager"          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Soleira Vertente          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Marcio José dos Santos da Silva
CREA 144592-4-SC        Nº DA
ART7  7682873-2
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
72715000  Rio das Antas    rio do Peixe    799,32    
72810000  Tangará    rio do Peixe    2.004,28    
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 431E9E3B00602771

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 564/2021-SCG/ANEEL, de 31/8/2021. 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 6.000 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,54 são compatíveis aos 
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC=0,55. 
 
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício 
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 100 kW. 
 
Foi adotado um TEIF de 1,26% e IP de 3,73%, conforme recomenda a Nota Técnica n° 
63/2012 – SRG-SGH/ANEEL. 
 
O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 2.061,86 kW e 3 geradores de potência 
unitária nominal de 2.222,22 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
13. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo 
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação 
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que 
compatíveis com estes. 
 
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH E6 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
27°1'40,56" S 
51°13'40,47" W 
Coordenadas da casa de força 
27°1'37,41" S 
51°13'41,73" W 
NA Montante (m) 
673,00 
NA Jusante (m) 
661,40 
Potência Instalada Total (kW) 
6.000 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência instalada por gerador (kVA) 
2.222,22; 2.222,22; 
2.222,22 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90; 0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
2.061,86; 2.061,86; 
2.061,86 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
4,98; 4,98; 4,98 
Rendimento nominal por turbina (%) 
91,0%; 91,0%; 91,0% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,0%; 97,0%; 97,0% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da 
usina (%) 
1,26% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
3,73% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,2552 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
11,60 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,0% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
170 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0,00 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 431E9E3B00602771
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007551/2021-00
Estudos Energéticos  A potência de 6.000 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,54 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC=0,55.
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 100 kW.
Foi adotado um TEIF de 1,26% e IP de 3,73%, conforme recomenda a Nota Técnica n°
63/2012 – SRG-SGH/ANEEL.
O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 2.061,86 kW e 3 geradores de potência
unitária nominal de 2.222,22 kVA, com 0,9 de fator de potência.
PCH E6  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  27°1'40,56" S
51°13'40,47" W
Coordenadas da casa de força  27°1'37,41" S
51°13'41,73" W
NA Montante (m)  673,00
NA Jusante (m)  661,40
Potência Instalada Total (kW)  6.000
Número de Unidades Geradoras  3
Potência instalada por gerador (kVA)  2.222,22; 2.222,22;
2.222,22
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW)  2.061,86; 2.061,86;
2.061,86
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  4,98; 4,98; 4,98
Rendimento nominal por turbina (%)  91,0%; 91,0%; 91,0%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,0%; 97,0%; 97,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
usina (%)  1,26%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  3,73%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,2552
H : Queda bruta nominal (m)
b  11,60
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  1,0%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  170
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0,00
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 431E9E3B00602771

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 564/2021-SCG/ANEEL, de 31/8/2021. 
 
PCH E6 
Sumário Executivo 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
2,18 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
14. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido 
o DRS-PCH referente à PCH E6 conforme solicitado por Msul Energias Renováveis Ltda., bem como o 
encaminhamento de documento ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), Diretoria de 
Recursos Hídricos, para emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o Interessado requeira o 
Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos competentes. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
15. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
16. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à PCH E6 sob a titularidade de Msul Energias Renováveis Ltda. 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
17. 
Emitir o Despacho. 
 
(Assinado digitalmente) 
YURI FERREIRA GOMES DIAS 
Especialista em Regulação 
(Assinado digitalmente) 
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO 
Analista Administrativo 
 
 
De acordo: 
 
 
(Assinado digitalmente) 
RENATO MARQUES BATISTA 
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 431E9E3B00602771
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007551/2021-00
PCH E6  Sumário Executivo
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  2,18
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 431E9E3B00602771

