NOTA TÉCNICA Nº 780/2021-SCG/ANEEL 
Em 12 de novembro de 2021. 
 
 
 
 
 
Processo: 48500.003048/2020-17. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena 
Central Hidrelétrica Grande, com 12.000 kW de 
Potência Instalada, com Registro de Intenção à 
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à 
Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda. e Ecoz 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) Grande, com 12.000 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos 
de Geração (CEG) PCH.PH.GO.037156-4.01, com Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI – 
PCH) conferido às empresas Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda. e Ecoz Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. (Interessadas), por meio do Despacho nº 1.817, de 23 de junho de 2020, localizada no 
rio Aporé, sub-bacia 60, na bacia hidrográfica do rio Paraná, cuja casa de força localiza-se no município de 
Cassilândia, estado de Mato Grosso do Sul. 
 
II – DOS FATOS 
2. 
O Despacho nº 3.246, de 12 de dezembro de 2016, aprova os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio Aporé, no qual foram identificados 11 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais 
a PCH Grande. 
 
3. 
O Despacho nº 1.8171, de 23 de junho de 2020, confere o DRI-PCH às Interessadas, com o 
objetivo de desenvolver os estudos de projeto básico da PCH Grande. 
 
4. 
Em 25 de agosto de 2021, as Interessadas protocolaram o Sumário Executivo e o Projeto 
Básico referente ao empreendimento2. 
 
 
1 Documento nº 48524.005657/2020-00. 
2 Documento nº 48513.023159/2021-81-1.

III – DA ANÁLISE 
 
5. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020: 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais 
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
6. 
A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico. 
 
 
Figura 1: Arranjo geral da PCH Grande 
 
7. 
O Quadro 1 apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa de Força e do 
Reservatório da PCH Grande:

Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF3 
Barramento 
19°3'17,48" S 
51°48'59,19" W 
Cassilândia/MS e Aporé/GO 
Casa de Força 
19°3'20,15" S 
51°48'59,19" W 
Cassilândia/MS 
Limite máximo do Reservatório 
19°3'1,41" S 
51°51'2,29" W 
Cassilândia/MS e Aporé/GO 
 
8. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
9. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no Despacho n º 3.246, de 12 de dezembro de 2016. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Grande 
PCH Grande 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
19°4'29" S 
51°47'29" W 
19°3'17,48" S 
51°48'59,19" W 
NA Montante (m) 
487,00 
488,00 
NA Jusante (m) 
473,00 
477,32 
Queda Bruta (m) 
14,00 
10,68 
Área do Reservatório (km²) 
4,49 
2,26 
Potência (kW) 
13.700 
12.000 
Energia Média (kWméd) 
8.900 
7.672,71 
Vazão QMLT4 (m³/s) 
85,93 
88,32 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Aporé 
ESTADO: 
MS/GO 
SUB-BACIA: 
60 
DESPACHO: 
3.246 
DATA: 
12/12/2016 
AUTOR: 
Minas PCH S.A. e EDP Pequenas Centrais Elétricas S.A. 
POTÊNCIA: 
192.800 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
11 (onze) 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
NA 
Jusante 
Potência 
(kW) 
Condição 
 
3 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento. 
4 Vazão Média de Longo Termo.
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF3
Barramento  19°3'17,48" S
51°48'59,19" W  Cassilândia/MS e Aporé/GO
Casa de Força  19°3'20,15" S
51°48'59,19" W  Cassilândia/MS
Limite máximo do Reservatório  19°3'1,41" S
51°51'2,29" W  Cassilândia/MS e Aporé/GO
Estudos de Inventário
19°4'29" S
51°47'29" W
487,00
473,00
14,00
4,49
13.700
8.900
85,93
NOME DO RIO:  Aporé  ESTADO:    MS/GO      SUB-BACIA:    60
DESPACHO:  3.246  DATA:    12/12/2016          
AUTOR:  Minas PCH S.A. e EDP Pequenas Centrais Elétricas S.A.                
POTÊNCIA:  192.800 kW  EIXOS
IDENTIFICADOS:      11 (onze)        
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                  
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força  NA
Montante  NA
Jusante      Potência
(kW)    Condição  

