* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
\SCG\NT\121\NT_028RO1701 
48524.000541/2022-00 
NOTA TÉCNICA Nº 35/2022-SCG/ANEEL 
Em 17 de janeiro de 2022. 
 
 
 
 
 
Processo: 48500.004580/2021-32. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena 
Central Hidrelétrica Tres, com 13.000 kW de Potência 
Instalada, com Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI – PCH) conferido à Vertente 
Engenharia Ltda.. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) Tres, com 13.000 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos 
de Geração (CEG) PCH.PH.RS.054826-0.01, com Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI – 
PCH) conferido à Vertente Engenharia Ltda.. (Vertente ou Interessada), por meio do Despacho nº 3.042, 
de 29 de setembro de 2021, localizada no rio Forquilha, sub-bacia 72, na bacia hidrográfica do Rio Uruguai, 
cuja casa de força localiza-se no município de Paim Filho, estado de Rio Grande do Sul. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
O Despacho n° 2.403, de 10 de agosto de 2021, aprova os Estudos de Inventário Hidrelétrico 
do rio Forquilha, no qual foram identificados 1 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Tres. 
 
3. 
O Despacho nº 3.042, de 29 de setembro de 2021, confere o DRI-PCH à Vertente, com o 
objetivo de desenvolver os estudos de projeto básico da PCH Tres. 
 
4. 
Em 15 de outubro de 2021, a Interessada protocolou o Sumário Executivo e o Projeto Básico 
referente ao empreendimento1. 
 
 
 
1 Documento SIC nº 48513.028529/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 35/2022-SCG/ANEEL, de 17/01/2022. 
 
III – DA ANÁLISE 
5. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020: 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais 
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
6. 
A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico. 
 
 
Figura 1: Arranjo geral da PCH Tres 
 
7. 
O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa 
de Força e do Reservatório da PCH Três: 
 
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF2 
Barramento 
27°40'35" S 
51°44'6" W 
Paim Filho/RS 
Casa de Força 
27°40'9" S 
Paim Filho/RS 
 
2 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento.
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF2
Barramento  27°40'35" S
51°44'6" W  Paim Filho/RS
Casa de Força  27°40'9" S  Paim Filho/RS

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 35/2022-SCG/ANEEL, de 17/01/2022. 
 
51°44'52" W 
Limite máximo do Reservatório 
27°40'44" S 
51°44'10" W 
Paim Filho/RS 
 
8. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
9. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 3.042, de 2.021. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Tres 
PCH Tres 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
27°40'35" S 
51°44'6" W 
27°40'35" S 
51°44'6" W 
NA Montante (m) 
557,30 
555,35 
NA Jusante (m) 
533,15 
533,15 
Queda Bruta (m) 
24,15 
22,20 
Área do Reservatório (km²) 
0,08 
0,08 
Potência (kW) 
13.000,00 
13.000 
Energia Média (kWméd) 
7.110,00 
7.110,00 
Vazão QMLT3 (m³/s) 
56,39 
56,39 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Forquilha 
ESTADO: 
RS 
SUB-BACIA: 
72 
DESPACHO: 
2.403 
DATA: 
10/08/2021 
AUTOR: 
Vertente Engenharia Ltda. 
POTÊNCIA: 
13,00 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
1 (um) 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
0 
0°0'0" 0 
0°0'0" W 
0,00 
0,00 
0 
Não existe 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Usina Forquilha (PCH 
Forquilha I) 
27°40'6" S 
51°45'11" W 
533,15 
513,00 
1 
Outorgada 
 
3 Vazão Média de Longo Termo.
  51°44'52" W  
Limite máximo do Reservatório  27°40'44" S
51°44'10" W  Paim Filho/RS
Estudos de Inventário
27°40'35" S
51°44'6" W
557,30
533,15
24,15
0,08
13.000,00
7.110,00
56,39
NOME DO RIO:  Forquilha  ESTADO:    RS      SUB-BACIA:    72
DESPACHO:  2.403  DATA:    10/08/2021          
AUTOR:  Vertente Engenharia Ltda.                
POTÊNCIA:  13,00  EIXOS
IDENTIFICADOS:      1 (um)        
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                  
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)      Potência
(kW)    Condição  
0  0°0'0" 0
0°0'0" W  0,00  0,00      0    Não existe  
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)      Potência
(kW)    Condição  
Usina Forquilha (PCH
Forquilha I)  27°40'6" S
51°45'11" W  533,15  513,00      1    Outorgada  