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH E6 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1946 
46,39 
131,17 
64,58 
37,67 
14,33 
85,68 
108,58 
22,02 
18,20 
83,55 
32,17 
28,86 
1947 
36,95 
71,32 
18,47 
6,17 
7,59 
69,85 
31,57 
51,41 
100,80 
42,10 
17,39 
19,96 
1948 
11,73 
36,50 
28,32 
26,96 
98,10 
24,70 
32,74 
119,62 
14,20 
56,17 
29,17 
6,74 
1949 
12,07 
3,07 
8,12 
13,50 
11,50 
40,02 
11,05 
24,26 
26,08 
23,84 
15,99 
6,61 
1950 
36,69 
20,12 
31,84 
11,63 
21,03 
9,99 
14,20 
43,04 
50,95 
121,27 
35,74 
26,21 
1951 
23,31 
65,71 
43,82 
9,24 
4,51 
5,48 
16,91 
3,22 
3,64 
181,50 
89,35 
24,88 
1952 
4,10 
2,55 
1,96 
3,07 
1,63 
31,73 
51,60 
13,08 
78,11 
136,10 
51,13 
14,65 
1953 
32,12 
50,23 
14,68 
15,55 
15,18 
19,00 
28,21 
19,50 
54,90 
118,94 
66,58 
22,83 
1954 
28,12 
17,48 
39,09 
45,93 
88,08 
129,67 
159,93 
19,14 
165,17 
181,11 
18,95 
37,37 
1955 
20,95 
10,02 
18,22 
38,87 
63,70 
103,81 
125,78 
44,44 
31,92 
15,30 
10,61 
10,51 
1956 
61,88 
26,68 
5,03 
43,03 
67,74 
17,53 
21,57 
42,57 
91,17 
29,05 
8,56 
6,63 
1957 
9,04 
31,75 
10,91 
9,92 
10,55 
15,12 
93,54 
223,85 
166,22 
28,28 
20,53 
12,13 
1958 
7,72 
7,56 
47,32 
8,25 
3,35 
32,97 
9,63 
40,84 
83,83 
53,15 
71,06 
53,82 
1959 
20,23 
12,15 
10,91 
31,41 
28,45 
15,61 
12,77 
12,28 
38,79 
18,50 
7,71 
4,63 
1960 
3,56 
9,54 
5,54 
6,54 
8,97 
16,45 
7,68 
47,85 
45,52 
61,01 
44,91 
12,49 
1961 
17,94 
13,79 
85,64 
39,93 
28,60 
18,76 
8,79 
8,71 
189,42 
118,03 
63,21 
18,78 
1962 
14,60 
18,49 
7,34 
5,92 
49,93 
19,96 
45,72 
12,19 
75,22 
45,03 
30,09 
9,42 
1963 
34,79 
58,68 
59,47 
19,75 
9,36 
5,16 
6,37 
12,94 
42,76 
146,76 
127,41 
48,87 
1964 
6,65 
19,26 
23,68 
34,98 
36,26 
11,46 
22,75 
51,41 
39,11 
25,06 
16,00 
11,06 
1965 
10,10 
16,28 
6,54 
7,16 
49,03 
15,64 
89,23 
140,36 
123,76 
121,84 
58,71 
100,26 
1966 
34,18 
126,76 
79,28 
5,32 
3,36 
66,24 
34,65 
34,43 
94,51 
128,85 
49,48 
69,51 
1967 
31,44 
66,07 
53,84 
18,84 
12,08 
12,46 
18,59 
91,79 
95,97 
38,95 
42,88 
50,82 
1968 
5,34 
2,67 
5,32 
19,99 
12,08 
7,20 
24,30 
7,15 
16,52 
27,53 
38,22 
40,29 
1969 
59,50 
110,18 
42,57 
84,74 
32,26 
87,22 
43,36 
19,55 
69,91 
28,15 
64,75 
8,12 
1970 
16,76 
10,43 
12,74 
6,03 
27,86 
84,14 
89,88 
18,39 
31,56 
45,07 
7,30 
85,15 
1971 
108,45 
68,11 
58,40 
90,98 
76,97 
112,16 
81,57 
64,60 
29,25 
31,51 
5,11 
4,14 
1972 
7,91 
59,67 
33,27 
36,99 
7,02 
105,06 
37,71 
176,15 
151,60 
71,15 
52,54 
36,13 
1973 
40,75 
61,38 
26,59 
17,65 
59,50 
91,93 
68,64 
152,89 
106,57 
50,10 
34,05 
15,35 
1974 
26,22 
24,88 
22,70 
13,34 
20,47 
49,94 
24,20 
12,31 
59,84 
13,72 
26,92 
11,61 
1975 
25,91 
25,60 
9,47 
7,38 
9,00 
37,42 
17,15 
54,29 
124,24 
108,75 
22,79 
83,65 
1976 
76,30 
23,43 
19,11 
14,43 