(m) 
(m) 
PCH Aporé 
18°59'5" S 
51°55'35" W 
512,00 
493,00 
14.000 
Eixo Disponível 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Peixe5 
19°4'32,63" S 
51°47'24,7" W 
473,00 
452,77 
20.000 
DRS6 
 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
10. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Daniel Zonta 
7917925-9 
097732-4-SC 
Responsável Geral do Projeto 
Daniel Zonta / Marcio Polanski 
1320210084957 / 
1720214068297 
097732-4-SC / PR-
25829/D 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Mariele Larissa Groxko 
1320210083500 
PR-110227 
Estudos geotécnicos 
Daniel Zonta 
7917854-3 
097732-4-SC 
Estudos hidrológicos 
Daniel Zonta 
7917890-0 
097732-4-SC 
Estudos energéticos 
Daniel Zonta 
7917872-1 
097732-4-SC 
Estruturas extravasoras 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Documento não emitido 
Número 
 -  
Órgão emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão remanescente 
 -  
 
 
 
 
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Documento não emitido 
Número 
 -  
Órgão Emissor 
 -  
 
5 Processo nº 48500.005657/2019-77. 
6 Informações retiradas da Nota Técnica nº 146/2021-SCG/ANEEL – Documento nº 48524.002215/2021-00.
    (m)  (m)    
PCH Aporé  18°59'5" S
51°55'35" W  512,00  493,00  14.000  Eixo Disponível
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)  Potência
(kW)  Condição
PCH Peixe5  19°4'32,63" S
51°47'24,7" W  473,00  452,77  20.000  DRS6
Empresa Projetista:  Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda.    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Daniel Zonta  7917925-9  097732-4-SC  Responsável Geral do Projeto
Daniel Zonta / Marcio Polanski  1320210084957 /
1720214068297  097732-4-SC / PR-
25829/D  Estudos cartográficos e
topográficos
Mariele Larissa Groxko  1320210083500  PR-110227  Estudos geotécnicos
Daniel Zonta  7917854-3  097732-4-SC  Estudos hidrológicos
Daniel Zonta  7917890-0  097732-4-SC  Estudos energéticos
Daniel Zonta  7917872-1  097732-4-SC  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  Documento não emitido
Número  -
Órgão emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão remanescente  -
Tipo de Licença  Documento não emitido
Número  -
Órgão Emissor  -

Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
11. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico. 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é ligeiramente inferior àquela apresentada nos 
estudos de inventário, com alteração de ambos os níveis operacionais. No 
entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento aprovado 
nos estudos de inventário. As diferenças apresentadas se justificam pelas 
dificuldades intrínsecas da região e devido ao aperfeiçoamento do arranjo a 
partir de melhores informações locacionais identificadas na etapa de projeto 
básico. 
Foram idealizadas quatro alternativas de arranjo para a PCH Grande, sendo 
considerados dois arranjos com derivação e outros dois com a casa de força 
próximo ao barramento. Para a seleção da alternativa a ser implementada, foi 
considerado o custo de construção e impactos socioambientais, concluindo 
pela alternativa com nível de montante 488m e nível de jusante 477,32m. 
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Grande 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
 
Área de 
Drenagem da 
PCH (km²): 
4.418,84 
NOME DO RIO DA USINA: 
Aporé 
 
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
60968000 
Cassilândia 
Aporé 
4.700,00 
 