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 35/2022-SCG/ANEEL, de 17/01/2022. 
 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
10. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Vertente Engenharia Ltda 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Gustavo Antonio Pereira Bastos 
7338232-6 
082340-0-SC 
Responsável Geral do Projeto 
Diogo Amandio Klein 
10614762 
SC-1054460/D 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Mariele Larissa Groxko 
10515140 
PR-110227 
Estudos geotécnicos 
Cláudia d'Avila Bastos 
7871324-1 
088306-4-SC 
Estudos hidrológicos 
Gustavo Antonio Pereira Bastos 
6869491-7 
082340-0-SC 
Estudos energéticos 
Gustavo Antonio Pereira Bastos 
7338232-6 
082340-0-SC 
Estruturas extravasoras 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
- 
Número 
- 
Órgão emissor 
- 
Data de emissão 
- 
Validade 
- 
Vazão remanescente 
- 
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão Emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
11. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico. 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é inferior em 2 metros à que foi apresentada no 
inventário, com a alteração do nível operacional de montante. As diferenças 
apresentadas são inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de 
melhores informações locacionais identificadas na etapa de projeto básico.
Empresa Projetista:  Vertente Engenharia Ltda    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Gustavo Antonio Pereira Bastos  7338232-6  082340-0-SC  Responsável Geral do Projeto
Diogo Amandio Klein  10614762  SC-1054460/D  Estudos cartográficos e
topográficos
Mariele Larissa Groxko  10515140  PR-110227  Estudos geotécnicos
Cláudia d'Avila Bastos  7871324-1  088306-4-SC  Estudos hidrológicos
Gustavo Antonio Pereira Bastos  6869491-7  082340-0-SC  Estudos energéticos
Gustavo Antonio Pereira Bastos  7338232-6  082340-0-SC  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  -
Número  -
Órgão emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão remanescente  -
Tipo de Licença  -
Número  -
Órgão Emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão de usos consuntivos  -
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é inferior em 2 metros à que foi apresentada no
inventário, com a alteração do nível operacional de montante. As diferenças
apresentadas são inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de
melhores informações locacionais identificadas na etapa de projeto básico.

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 35/2022-SCG/ANEEL, de 17/01/2022. 
 
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Tres 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de 
Drenagem da 
PCH (km²): 
2.090,00 
NOME DO RIO DA USINA: 
Forquilha 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
72430000 
Passo do Granzotto 
Forquilha 
1.620,00 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
1.458,00 
TR (anos): 
10.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Creager 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Gravidade/Concreto Ciclópico 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Gustavo Antonio Pereira Bastos 
082340-0-SC 
Nº DA 
ART 
7338232-6 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
72430000 
Passo do Granzotto 
Forquilha 
1.620,00 
 
12. 
 No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 13.000 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,55 são exatamente os mesmos 
que foram estimados nos estudos de inventário, apesar de diminuição da queda bruta 
do empreendimento.  
 
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício 
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 500 kW. 
 
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 6.701,00 kW e 2 geradores de potência 
unitária nominal de 7.222,22 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de
Drenagem da
PCH (km²):  2.090,00  NOME DO RIO DA USINA:    Forquilha  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
72430000  Passo do Granzotto    Forquilha    1.620,00
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
-  -    -    -
-  -    -    -
-  -    -    -
-  -    -    -
-  -    -    -
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    1.458,00    TR (anos):    10.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Creager          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Gravidade/Concreto Ciclópico          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Gustavo Antonio Pereira Bastos
082340-0-SC        Nº DA
ART  7338232-6
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
72430000  Passo do Granzotto    Forquilha    1.620,00    
Estudos Energéticos  A potência de 13.000 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,55 são exatamente os mesmos
que foram estimados nos estudos de inventário, apesar de diminuição da queda bruta
do empreendimento.
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 500 kW.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 6.701,00 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 7.222,22 kVA, com 0,9 de fator de potência.

