AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 
DESPACHO Nº 1.180, DE 3 DE MAIO DE 2022 
 
 
Texto Original 
 
O SUPERINTENDENTE DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DE TRANSMISSÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso das atribuições delegadas 
pela Portaria ANEEL nº 3.926, de 29 de março de 2016, alterada pela Portaria ANEEL nº 6.619, de 15 de 
dezembro de 2020, e considerando o que consta do Processo nº 48500.004325/2022-71, decide alterar a 
pedido do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS as informações de 23 reforços de pequeno porte, 
conforme indicado no Anexo deste Despacho. 
 
 
 
 
IVO SECHI NAZARENO

Anexo 
 
Resolução Autorizativa nº 7.761/2019 
 
Alterar a Coluna “Descrição do reforço” dos seguintes reforços do Anexo da Resolução Autorizativa nº 
7.761, de 09 de abril de 2019, conforme instruções da tabela a seguir: 
 
SGPMR 
Instalação 
Onde está escrito 
Passa a ser escrito 
13781/2016 
SE NOVA STA RITA 
Substituição de 1 Disjuntor 
do 
vão 
LT 
Cidade 
Industrial C1 (DJ 10). 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: Corrente de 
curto-circuito ≥ 50 kA. 
Substituição de 1 Disjuntor 
do 
vão 
LT 
Cidade 
Industrial C1 (DJ 10). 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: Corrente de 
curto-circuito de 63 kA. 
13782/2016 
SE NOVA STA RITA 
Substituição de 1 Disjuntor 
do 
vão 
LT 
Cidade 
Industrial C2 (DJ 11). 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: Corrente de 
curto-circuito ≥ 50 kA. 
Substituição de 1 Disjuntor 
do 
vão 
LT 
Cidade 
Industrial C2 (DJ 11). 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: Corrente de 
curto-circuito de 63 kA. 
13783/2016 
SE NOVA STA RITA 
Substituição de 1 Disjuntor 
do 
vão 
LT 
Cidade 
Industrial C3 (DJ 12). 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: Corrente de 
curto-circuito ≥ 50 kA. 
Substituição de 1 Disjuntor 
do 
vão 
LT 
Cidade 
Industrial C3 (DJ 12). 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: Corrente de 
curto-circuito de 63 kA. 
13786/2016 
SE NOVA STA RITA 
Substituição de 1 Disjuntor 
do vão LT Itaúba (DJ 
4).Capacidade 
do 
novo 
equipamento: Corrente de 
curto-circuito ≥ 50 kA. 
Substituição de 1 Disjuntor 
do vão LT Itaúba (DJ 4). 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: Corrente de 
curto-circuito de 63 kA. 
13784/2016 
SE NOVA STA RITA 
Substituição de 1 Disjuntor 
do vão LT Lajeado 2 (DJ 
3). Capacidade do novo 
equipamento: Corrente de 
curto-circuito ≥ 50 kA. 
Substituição de 1 Disjuntor 
do vão LT Lajeado 2 (DJ 
3). Capacidade do novo 
equipamento: Corrente de 
curto-circuito de 63 kA. 
13785/2016 
SE NOVA STA RITA 
Substituição de 1 Disjuntor 
do 
vão 
LT 
Polo 
Petroquimico 
(DJ 
5). 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: Corrente de 
curto-circuito ≥ 50 kA. 
Substituição de 1 Disjuntor 
do 
vão 
LT 
Polo 
Petroquimico 
(DJ 
5). 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: Corrente de 
curto-circuito de 63 kA. 
567/2016 
SE NOVA STA RITA 
Substituição 
de 
3 
Disjuntores do vão Amarre 
ou 
Tie 
(DJ812). 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: corrente de 
curto-circuito de 50 kA. 
Substituição 
de 
3 
Disjuntores do vão Amarre 
ou 
Tie 
(DJ812). 
Capacidade 
do 
novo 
equipamento: corrente de 
curto-circuito de 63 kA. 
534/2016 
SE NOVA STA RITA 
Substituição 
de 
3 
Transformadores 
de 
Corrente do vão Amarre ou 
Tie (DJ812). Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
corrente de curto-circuito 
de 50 kA 
Substituição 
de 
3 
Transformadores 
de 
Corrente do vão Amarre ou 
Tie (DJ812). Capacidade 
do 
novo 
equipamento: 
corrente de curto-circuito 
de 63 kA.
  SGPMR      Instalação      Onde está escrito      Passa a ser escrito  
13781/2016      SE NOVA STA RITA      Substituição de 1 Disjuntor
do vão LT Cidade
Industrial C1 (DJ 10).
Capacidade do novo
equipamento: Corrente de
curto-circuito ≥ 50 kA.      Substituição de 1 Disjuntor
do vão LT Cidade
Industrial C1 (DJ 10).
Capacidade do novo
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 63 kA.    
13782/2016      SE NOVA STA RITA      Substituição de 1 Disjuntor
do vão LT Cidade
Industrial C2 (DJ 11).
Capacidade do novo
equipamento: Corrente de
curto-circuito ≥ 50 kA.      Substituição de 1 Disjuntor
do vão LT Cidade
Industrial C2 (DJ 11).
Capacidade do novo
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 63 kA.    
13783/2016      SE NOVA STA RITA      Substituição de 1 Disjuntor
do vão LT Cidade
Industrial C3 (DJ 12).
Capacidade do novo
equipamento: Corrente de
curto-circuito ≥ 50 kA.      Substituição de 1 Disjuntor
do vão LT Cidade
Industrial C3 (DJ 12).
Capacidade do novo
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 63 kA.    
13786/2016      SE NOVA STA RITA      Substituição de 1 Disjuntor
do vão LT Itaúba (DJ
4).Capacidade do novo
equipamento: Corrente de
curto-circuito ≥ 50 kA.      Substituição de 1 Disjuntor
do vão LT Itaúba (DJ 4).
Capacidade do novo
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 63 kA.    
13784/2016      SE NOVA STA RITA      Substituição de 1 Disjuntor
do vão LT Lajeado 2 (DJ
3). Capacidade do novo
equipamento: Corrente de
curto-circuito ≥ 50 kA.      Substituição de 1 Disjuntor
do vão LT Lajeado 2 (DJ
3). Capacidade do novo
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 63 kA.    
13785/2016      SE NOVA STA RITA      Substituição de 1 Disjuntor
do vão LT Polo
Petroquimico (DJ 5).
Capacidade do novo
equipamento: Corrente de
curto-circuito ≥ 50 kA.      Substituição de 1 Disjuntor
do vão LT Polo
Petroquimico (DJ 5).
Capacidade do novo
equipamento: Corrente de
curto-circuito de 63 kA.    
567/2016      SE NOVA STA RITA      Substituição de 3
Disjuntores do vão Amarre
ou Tie (DJ812).
Capacidade do novo
equipamento: corrente de
curto-circuito de 50 kA.      Substituição de 3
Disjuntores do vão Amarre
ou Tie (DJ812).
Capacidade do novo
equipamento: corrente de
curto-circuito de 63 kA.    
534/2016      SE NOVA STA RITA      Substituição de 3
Transformadores de
Corrente do vão Amarre ou
Tie (DJ812). Capacidade
do novo equipamento:
corrente de curto-circuito
de 50 kA      Substituição de 3
Transformadores de
Corrente do vão Amarre ou
Tie (DJ812). Capacidade
do novo equipamento:
corrente de curto-circuito
de 63 kA.    