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
60965000 
Aporé 
Aporé 
4.040,00 
60970000 
Itajá 
Aporé 
5.220,00 
 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
751,55 
TR (anos): 
10.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Vertedouro em concreto / Soleira livre/ Ogiva no formato Perfil de 
Creager 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Gravidade / Trecho central em concreto e ombreiras em 
enrocamento com núcleo de argila 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Daniel Zonta 097732-4-SC 
Nº DA 
7917872-1
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão de usos consuntivos  -
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é ligeiramente inferior àquela apresentada nos
estudos de inventário, com alteração de ambos os níveis operacionais. No
entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento aprovado
nos estudos de inventário. As diferenças apresentadas se justificam pelas
dificuldades intrínsecas da região e devido ao aperfeiçoamento do arranjo a
partir de melhores informações locacionais identificadas na etapa de projeto
básico.
Foram idealizadas quatro alternativas de arranjo para a PCH Grande, sendo
considerados dois arranjos com derivação e outros dois com a casa de força
próximo ao barramento. Para a seleção da alternativa a ser implementada, foi
considerado o custo de construção e impactos socioambientais, concluindo
pela alternativa com nível de montante 488m e nível de jusante 477,32m.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de
Drenagem da
PCH (km²):  4.418,84  NOME DO RIO DA USINA:    Aporé  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
60968000  Cassilândia    Aporé    4.700,00
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
60965000  Aporé    Aporé    4.040,00
60970000  Itajá    Aporé    5.220,00
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):  751,55  TR (anos):  10.000  
TIPO DE VERTEDOURO:  Vertedouro em concreto / Soleira livre/ Ogiva no formato Perfil de
Creager      
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:  Gravidade / Trecho central em concreto e ombreiras em
enrocamento com núcleo de argila      
NOME DO RESP. TÉCNICO:  Daniel Zonta 097732-4-SC    Nº DA  7917872-1

ART7 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
60970000 
Itajá 
Aporé 
5.220,00 
 
12. 
No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 12.000 e o fator de capacidade (FC) 0,64 são compatíveis aos estimados 
nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,65. 
 
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício 
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 500 kW. 
 
Foi adotado um TEIF de 1,26%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor 
sugerido na Note Técnica nº 63/2012 – SRG-SGH/ANEEL. 
 
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 6.185,57 kW e 2 geradores de potência 
unitária nominal de 6.666,67 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
13. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo 
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação 
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que 
compatíveis com estes. 
 
 
 
 
 
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH Grande 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
19°3'17,48" S 
51°48'59,19" W 
Coordenadas da casa de força 
19°3'20,15" S 
51°48'59,19" W 
NA Montante (m) 
488,00 
NA Jusante (m) 
477,32 
Potência Instalada Total (kW) 
12.000 
Número de Unidades Geradoras 
2 
 
7 Documento nº 48513.023159/2021-81-1 Volume I - Textos, Anexos.
          ART7  
            
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA            
CÓDIGO  NOME    RIO  A.D. (em km²):    
60970000  Itajá    Aporé  5.220,00    
Estudos Energéticos  A potência de 12.000 e o fator de capacidade (FC) 0,64 são compatíveis aos estimados
nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,65.
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 500 kW.
Foi adotado um TEIF de 1,26%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor
sugerido na Note Técnica nº 63/2012 – SRG-SGH/ANEEL.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 6.185,57 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 6.666,67 kVA, com 0,9 de fator de potência.
PCH Grande  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  19°3'17,48" S
51°48'59,19" W
Coordenadas da casa de força  19°3'20,15" S
51°48'59,19" W
NA Montante (m)  488,00
NA Jusante (m)  477,32
Potência Instalada Total (kW)  12.000
Número de Unidades Geradoras  2

PCH Grande 
Sumário Executivo 
Potência instalada por gerador (kVA) 
6.666,67; 6.666,67 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
6.185,57; 6.185,57 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
19,47; 19,47 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93,6%; 93,6% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,0%; 97,0% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da 
usina (%) 
1,26% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
3,73% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,304 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
10,68 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,18% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
120 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0,00 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
1,17 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
14. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido 
o DRS-PCH referente à PCH Grande conforme solicitado pelas empresas Enebras Projetos de Usinas 
Hidrelétricas Ltda. e Ecoz Empreendimentos Imobiliários Ltda., bem como o encaminhamento de 
documento à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA, para emissão da DRDH. O DRS-PCH 
também permite que o Interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos 
competentes. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
15. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
16. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à PCH Grande sob a titularidade das empresas Enebras Projetos de Usinas 
Hidrelétricas Ltda. e Ecoz Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
17. 
Emitir o Despacho. 
 