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 35/2022-SCG/ANEEL, de 17/01/2022. 
 
13. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo 
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação 
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que 
compatíveis com estes. 
 
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH Tres 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
27°40'35" S 
51°44'6" W 
Coordenadas da casa de força 
27°40'9" S 
51°44'52" W 
NA Montante (m) 
555,35 
NA Jusante (m) 
533,15 
Potência Instalada Total (kW) 
13.000 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
7.222,22; 7.222,22 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
6.701,00; 6.701,00 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
10,21; 10,21 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93,0%; 93,0% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,0%; 97,0% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da 
usina (%) 
1,00% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
2,00% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,61 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
22,20 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,23% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
67 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
6,58 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,00 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
14. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido 
o DRS-PCH referente à PCH Tres conforme solicitado por Vertente Engenharia Ltda., bem informar ao 
empreendedor os procedimentos para solicitação da DRDH do empreendimento junto à Secretaria do 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMA/RS. O DRS-PCH também permite que o Interessado 
requeira o Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos competentes. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
15. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020.
PCH Tres  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  27°40'35" S
51°44'6" W
Coordenadas da casa de força  27°40'9" S
51°44'52" W
NA Montante (m)  555,35
NA Jusante (m)  533,15
Potência Instalada Total (kW)  13.000
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  7.222,22; 7.222,22
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW)  6.701,00; 6.701,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  10,21; 10,21
Rendimento nominal por turbina (%)  93,0%; 93,0%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,0%; 97,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
usina (%)  1,00%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  2,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,61
H : Queda bruta nominal (m)
b  22,20
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  0,23%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  67
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  6,58
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,00
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 35/2022-SCG/ANEEL, de 17/01/2022. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
16. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à PCH Tres sob a titularidade de Vertente Engenharia Ltda.. 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
17. 
Emitir o Despacho. 
 
(Assinado digitalmente) 
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO 
Analista Administrativo 
(Assinado digitalmente) 
HENRIQUE PAIVA DE PAULA 
Especialista em Regulação 
 
 
De acordo: 
 