58,71 
61,60 
37,67 
84,45 
39,13 
46,24 
50,64 
30,03 
1977 
24,39 
53,01 
60,11 
26,55 
7,34 
14,16 
19,70 
59,68 
27,50 
82,54 
63,47 
22,37 
1978 
12,17 
9,96 
21,10 
4,54 
3,10 
4,78 
36,01 
18,02 
31,79 
11,38 
28,21 
19,74 
1979 
4,36 
2,79 
11,23 
17,50 
133,47 
30,21 
26,80 
24,89 
26,53 
169,95 
96,87 
72,28 
1980 
17,68 
19,58 
59,95 
11,85 
25,01 
17,22 
60,70 
110,18 
65,56 
36,38 
32,51 
66,61 
1981 
36,64 
72,84 
7,97 
10,05 
7,50 
12,71 
6,78 
8,66 
20,95 
20,76 
27,09 
22,83 
1982 
7,50 
37,57 
15,38 
6,52 
13,73 
63,12 
113,66 
64,39 
23,49 
96,73 
197,42 
52,98 
1983 
42,06 
64,86 
122,21 
49,10 
129,71 
120,50 
289,02 
103,49 
117,99 
42,09 
45,04 
24,91 
1984 
21,05 
20,17 
31,64 
28,57 
36,15 
75,11 
32,71 
167,05 
50,37 
44,63 
56,82 
36,66 
1985 
18,65 
72,47 
19,26 
21,15 
14,62 
8,55 
13,83 
7,20 
19,25 
19,71 
45,10 
6,70 
1986 
15,24 
51,08 
22,20 
58,06 
39,75 
35,39 
12,79 
17,24 
34,66 
52,10 
61,27 
41,49 
1987 
68,55 
56,25 
13,36 
13,82 
157,35 
49,06 
38,33 
34,19 
17,84 
65,45 
19,25 
12,27 
1988 
21,94 
28,66 
20,11 
27,40 
163,03 
78,85 
23,96 
11,13 
16,82 
45,69 
17,68 
18,48 
1989 
55,37 
64,40 
27,80 
24,72 
42,44 
15,58 
30,19 
28,74 
112,81 
67,45 
27,23 
10,61 
1990 
70,85 
31,57 
47,55 
68,55 
77,00 
198,14 
68,52 
65,87 
72,56 
97,87 
77,88 
37,45 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 431E9E3B00602771
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Número: 48524.007551/2021-00
Série de vazões médias mensais informada para a PCH E6                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1946  46,39  131,17  64,58  37,67  14,33  85,68  108,58  22,02  18,20  83,55  32,17  28,86
1947  36,95  71,32  18,47  6,17  7,59  69,85  31,57  51,41  100,80  42,10  17,39  19,96
1948  11,73  36,50  28,32  26,96  98,10  24,70  32,74  119,62  14,20  56,17  29,17  6,74
1949  12,07  3,07  8,12  13,50  11,50  40,02  11,05  24,26  26,08  23,84  15,99  6,61
1950  36,69  20,12  31,84  11,63  21,03  9,99  14,20  43,04  50,95  121,27  35,74  26,21
1951  23,31  65,71  43,82  9,24  4,51  5,48  16,91  3,22  3,64  181,50  89,35  24,88
1952  4,10  2,55  1,96  3,07  1,63  31,73  51,60  13,08  78,11  136,10  51,13  14,65
1953  32,12  50,23  14,68  15,55  15,18  19,00  28,21  19,50  54,90  118,94  66,58  22,83
1954  28,12  17,48  39,09  45,93  88,08  129,67  159,93  19,14  165,17  181,11  18,95  37,37
1955  20,95  10,02  18,22  38,87  63,70  103,81  125,78  44,44  31,92  15,30  10,61  10,51
1956  61,88  26,68  5,03  43,03  67,74  17,53  21,57  42,57  91,17  29,05  8,56  6,63
1957  9,04  31,75  10,91  9,92  10,55  15,12  93,54  223,85  166,22  28,28  20,53  12,13
1958  7,72  7,56  47,32  8,25  3,35  32,97  9,63  40,84  83,83  53,15  71,06  53,82
1959  20,23  12,15  10,91  31,41  28,45  15,61  12,77  12,28  38,79  18,50  7,71  4,63