(Assinado digitalmente) 
YURI FERREIRA GOMES DIAS 
Especialista em Regulação 
(Assinado digitalmente) 
HENRIQUE PAIVA DE PAULA 
Especialista em Regulação 
De acordo: 
(Assinado digitalmente) 
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração
PCH Grande  Sumário Executivo
Potência instalada por gerador (kVA)  6.666,67; 6.666,67
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW)  6.185,57; 6.185,57
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  19,47; 19,47
Rendimento nominal por turbina (%)  93,6%; 93,6%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,0%; 97,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
usina (%)  1,26%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  3,73%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,304
H : Queda bruta nominal (m)
b  10,68
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  0,18%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  120
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0,00
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  1,17
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Grande 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1972 
112,04 
115,26 
119,00 
98,90 
81,20 
46,43 
49,57 
50,96 
51,75 
62,00 
81,04 
77,59 
1973 
72,19 
82,71 
73,72 
81,65 
66,16 
56,91 
54,43 
50,65 
49,42 
65,30 
75,04 
72,54 
1974 
85,34 
79,13 
126,42 
108,95 
82,90 
72,95 
63,04 
59,66 
59,23 
66,16 
59,95 
97,00 
1975 
96,19 
86,30 
91,46 
87,70 
68,83 
59,33 
61,50 
56,53 
53,84 
62,47 
87,21 
86,19 
1976 
87,22 
122,62 
121,63 
88,63 
82,42 
74,99 
65,34 
64,44 
68,02 
76,26 
82,97 
96,93 
1977 
126,73 
123,78 
96,23 
91,03 
79,08 
82,09 
65,91 
60,46 
74,55 
68,61 
94,27 
103,16 
1978 
145,48 
92,36 
115,66 
87,10 
90,90 
81,07 
70,55 
62,81 
71,58 
68,01 
88,21 
98,37 
1979 
157,71 
114,23 
103,22 
84,79 
78,09 
69,33 
70,90 
63,97 
83,67 
68,44 
76,68 
108,85 
1980 
125,93 
123,12 
99,43 
94,14 
77,50 
72,58 
67,98 
62,34 
68,36 
66,28 
76,12 
108,22 
1981 
99,78 
88,46 
104,34 
77,24 
70,45 
71,86 
62,92 
61,15 
58,41 
65,32 
84,61 
97,12 
1982 
111,96 
97,09 
162,50 
104,60 
86,48 
81,46 
72,60 
71,47 
71,34 
81,10 
85,93 
122,30 
1983 
157,62 
128,41 
120,81 
107,03 
87,83 
82,30 
76,66 
67,81 
71,51 
81,07 
88,85 
117,52 
1984 
135,93 
105,45 
108,65 
115,12 
108,76 
80,24 
73,24 
85,12 
78,17 
71,47 
83,99 
106,93 
1985 
122,47 
123,86 
166,50 
109,12 
90,45 
81,31 
77,62 
70,65 
68,74 
69,58 
71,18 
67,80 
1986 
102,25 
107,51 
124,38 
86,28 
84,27 
71,94 
65,22 
72,54 
66,05 
62,87 
60,75 
92,40 
1987 
116,32 
139,54 
124,20 
100,00 
88,25 
75,52 
67,48 
64,75 
67,44 
80,16 
84,59 
96,34 
1988 