 
(Assinado digitalmente) 
RENATO MARQUES BATISTA 
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Tres 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1957 
34,62 
43,20 
19,59 
42,90 
37,13 
30,45 
38,70 
130,30 
104,37 
71,60 
28,25 
21,55 
1958 
11,38 
32,00 
29,16 
9,50 
8,58 
35,61 
14,32 
48,38 
107,08 
112,89 
144,49 
39,61 
1959 
10,84 
28,00 
45,28 
92,89 
78,83 
41,80 
29,67 
26,06 
59,86 
42,83 
21,42 
16,00 
1960 
21,42 
73,28 
33,16 
72,63 
13,80 
31,09 
40,64 
79,86 
114,30 
48,64 
23,87 
25,03 
1961 
38,19 
15,87 
88,89 
46,06 
28,12 
26,71 
65,54 
18,06 
140,62 
131,59 
36,51 
16,51 
1962 
11,53 
7,42 
4,68 
14,58 
35,61 
27,22 
183,20 
81,54 
37,93 
91,21 
30,19 
48,25 
1963 
86,83 
75,60 
250,28 
130,30 
59,60 
12,77 
21,93 
131,59 
91,86 
152,23 
77,92 
32,12 
1964 
14,06 
123,46 
107,98 
139,33 
22,19 
122,95 
132,88 
130,30 
178,04 
131,59 
25,42 
14,97 
1965 
96,37 
6,52 
4,30 
34,70 
152,23 
18,71 
32,12 
176,75 
172,88 
74,83 
42,32 
45,03 
1966 
58,96 
376,72 
76,12 
95,99 
14,45 
73,54 
78,96 
106,05 
39,48 
96,63 
41,41 
74,96 
1967 
30,83 
34,96 
48,77 
21,55 
31,35 
64,38 
44,25 
92,37 
192,23 
49,41 
29,67 
17,16 
1968 
9,79 
4,31 
16,26 
8,04 
4,41 
5,65 
55,99 
3,84 
37,41 
19,87 
19,48 
15,87 
1969 
42,06 
40,12 
27,74 
23,22 
17,16 
60,51 
36,38 
22,45 
48,51 
20,64 
78,31 
16,26 
1970 
9,26 
13,68 
8,58 
2,92 
22,19 
34,70 
41,80 
33,80 
22,84 
17,55 
3,07 
25,67 
1971 
71,21 
26,71 
19,09 
41,15 
49,80 
68,63 
104,24 
115,34 
38,45 
21,03 
8,11 
6,63 
1972 
10,67 
46,70 
27,61 
40,64 
23,22 
128,63 
93,02 
158,69 
175,46 
61,54 
59,99 
56,25 
1973 
93,53 
54,96 
34,83 
14,71 
73,54 
82,31 
110,69 
139,33 
120,76 
66,57 
51,35 
22,19 
1974 
22,45 
24,64 
26,06 
12,10 
34,06 
72,12 
30,32 
23,61 
33,93 
24,90 
31,22 
22,19 
1975 
15,61 
21,67 
10,67 
8,13 
7,30 
46,32 
22,58 
74,31 
128,37 
82,95 
27,87 
48,90 
1976 
68,76 
31,35 
37,03 
19,09 
36,51 
30,83 
41,15 
101,02 
45,80 
40,25 
74,18 
61,02 
1977 
53,02 
40,64 
32,25 
31,61 
16,13 
62,05 
92,76 
149,65 
42,06 
24,38 
57,54 
33,80 
1978 
19,22 
10,19 
17,03 
4,79 
4,30 
5,61 
17,29 
23,74 
62,57 
32,90 
72,89 
23,48 
1979 
9,43 
8,91 
9,91 
14,06 
55,48 
26,83 
90,95 
80,25 
25,67 
169,01 
73,28 
82,70 
1980 
25,93 
16,26 
12,35 
6,89 
26,96 
15,74 
41,93 
92,37 
80,12 
56,38 
105,53 
99,98 
1981 
29,03 
54,44 
14,84 
27,61 
14,71 
20,13 
14,97 
11,71 
50,44 
37,80 
48,51 
45,80 
1982 
17,80 
22,32 
12,81 
6,55 
6,79 
63,86 
92,89 
65,41 
40,90 
124,50 
149,65 
56,89 
1983 
50,31 
55,22 
96,37 
40,25 
183,20 
113,14 
286,41 
162,56 
74,83 
55,99 
42,83 
15,09 
1984 
19,61 
27,74 
11,66 
20,90 
75,09 
126,05 
134,17 
154,81 
82,83 
105,53 
71,73 
36,90 
1985 
15,09 
57,28 
45,41 
52,77 
78,83 
32,00 
35,09 
63,22 
72,38 
27,22 
14,06 
10,15 
1986 
7,44 
7,83 