1960  3,56  9,54  5,54  6,54  8,97  16,45  7,68  47,85  45,52  61,01  44,91  12,49
1961  17,94  13,79  85,64  39,93  28,60  18,76  8,79  8,71  189,42  118,03  63,21  18,78
1962  14,60  18,49  7,34  5,92  49,93  19,96  45,72  12,19  75,22  45,03  30,09  9,42
1963  34,79  58,68  59,47  19,75  9,36  5,16  6,37  12,94  42,76  146,76  127,41  48,87
1964  6,65  19,26  23,68  34,98  36,26  11,46  22,75  51,41  39,11  25,06  16,00  11,06
1965  10,10  16,28  6,54  7,16  49,03  15,64  89,23  140,36  123,76  121,84  58,71  100,26
1966  34,18  126,76  79,28  5,32  3,36  66,24  34,65  34,43  94,51  128,85  49,48  69,51
1967  31,44  66,07  53,84  18,84  12,08  12,46  18,59  91,79  95,97  38,95  42,88  50,82
1968  5,34  2,67  5,32  19,99  12,08  7,20  24,30  7,15  16,52  27,53  38,22  40,29
1969  59,50  110,18  42,57  84,74  32,26  87,22  43,36  19,55  69,91  28,15  64,75  8,12
1970  16,76  10,43  12,74  6,03  27,86  84,14  89,88  18,39  31,56  45,07  7,30  85,15
1971  108,45  68,11  58,40  90,98  76,97  112,16  81,57  64,60  29,25  31,51  5,11  4,14
1972  7,91  59,67  33,27  36,99  7,02  105,06  37,71  176,15  151,60  71,15  52,54  36,13
1973  40,75  61,38  26,59  17,65  59,50  91,93  68,64  152,89  106,57  50,10  34,05  15,35
1974  26,22  24,88  22,70  13,34  20,47  49,94  24,20  12,31  59,84  13,72  26,92  11,61
1975  25,91  25,60  9,47  7,38  9,00  37,42  17,15  54,29  124,24  108,75  22,79  83,65
1976  76,30  23,43  19,11  14,43  58,71  61,60  37,67  84,45  39,13  46,24  50,64  30,03
1977  24,39  53,01  60,11  26,55  7,34  14,16  19,70  59,68  27,50  82,54  63,47  22,37
1978  12,17  9,96  21,10  4,54  3,10  4,78  36,01  18,02  31,79  11,38  28,21  19,74
1979  4,36  2,79  11,23  17,50  133,47  30,21  26,80  24,89  26,53  169,95  96,87  72,28
1980  17,68  19,58  59,95  11,85  25,01  17,22  60,70  110,18  65,56  36,38  32,51  66,61
1981  36,64  72,84  7,97  10,05  7,50  12,71  6,78  8,66  20,95  20,76  27,09  22,83
1982  7,50  37,57  15,38  6,52  13,73  63,12  113,66  64,39  23,49  96,73  197,42  52,98
1983  42,06  64,86  122,21  49,10  129,71  120,50  289,02  103,49  117,99  42,09  45,04  24,91
1984  21,05  20,17  31,64  28,57  36,15  75,11  32,71  167,05  50,37  44,63  56,82  36,66
1985  18,65  72,47  19,26  21,15  14,62  8,55  13,83  7,20  19,25  19,71  45,10  6,70
1986  15,24  51,08  22,20  58,06  39,75  35,39  12,79  17,24  34,66  52,10  61,27  41,49
1987  68,55  56,25  13,36  13,82  157,35  49,06  38,33  34,19  17,84  65,45  19,25  12,27
1988  21,94  28,66  20,11  27,40  163,03  78,85  23,96  11,13  16,82  45,69  17,68  18,48
1989  55,37  64,40  27,80  24,72  42,44  15,58  30,19  28,74  112,81  67,45  27,23  10,61
1990  70,85  31,57  47,55  68,55  77,00  198,14  68,52  65,87  72,56  97,87  77,88  37,45
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 431E9E3B00602771