Despacho nº 1.423/2021 
 
Alterar o escopo indicado na Coluna “Data de Necessidade (*)” do Anexo do Despacho nº 1.423, de 24 de 
maio de 2021, conforme indicado na tabela abaixo: 
 
SGPMR 
Instalação 
Onde está escrito 
Passa a ser escrito 
002273/2019 
USI ITUMBIARA 
dez/24 
Imediata 
002276/2019 
USI ITUMBIARA 
dez/24 
Imediata 
002009/2019 
SE POCOS CALDAS 
dez/24 
Imediata 
002011/2019 
SE POCOS CALDAS 
dez/24 
Imediata 
002076/2019 
SE TIJUCO PRETO 
dez/24 
Imediata 
 
Despacho nº 3.755/2021 
 
Alterar o escopo indicado na Coluna “Descrição do Reforço” do Anexo do Despacho nº 3.755, de 24 de 
novembro de 2021, conforme indicado na tabela abaixo: 
 
SGPMR 
Instalação 
Onde está escrito 
Passa a ser escrito 
0009783/2021 
SE OLINDINA 
Remanejamento do banco de 
reatores de linha fixo 500 kV 3 x 
150 Mvar (05E2) da LT 500 kV 
Paulo Afonso IV – Olindina C1, 
do terminal da SE Olindina para 
o barramento de 500 kV da SE 
Olindina, incluindo um módulo 
de conexão com disjuntor para 
torná-lo banco de reatores de 
barra manobrável. Associado à 
entrada em operação das CGEs 
Canudos I e II (CUST e CCT 
assinados), 
por 
meio 
do 
seccionamento da LT 500 kV 
Paulo Afonso IV – Olindina 
05S5 na SE Jeremoabo. 
Remanejamento do Banco de 
Reatores 
05E2, 
atualmente 
associado à LT 500 kV P. 
AFONSO IV /OLINDINA C-1 
BA, da entrada de linha 05S5 da 
SE Olindina para o barramento 
de 500 kV da SE Olindina. 
 