106,76 
133,87 
173,29 
141,66 
102,56 
90,48 
82,35 
76,59 
70,79 
77,65 
86,48 
100,58 
1989 
127,12 
157,10 
151,25 
122,59 
103,22 
92,47 
87,89 
83,50 
80,40 
75,73 
105,62 
142,68 
1990 
118,83 
99,51 
95,39 
88,98 
87,92 
73,50 
71,57 
66,80 
76,04 
94,64 
88,87 
93,10 
1991 
117,18 
130,11 
133,90 
111,34 
85,23 
78,04 
72,89 
68,63 
68,14 
86,76 
69,71 
78,35 
1992 
119,62 
113,73 
114,43 
104,70 
87,43 
72,26 
67,17 
63,84 
86,22 
80,51 
91,69 
108,71 
1993 
97,93 
124,78 
112,17 
108,04 
87,67 
83,72 
71,27 
69,12 
74,50 
80,13 
75,48 
111,23 
1994 
130,58 
110,42 
117,51 
103,92 
83,93 
77,94 
73,32 
65,29 
60,75 
63,91 
74,88 
85,35 
1995 
82,52 
140,62 
124,00 
106,50 
88,76 
79,30 
71,85 
60,25 
62,78 
70,78 
71,74 
80,41 
1996 
104,96 
116,24 
154,62 
101,58 
89,08 
76,28 
72,80 
68,26 
74,39 
66,06 
107,01 
110,75 
1997 
138,50 
105,58 
91,29 
90,80 
85,72 
100,69 
73,66 
66,49 
68,02 
75,28 
102,61 
122,64 
1998 
96,64 
141,92 
136,40 
127,82 
98,37 
90,94 
78,02 
81,17 
75,72 
88,41 
87,23 
107,67 
1999 
140,48 
113,23 
124,00 
95,09 
81,71 
76,92 
71,34 
65,31 
67,36 
63,42 
79,92 
79,64 
2000 
103,28 
117,98 
147,41 
98,45 
85,55 
74,95 
72,80 
72,18 
84,34 
70,09 
79,12 
103,90 
2001 
97,14 
107,49 
107,02 
90,06 
86,31 
76,59 
68,69 
62,93 
67,81 
69,26 
83,27 
114,56 
2002 
119,95 
151,37 
132,12 
93,22 
90,63 
77,05 
81,40 
71,75 
75,72 
67,98 
77,81 
80,99 
2003 
110,44 
106,70 
106,54 
104,96 
78,21 
72,68 
66,29 
63,84 
60,25 
71,44 
77,62 
91,69 
2004 
102,75 
99,06 
84,20 
89,35 
84,44 
74,37 
66,85 
59,76 
54,79 
77,74 
97,23 
90,19 
2005 
134,59 
94,15 
98,74 
82,63 
77,74 
71,13 
64,55 
59,42 
60,65 
62,31 
76,84 
119,11 
2006 
100,89 
130,16 
128,93 
118,20 
90,65 
78,64 
73,71 
66,73 
67,39 
87,24 
98,80 
94,83 
2007 
151,37 
128,54 
118,86 
91,69 
93,49 
78,56 
73,30 
66,62 
60,87 
69,19 
76,79 
87,71 
2008 
129,25 
143,82 
143,93 
124,36 
102,34 
88,24 
77,22 
69,67 
64,35 
76,60 
92,41 
85,68 
2009 
83,65 
115,74 
100,41 
97,93 
68,42 
70,84 
66,96 
63,28 
82,43 
83,54 
90,14 
131,81 
2010 
140,76 
149,23 
167,29 
113,49 
89,93 
82,40 
74,68 
69,07 
62,69 
77,46 
81,22 
95,41 
2011 
103,65 
111,44 
186,82 
117,60 
88,42 
85,40 
73,67 
70,22 
62,98 
73,69 
75,65 
64,97 
2012 
103,94 
94,01 
89,14 
82,28 
85,22 
80,23 
65,16 
56,91 
60,83 
63,09 
83,05 
77,51 
2013 
97,12 
117,70 
113,07 
93,59 
71,29 
73,35 
68,60 
59,57 
56,52 
64,42 
68,82 
80,64 
2014 
66,09 
72,66 
91,93 
82,51 
64,26 
60,48 
62,25 
54,44 
58,47 
54,05 
73,44 
125,63 
2015 
76,33 
95,43 
100,28 
89,97 
83,45 
71,52 
67,54 
57,10 
56,92 
54,14 
79,58 
106,66 
2016 
119,40 
103,35 
99,90 
74,25 
80,67 