Série de vazões médias mensais informada para a PCH E6 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1991 
14,83 
17,86 
9,56 
15,08 
12,35 
59,00 
51,12 
70,52 
11,64 
35,42 
26,95 
24,92 
1992 
19,50 
28,18 
32,84 
37,35 
163,83 
85,46 
141,02 
35,99 
64,54 
33,00 
35,38 
29,48 
1993 
35,99 
53,23 
31,55 
18,82 
60,31 
50,05 
43,75 
22,25 
94,44 
116,02 
29,41 
24,76 
1994 
9,97 
96,74 
24,06 
43,73 
69,23 
108,95 
121,30 
30,94 
19,98 
70,63 
113,31 
49,80 
1995 
154,91 
78,52 
42,55 
19,68 
9,18 
20,47 
21,39 
10,84 
71,37 
80,91 
22,61 
16,98 
1996 
62,38 
83,78 
81,50 
52,18 
10,90 
41,83 
83,75 
70,18 
81,37 
113,45 
53,63 
57,06 
1997 
52,78 
125,10 
31,30 
9,93 
13,52 
74,56 
102,31 
104,03 
34,44 
249,08 
251,90 
44,13 
1998 
128,26 
131,68 
140,00 
212,69 
73,16 
27,28 
72,15 
184,93 
147,32 
103,71 
21,50 
24,28 
1999 
27,91 
39,68 
14,25 
26,72 
10,26 
40,05 
105,97 
13,40 
18,87 
112,09 
16,05 
11,09 
2000 
25,88 
37,60 
54,29 
39,27 
36,45 
29,24 
62,69 
40,26 
181,46 
161,78 
37,17 
71,58 
2001 
65,75 
162,73 
46,95 
48,03 
75,94 
50,41 
67,49 
31,17 
48,51 
135,54 
53,46 
39,55 
2002 
16,43 
14,01 
19,19 
13,34 
34,03 
30,50 
17,87 
61,54 
73,15 
115,70 
112,27 
105,27 
2003 
29,16 
26,69 
65,59 
17,62 
12,32 
27,48 
20,15 
9,38 
7,17 
15,63 
44,10 
100,88 
2004 
38,56 
19,83 
10,33 
13,78 
41,45 
32,42 
88,49 
17,87 
34,96 
98,41 
75,43 
29,72 
2005 
21,21 
6,82 
4,26 
37,10 
81,42 
76,61 
23,80 
19,98 
127,37 
138,51 
44,85 
16,31 
2006 
13,50 
15,36 
44,13 
15,84 
4,78 
3,76 
7,88 
21,35 
20,92 
20,02 
28,69 
32,52 
2007 
26,83 
25,98 
30,83 
66,75 
129,97 
22,80 
68,23 
19,38 
50,76 
83,00 
102,77 
29,94 
2008 
47,25 
17,06 
11,69 
33,25 
30,21 
42,97 
19,61 
22,32 
56,05 
111,83 
109,99 
18,40 
2009 
32,92 
38,23 
20,79 
5,69 
11,54 
18,10 
65,37 
91,32 
99,05 
106,47 
50,83 
62,09 
2010 
70,27 
65,23 
70,03 
180,92 
105,28 
41,70 
31,71 
59,69 
10,87 
17,50 
20,73 
115,13 
2011 
72,03 
134,71 
74,12 
75,56 
13,60 
45,77 
98,37 
148,07 
146,98 
65,06 
25,50 
11,64 
2012 
25,57 
15,44 
11,18 
23,61 
17,01 
34,87 
46,01 
42,65 
9,75 
18,06 
13,26 
17,38 
2013 
50,45 
19,02 
51,39 
26,64 
12,38 
95,50 
58,03 
91,97 
138,26 
50,82 
29,61 
33,04 
2014 
87,06 
21,01 
37,59 
20,73 
54,08 
237,38 
59,90 
26,79 
90,37 
88,97 
40,46 
17,46 
2015 
99,53 
50,42 
25,64 
15,85 
20,22 
65,78 
94,34 
24,39 
68,85 
186,73 
131,46 
101,13 
2016 
56,23 
49,48 
88,10 
41,61 
64,66 
40,45 
44,51 
73,67 
34,79 
64,34 
41,14 
28,69 
2017 
57,34 
28,96 
28,71 
11,99 
50,11 
86,45 
10,17 
14,35 
11,09 
59,24 
49,91 
19,64 
2018 
73,44 
28,61 
17,70 
20,23 
14,25 
15,34 
12,26 
16,52 
51,90 
114,19 
39,22 
25,64 
2019 
57,95 
43,47 
62,22 
42,90 
88,80 
76,06 
14,55 
7,33 
12,34 
17,14 
37,90 
16,14 
 