Despacho nº 4.022/2021 
 
Alterar o escopo indicado na Coluna “Descrição do Reforço” do Anexo do Despacho nº 4.022, de 15 de 
dezembro de 2021, conforme indicado na tabela abaixo: 
 
Concessionária 
Instalação 
Onde está escrito 
Passa a ser escrito 
CGT Eletrosul 
SE Siderópolis e SE 
Farroupilha 
Transferência do transformador 
TF2 230/69 kV de 88 MVA 
fabricado em 2006 da SE 
Siderópolis 
para 
a 
SE 
Farroupilha 
Transferência do transformador 
TF2 230/69 kV de 88 MVA 
(fabricado em 2006) da SE 
Siderópolis 
para 
a 
SE 
Farroupilha e; Substituição do 
transformador trifásico - TF1 - 
230/69 kV - 88 MVA da SE 
Farroupilha, pelo TF2 230/69 
kV - 88 MVA proveniente da SE 
Siderópolis.
  SGPMR      Instalação      Onde está escrito      Passa a ser escrito  
  002273/2019      USI ITUMBIARA    dez/24      Imediata    
  002276/2019      USI ITUMBIARA    dez/24      Imediata    
  002009/2019      SE POCOS CALDAS    dez/24      Imediata    
  002011/2019      SE POCOS CALDAS    dez/24      Imediata    
  002076/2019      SE TIJUCO PRETO    dez/24      Imediata    
  SGPMR      Instalação      Onde está escrito      Passa a ser escrito  
0009783/2021      SE OLINDINA      Remanejamento do banco de
reatores de linha fixo 500 kV 3 x
150 Mvar (05E2) da LT 500 kV
Paulo Afonso IV – Olindina C1,
do terminal da SE Olindina para
o barramento de 500 kV da SE
Olindina, incluindo um módulo
de conexão com disjuntor para
torná-lo banco de reatores de
barra manobrável. Associado à
entrada em operação das CGEs
Canudos I e II (CUST e CCT
assinados), por meio do
seccionamento da LT 500 kV
Paulo Afonso IV – Olindina
05S5 na SE Jeremoabo.      Remanejamento do Banco de
Reatores 05E2, atualmente
associado à LT 500 kV P.
AFONSO IV /OLINDINA C-1
BA, da entrada de linha 05S5 da
SE Olindina para o barramento
de 500 kV da SE Olindina.    
  Concessionária      Instalação      Onde está escrito      Passa a ser escrito  
CGT Eletrosul      SE Siderópolis e SE
Farroupilha      Transferência do transformador
TF2 230/69 kV de 88 MVA
fabricado em 2006 da SE
Siderópolis para a SE
Farroupilha      Transferência do transformador
TF2 230/69 kV de 88 MVA
(fabricado em 2006) da SE
Siderópolis para a SE
Farroupilha e; Substituição do
transformador trifásico - TF1 -
230/69 kV - 88 MVA da SE
Farroupilha, pelo TF2 230/69
kV - 88 MVA proveniente da SE
Siderópolis.    
SE Siderópolis e SE
Farroupilha

Despacho nº 4.034/2021 
 
Alterar o escopo indicado na Coluna “Data de Necessidade (*)” do Anexo do Despacho nº 4.034, de 17 de 
dezembro de 2021, conforme indicado na tabela abaixo: 
 
SGPMR 
Instalação 
Onde está escrito 
Passa a ser escrito 
0003115/2020 
JARDIM 
31/12/2023 
Imediata 
0002706/2020 
JARDIM 
31/12/2023 
Imediata 
0003056/2020 
JARDIM 
31/12/2023 
Imediata 
0003108/2020 
JARDIM 
31/12/2023 
Imediata 
 
Alterar o escopo indicado na Coluna “Descrição do reforço” do Anexo do Despacho nº 4.034, de 17 de 
dezembro de 2021, conforme indicado na tabela abaixo: 
 