74,24 
62,57 
63,72 
68,24 
69,09 
77,82 
81,53
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Grande                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1972  112,04  115,26  119,00  98,90  81,20  46,43  49,57  50,96  51,75  62,00  81,04  77,59
1973  72,19  82,71  73,72  81,65  66,16  56,91  54,43  50,65  49,42  65,30  75,04  72,54
1974  85,34  79,13  126,42  108,95  82,90  72,95  63,04  59,66  59,23  66,16  59,95  97,00
1975  96,19  86,30  91,46  87,70  68,83  59,33  61,50  56,53  53,84  62,47  87,21  86,19
1976  87,22  122,62  121,63  88,63  82,42  74,99  65,34  64,44  68,02  76,26  82,97  96,93
1977  126,73  123,78  96,23  91,03  79,08  82,09  65,91  60,46  74,55  68,61  94,27  103,16
1978  145,48  92,36  115,66  87,10  90,90  81,07  70,55  62,81  71,58  68,01  88,21  98,37
1979  157,71  114,23  103,22  84,79  78,09  69,33  70,90  63,97  83,67  68,44  76,68  108,85
1980  125,93  123,12  99,43  94,14  77,50  72,58  67,98  62,34  68,36  66,28  76,12  108,22
1981  99,78  88,46  104,34  77,24  70,45  71,86  62,92  61,15  58,41  65,32  84,61  97,12
1982  111,96  97,09  162,50  104,60  86,48  81,46  72,60  71,47  71,34  81,10  85,93  122,30
1983  157,62  128,41  120,81  107,03  87,83  82,30  76,66  67,81  71,51  81,07  88,85  117,52
1984  135,93  105,45  108,65  115,12  108,76  80,24  73,24  85,12  78,17  71,47  83,99  106,93
1985  122,47  123,86  166,50  109,12  90,45  81,31  77,62  70,65  68,74  69,58  71,18  67,80
1986  102,25  107,51  124,38  86,28  84,27  71,94  65,22  72,54  66,05  62,87  60,75  92,40
1987  116,32  139,54  124,20  100,00  88,25  75,52  67,48  64,75  67,44  80,16  84,59  96,34
1988  106,76  133,87  173,29  141,66  102,56  90,48  82,35  76,59  70,79  77,65  86,48  100,58
1989  127,12  157,10  151,25  122,59  103,22  92,47  87,89  83,50  80,40  75,73  105,62  142,68
1990  118,83  99,51  95,39  88,98  87,92  73,50  71,57  66,80  76,04  94,64  88,87  93,10
1991  117,18  130,11  133,90  111,34  85,23  78,04  72,89  68,63  68,14  86,76  69,71  78,35
1992  119,62  113,73  114,43  104,70  87,43  72,26  67,17  63,84  86,22  80,51  91,69  108,71
1993  97,93  124,78  112,17  108,04  87,67  83,72  71,27  69,12  74,50  80,13  75,48  111,23
1994  130,58  110,42  117,51  103,92  83,93  77,94  73,32  65,29  60,75  63,91  74,88  85,35
1995  82,52  140,62  124,00  106,50  88,76  79,30  71,85  60,25  62,78  70,78  71,74  80,41
1996  104,96  116,24  154,62  101,58  89,08  76,28  72,80  68,26  74,39  66,06  107,01  110,75
1997  138,50  105,58  91,29  90,80  85,72  100,69  73,66  66,49  68,02  75,28  102,61  122,64
1998  96,64  141,92  136,40  127,82  98,37  90,94  78,02  81,17  75,72  88,41  87,23  107,67