9,48 
75,99 
34,19 
44,90 
40,77 
46,44 
76,12 
55,22 
42,32 
27,87 
1987 
26,71 
17,29 
8,81 
96,24 
162,56 
77,02 
109,53 
69,15 
77,41 
106,95 
35,87 
20,77 
1988 
26,19 
44,12 
12,44 
29,54 
75,60 
66,05 
32,51 
16,13 
92,24 
41,54 
24,90 
19,74 
1989 
25,29 
48,12 
30,19 
26,58 
47,61 
9,88 
91,21 
79,34 
225,77 
78,05 
37,16 
15,87 
1990 
66,96 
33,93 
25,16 
70,05 
68,89 
188,36 
72,25 
26,96 
91,86 
136,75 
94,82 
25,16 
1991 
18,06 
25,67 
16,00 
23,74 
14,32 
50,96 
36,77 
50,83 
18,19 
48,12 
38,19 
52,51 
1992 
37,67 
21,80 
21,29 
26,06 
112,63 
106,05 
129,01 
102,56 
121,27 
39,99 
63,09 
38,45 
1993 
31,87 
19,48 
25,80 
22,06 
75,86 
70,05 
221,90 
38,06 
55,22 
79,99 
35,99 
52,90 
1994 
19,35 
95,86 
39,22 
62,05 
100,50 
123,46 
145,78 
39,09 
37,80 
134,17 
88,12 
44,90 
1995 
82,44 
33,29 
21,80 
14,84 
10,04 
28,38 
69,54 
63,86 
47,86 
89,02 
24,90 
14,71 
1996 
65,15 
86,05 
36,90 
23,74 
14,19 
49,41 
82,18 
74,96 
89,92 
46,83 
42,32 
25,93 
1997 
16,26 
64,38 
20,25 
11,93 
11,53 
56,64 
79,73 
131,59 
59,35 
255,44 
192,23 
54,96 
1998 
144,49 
202,55 
101,02 
132,88 
136,75 
59,09 
90,31 
136,75 
135,46 
63,73 
26,19 
16,77 
1999 
11,10 
12,90 
7,68 
41,54 
22,96 
37,80 
103,08 
37,41 
29,80 
71,21 
23,87 
37,41 
2000 
17,42 
14,19 
22,45 
20,90 
38,45 
35,48 
101,02 
43,99 
117,14 
145,78 
41,93 
30,70 
2001 
43,74 
60,25 
31,35 
36,38 
87,21 
77,28 
87,21 
38,19 
81,79 
170,30 
43,09 
35,48
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Tres                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1957  34,62  43,20  19,59  42,90  37,13  30,45  38,70  130,30  104,37  71,60  28,25  21,55
1958  11,38  32,00  29,16  9,50  8,58  35,61  14,32  48,38  107,08  112,89  144,49  39,61
1959  10,84  28,00  45,28  92,89  78,83  41,80  29,67  26,06  59,86  42,83  21,42  16,00
1960  21,42  73,28  33,16  72,63  13,80  31,09  40,64  79,86  114,30  48,64  23,87  25,03
1961  38,19  15,87  88,89  46,06  28,12  26,71  65,54  18,06  140,62  131,59  36,51  16,51
1962  11,53  7,42  4,68  14,58  35,61  27,22  183,20  81,54  37,93  91,21  30,19  48,25
1963  86,83  75,60  250,28  130,30  59,60  12,77  21,93  131,59  91,86  152,23  77,92  32,12
1964  14,06  123,46  107,98  139,33  22,19  122,95  132,88  130,30  178,04  131,59  25,42  14,97
1965  96,37  6,52  4,30  34,70  152,23  18,71  32,12  176,75  172,88  74,83  42,32  45,03
1966  58,96  376,72  76,12  95,99  14,45  73,54  78,96  106,05  39,48  96,63  41,41  74,96
1967  30,83  34,96  48,77  21,55  31,35  64,38  44,25  92,37  192,23  49,41  29,67  17,16
1968  9,79  4,31  16,26  8,04  4,41  5,65  55,99  3,84  37,41  19,87  19,48  15,87
1969  42,06  40,12  27,74  23,22  17,16  60,51  36,38  22,45  48,51  20,64  78,31  16,26
1970  9,26  13,68  8,58  2,92  22,19  34,70  41,80  33,80  22,84  17,55  3,07  25,67