SGPMR 
Instalação 
Onde está escrito 
Passa a ser escrito 
0000675/2021 
MUSSURE II 
Substituição de 1 Disjuntor do 
vão 
LT 
Cristo 
(DJ12J2). 
Capacidade 
nominal 
de 
curtocircuito 
do 
novo 
equipamento (kA): no mínimo 
31,5 kA. 
Substituição de 1 (um) Disjuntor 
69 kV associado ao vão LT 
Cristo (DJ12J2), base e estrutura 
de suporte, posição operacional 
12J2 da SE MUSSURE II, por 
outro com capacidade nominal 
de curto-circuito mínima de 31,5 
kA. 
0000623/2021 
MUSSURE II 
Substituição de 1 Disjuntor do 
vão LT Ilha do Bispo (DJ12J7). 
Capacidade 
nominal 
de 
curtocircuito 
do 
novo 
equipamento (kA): no mínimo 
31,5 kA. 
Substituição de 1 (um) Disjuntor 
69 kV associado ao vão LT Ilha 
do Bispo (DJ12J7), base e 
estrutura de suporte, posição 
operacional 
12J7 
da 
SE 
MUSSURE II, por outro com 
capacidade nominal de curto-
circuito mínima de 31,5 kA. 
0000687/2021 
MUSSURE II 
Substituição de 1 Disjuntor do 
vão 
Amarre 
(DJ12D1). 
Capacidade 
nominal 
de 
curtocircuito 
do 
novo 
equipamento (kA): no mínimo 
31,5 kA. 
Substituição de 1 (um) Disjuntor 
69 kV associado ao vão Amarre 
(DJ12D1), base e estrutura de 
suporte, posição operacional 
12D1 (um) da SE MUSSURE II, 
por 
outro 
com 
capacidade 
nominal 
de 
curto-circuito 
mínima de 31,5 kA. 
0000603/2021 
MUSSURE II 
Substituição de 1 Disjuntor do 
vão TR - 02T5 69/13,8 kV 
(DJ12T5). Capacidade nominal 
de 
curtocircuito 
do 
novo 
equipamento (kA): no mínimo 
31,5 kA. 
Substituição de 1 (um) Disjuntor 
69 kV associado ao TR - 02T5 
69/13,8 kV (DJ12T5), base e 
estrutura de suporte, posição 
operacional 
12T5 
da 
SE 
MUSSURE II, por outro com 
capacidade nominal de curto-
circuito mínima de 31,5 kA.
  SGPMR      Instalação      Onde está escrito      Passa a ser escrito  
  0003115/2020      JARDIM    31/12/2023      Imediata    
  0002706/2020      JARDIM    31/12/2023      Imediata    
  0003056/2020      JARDIM    31/12/2023      Imediata    
  0003108/2020      JARDIM    31/12/2023      Imediata    
  SGPMR      Instalação      Onde está escrito      Passa a ser escrito  
0000675/2021      MUSSURE II      Substituição de 1 Disjuntor do
vão LT Cristo (DJ12J2).
Capacidade nominal de
curtocircuito do novo
equipamento (kA): no mínimo
31,5 kA.      Substituição de 1 (um) Disjuntor
69 kV associado ao vão LT
Cristo (DJ12J2), base e estrutura
de suporte, posição operacional
12J2 da SE MUSSURE II, por
outro com capacidade nominal
de curto-circuito mínima de 31,5
kA.    
0000623/2021      MUSSURE II      Substituição de 1 Disjuntor do
vão LT Ilha do Bispo (DJ12J7).
Capacidade nominal de
curtocircuito do novo
equipamento (kA): no mínimo
31,5 kA.      Substituição de 1 (um) Disjuntor
69 kV associado ao vão LT Ilha
do Bispo (DJ12J7), base e
estrutura de suporte, posição
operacional 12J7 da SE
MUSSURE II, por outro com
capacidade nominal de curto-
circuito mínima de 31,5 kA.    
0000687/2021      MUSSURE II      Substituição de 1 Disjuntor do
vão Amarre (DJ12D1).
Capacidade nominal de
curtocircuito do novo
equipamento (kA): no mínimo
31,5 kA.      Substituição de 1 (um) Disjuntor
69 kV associado ao vão Amarre
(DJ12D1), base e estrutura de
suporte, posição operacional
12D1 (um) da SE MUSSURE II,
por outro com capacidade
nominal de curto-circuito
mínima de 31,5 kA.    
0000603/2021      MUSSURE II      Substituição de 1 Disjuntor do
vão TR - 02T5 69/13,8 kV
(DJ12T5). Capacidade nominal
de curtocircuito do novo
equipamento (kA): no mínimo
31,5 kA.      Substituição de 1 (um) Disjuntor
69 kV associado ao TR - 02T5
69/13,8 kV (DJ12T5), base e
estrutura de suporte, posição
operacional 12T5 da SE
MUSSURE II, por outro com
capacidade nominal de curto-
circuito mínima de 31,5 kA.