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 431E9E3B00602771
 RENATO DE OLIVEIRA FALCAO, RENATO MARQUES BATISTA, YURI FERREIRA GOMES DIAS
 DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR:
Número: 48524.007551/2021-00
Série de vazões médias mensais informada para a PCH E6                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1991  14,83  17,86  9,56  15,08  12,35  59,00  51,12  70,52  11,64  35,42  26,95  24,92
1992  19,50  28,18  32,84  37,35  163,83  85,46  141,02  35,99  64,54  33,00  35,38  29,48
1993  35,99  53,23  31,55  18,82  60,31  50,05  43,75  22,25  94,44  116,02  29,41  24,76
1994  9,97  96,74  24,06  43,73  69,23  108,95  121,30  30,94  19,98  70,63  113,31  49,80
1995  154,91  78,52  42,55  19,68  9,18  20,47  21,39  10,84  71,37  80,91  22,61  16,98
1996  62,38  83,78  81,50  52,18  10,90  41,83  83,75  70,18  81,37  113,45  53,63  57,06
1997  52,78  125,10  31,30  9,93  13,52  74,56  102,31  104,03  34,44  249,08  251,90  44,13
1998  128,26  131,68  140,00  212,69  73,16  27,28  72,15  184,93  147,32  103,71  21,50  24,28
1999  27,91  39,68  14,25  26,72  10,26  40,05  105,97  13,40  18,87  112,09  16,05  11,09
2000  25,88  37,60  54,29  39,27  36,45  29,24  62,69  40,26  181,46  161,78  37,17  71,58
2001  65,75  162,73  46,95  48,03  75,94  50,41  67,49  31,17  48,51  135,54  53,46  39,55
2002  16,43  14,01  19,19  13,34  34,03  30,50  17,87  61,54  73,15  115,70  112,27  105,27
2003  29,16  26,69  65,59  17,62  12,32  27,48  20,15  9,38  7,17  15,63  44,10  100,88
2004  38,56  19,83  10,33  13,78  41,45  32,42  88,49  17,87  34,96  98,41  75,43  29,72
2005  21,21  6,82  4,26  37,10  81,42  76,61  23,80  19,98  127,37  138,51  44,85  16,31
2006  13,50  15,36  44,13  15,84  4,78  3,76  7,88  21,35  20,92  20,02  28,69  32,52
2007  26,83  25,98  30,83  66,75  129,97  22,80  68,23  19,38  50,76  83,00  102,77  29,94
2008  47,25  17,06  11,69  33,25  30,21  42,97  19,61  22,32  56,05  111,83  109,99  18,40
2009  32,92  38,23  20,79  5,69  11,54  18,10  65,37  91,32  99,05  106,47  50,83  62,09
2010  70,27  65,23  70,03  180,92  105,28  41,70  31,71  59,69  10,87  17,50  20,73  115,13
2011  72,03  134,71  74,12  75,56  13,60  45,77  98,37  148,07  146,98  65,06  25,50  11,64
2012  25,57  15,44  11,18  23,61  17,01  34,87  46,01  42,65  9,75  18,06  13,26  17,38
2013  50,45  19,02  51,39  26,64  12,38  95,50  58,03  91,97  138,26  50,82  29,61  33,04
2014  87,06  21,01  37,59  20,73  54,08  237,38  59,90  26,79  90,37  88,97  40,46  17,46
2015  99,53  50,42  25,64  15,85  20,22  65,78  94,34  24,39  68,85  186,73  131,46  101,13
2016  56,23  49,48  88,10  41,61  64,66  40,45  44,51  73,67  34,79  64,34  41,14  28,69
2017  57,34  28,96  28,71  11,99  50,11  86,45  10,17  14,35  11,09  59,24  49,91  19,64
2018  73,44  28,61  17,70  20,23  14,25  15,34  12,26  16,52  51,90  114,19  39,22  25,64
2019  57,95  43,47  62,22  42,90  88,80  76,06  14,55  7,33  12,34  17,14  37,90  16,14
  
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR:  
RENATO DE OLIVEIRA FALCAO, RENATO MARQUES BATISTA, YURI FERREIRA GOMES DIAS  
Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 431E9E3B00602771