1971  71,21  26,71  19,09  41,15  49,80  68,63  104,24  115,34  38,45  21,03  8,11  6,63
1972  10,67  46,70  27,61  40,64  23,22  128,63  93,02  158,69  175,46  61,54  59,99  56,25
1973  93,53  54,96  34,83  14,71  73,54  82,31  110,69  139,33  120,76  66,57  51,35  22,19
1974  22,45  24,64  26,06  12,10  34,06  72,12  30,32  23,61  33,93  24,90  31,22  22,19
1975  15,61  21,67  10,67  8,13  7,30  46,32  22,58  74,31  128,37  82,95  27,87  48,90
1976  68,76  31,35  37,03  19,09  36,51  30,83  41,15  101,02  45,80  40,25  74,18  61,02
1977  53,02  40,64  32,25  31,61  16,13  62,05  92,76  149,65  42,06  24,38  57,54  33,80
1978  19,22  10,19  17,03  4,79  4,30  5,61  17,29  23,74  62,57  32,90  72,89  23,48
1979  9,43  8,91  9,91  14,06  55,48  26,83  90,95  80,25  25,67  169,01  73,28  82,70
1980  25,93  16,26  12,35  6,89  26,96  15,74  41,93  92,37  80,12  56,38  105,53  99,98
1981  29,03  54,44  14,84  27,61  14,71  20,13  14,97  11,71  50,44  37,80  48,51  45,80
1982  17,80  22,32  12,81  6,55  6,79  63,86  92,89  65,41  40,90  124,50  149,65  56,89
1983  50,31  55,22  96,37  40,25  183,20  113,14  286,41  162,56  74,83  55,99  42,83  15,09
1984  19,61  27,74  11,66  20,90  75,09  126,05  134,17  154,81  82,83  105,53  71,73  36,90
1985  15,09  57,28  45,41  52,77  78,83  32,00  35,09  63,22  72,38  27,22  14,06  10,15
1986  7,44  7,83  9,48  75,99  34,19  44,90  40,77  46,44  76,12  55,22  42,32  27,87
1987  26,71  17,29  8,81  96,24  162,56  77,02  109,53  69,15  77,41  106,95  35,87  20,77
1988  26,19  44,12  12,44  29,54  75,60  66,05  32,51  16,13  92,24  41,54  24,90  19,74
1989  25,29  48,12  30,19  26,58  47,61  9,88  91,21  79,34  225,77  78,05  37,16  15,87
1990  66,96  33,93  25,16  70,05  68,89  188,36  72,25  26,96  91,86  136,75  94,82  25,16
1991  18,06  25,67  16,00  23,74  14,32  50,96  36,77  50,83  18,19  48,12  38,19  52,51
1992  37,67  21,80  21,29  26,06  112,63  106,05  129,01  102,56  121,27  39,99  63,09  38,45
1993  31,87  19,48  25,80  22,06  75,86  70,05  221,90  38,06  55,22  79,99  35,99  52,90
1994  19,35  95,86  39,22  62,05  100,50  123,46  145,78  39,09  37,80  134,17  88,12  44,90
1995  82,44  33,29  21,80  14,84  10,04  28,38  69,54  63,86  47,86  89,02  24,90  14,71
1996  65,15  86,05  36,90  23,74  14,19  49,41  82,18  74,96  89,92  46,83  42,32  25,93
1997  16,26  64,38  20,25  11,93  11,53  56,64  79,73  131,59  59,35  255,44  192,23  54,96
1998  144,49  202,55  101,02  132,88  136,75  59,09  90,31  136,75  135,46  63,73  26,19  16,77
1999  11,10  12,90  7,68  41,54  22,96  37,80  103,08  37,41  29,80  71,21  23,87  37,41
2000  17,42  14,19  22,45  20,90  38,45  35,48  101,02  43,99  117,14  145,78  41,93  30,70
2001  43,74  60,25  31,35  36,38  87,21  77,28  87,21  38,19  81,79  170,30  43,09  35,48