1999  140,48  113,23  124,00  95,09  81,71  76,92  71,34  65,31  67,36  63,42  79,92  79,64
2000  103,28  117,98  147,41  98,45  85,55  74,95  72,80  72,18  84,34  70,09  79,12  103,90
2001  97,14  107,49  107,02  90,06  86,31  76,59  68,69  62,93  67,81  69,26  83,27  114,56
2002  119,95  151,37  132,12  93,22  90,63  77,05  81,40  71,75  75,72  67,98  77,81  80,99
2003  110,44  106,70  106,54  104,96  78,21  72,68  66,29  63,84  60,25  71,44  77,62  91,69
2004  102,75  99,06  84,20  89,35  84,44  74,37  66,85  59,76  54,79  77,74  97,23  90,19
2005  134,59  94,15  98,74  82,63  77,74  71,13  64,55  59,42  60,65  62,31  76,84  119,11
2006  100,89  130,16  128,93  118,20  90,65  78,64  73,71  66,73  67,39  87,24  98,80  94,83
2007  151,37  128,54  118,86  91,69  93,49  78,56  73,30  66,62  60,87  69,19  76,79  87,71
2008  129,25  143,82  143,93  124,36  102,34  88,24  77,22  69,67  64,35  76,60  92,41  85,68
2009  83,65  115,74  100,41  97,93  68,42  70,84  66,96  63,28  82,43  83,54  90,14  131,81
2010  140,76  149,23  167,29  113,49  89,93  82,40  74,68  69,07  62,69  77,46  81,22  95,41
2011  103,65  111,44  186,82  117,60  88,42  85,40  73,67  70,22  62,98  73,69  75,65  64,97
2012  103,94  94,01  89,14  82,28  85,22  80,23  65,16  56,91  60,83  63,09  83,05  77,51
2013  97,12  117,70  113,07  93,59  71,29  73,35  68,60  59,57  56,52  64,42  68,82  80,64
2014  66,09  72,66  91,93  82,51  64,26  60,48  62,25  54,44  58,47  54,05  73,44  125,63
2015  76,33  95,43  100,28  89,97  83,45  71,52  67,54  57,10  56,92  54,14  79,58  106,66
2016  119,40  103,35  99,90  74,25  80,67  74,24  62,57  63,72  68,24  69,09  77,82  81,53

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Grande 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2017 
127,88 
113,70 
107,96 
85,00 
79,19 
68,47 
62,22 
60,87 
52,84 
58,34 
77,23 
104,18 
2018 
99,67 
108,07 
99,98 
100,13 
79,24 
71,99 
67,58 
64,85 
69,07 
89,46 
127,44 
94,52 
2019 
99,76 
110,29 
113,28 
108,90 
89,36 
66,46 
63,89 
63,07 
58,23 
64,33 
71,36 
104,15 
2020 
85,67 
145,89 
106,95 
82,45 
72,42 
65,50 
60,35 
65,35 
66,93 
71,71 
83,09 
98,04
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Grande                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2017  127,88  113,70  107,96  85,00  79,19  68,47  62,22  60,87  52,84  58,34  77,23  104,18
2018  99,67  108,07  99,98  100,13  79,24  71,99  67,58  64,85  69,07  89,46  127,44  94,52
2019  99,76  110,29  113,28  108,90  89,36  66,46  63,89  63,07  58,23  64,33  71,36  104,15
2020  85,67  145,89  106,95  82,45  72,42  65,50  60,35  65,35  66,93  71,71  83,09  98,04