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Tres 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2002 
18,96 
15,35 
15,48 
10,63 
36,64 
125,27 
73,28 
94,18 
101,66 
129,01 
87,60 
101,79 
2003 
79,34 
67,73 
38,19 
20,77 
49,54 
42,06 
38,96 
10,81 
13,16 
29,29 
30,83 
98,31 
2004 
39,09 
19,09 
10,31 
13,68 
31,09 
24,00 
40,77 
19,35 
79,73 
93,79 
56,77 
20,38 
2005 
14,84 
7,81 
9,90 
67,09 
127,08 
134,17 
73,54 
46,32 
117,53 
167,72 
47,09 
21,16 
2006 
22,06 
29,80 
43,48 
20,00 
12,81 
21,80 
50,31 
43,09 
36,64 
17,80 
69,41 
50,44 
2007 
29,93 
58,83 
58,70 
37,16 
124,24 
41,54 
135,46 
43,22 
70,05 
70,18 
77,28 
32,25 
2008 
26,32 
11,95 
9,69 
20,00 
37,80 
143,20 
34,19 
52,90 
36,12 
115,72 
126,17 
28,00 
2009 
16,38 
12,00 
9,31 
2,93 
3,87 
4,63 
74,18 
130,30 
202,55 
109,53 
69,92 
57,67 
2010 
94,31 
79,21 
25,67 
83,47 
95,60 
89,41 
93,28 
53,80 
81,54 
40,64 
22,45 
51,60 
2011 
35,74 
69,92 
56,64 
63,73 
53,54 
96,76 
183,20 
147,07 
90,18 
51,60 
29,54 
16,00 
2012 
20,64 
9,99 
8,81 
13,03 
16,13 
34,96 
81,79 
31,74 
47,61 
68,12 
12,86 
16,38 
2013 
34,70 
20,13 
46,06 
25,16 
12,89 
69,92 
55,09 
153,52 
114,05 
99,34 
49,41 
31,74 
2014 
42,96 
20,25 
75,73 
55,09 
110,95 
209,00 
107,60 
58,96 
91,60 
101,79 
54,06 
43,48 
2015 
86,48 
83,44 
28,25 
43,10 
28,27 
84,00 
151,03 
42,42 
85,08 
168,89 
105,24 
123,42 
2016 
36,52 
108,41 
54,10 
65,85 
53,59 
24,07 
78,55 
55,00 
41,37 
116,18 
47,50 
22,84 
2017 
40,35 
27,50 
16,23 
40,48 
133,93 
185,15 
24,81 
33,15 
18,45 
62,64 
43,80 
21,97 
2018 
37,67 
17,27 
15,04 
19,77 
20,88 
38,08 
52,42 
47,27 
120,53 
77,51 
98,87 
68,80 
2019 
42,14 
21,04 
27,44 
24,95 
91,85 
64,17 
63,76 
18,50 
14,16 
51,04 
80,96 
34,06
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Tres                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2002  18,96  15,35  15,48  10,63  36,64  125,27  73,28  94,18  101,66  129,01  87,60  101,79
2003  79,34  67,73  38,19  20,77  49,54  42,06  38,96  10,81  13,16  29,29  30,83  98,31
2004  39,09  19,09  10,31  13,68  31,09  24,00  40,77  19,35  79,73  93,79  56,77  20,38
2005  14,84  7,81  9,90  67,09  127,08  134,17  73,54  46,32  117,53  167,72  47,09  21,16
2006  22,06  29,80  43,48  20,00  12,81  21,80  50,31  43,09  36,64  17,80  69,41  50,44
2007  29,93  58,83  58,70  37,16  124,24  41,54  135,46  43,22  70,05  70,18  77,28  32,25
2008  26,32  11,95  9,69  20,00  37,80  143,20  34,19  52,90  36,12  115,72  126,17  28,00
2009  16,38  12,00  9,31  2,93  3,87  4,63  74,18  130,30  202,55  109,53  69,92  57,67
2010  94,31  79,21  25,67  83,47  95,60  89,41  93,28  53,80  81,54  40,64  22,45  51,60
2011  35,74  69,92  56,64  63,73  53,54  96,76  183,20  147,07  90,18  51,60  29,54  16,00
2012  20,64  9,99  8,81  13,03  16,13  34,96  81,79  31,74  47,61  68,12  12,86  16,38
2013  34,70  20,13  46,06  25,16  12,89  69,92  55,09  153,52  114,05  99,34  49,41  31,74
2014  42,96  20,25  75,73  55,09  110,95  209,00  107,60  58,96  91,60  101,79  54,06  43,48
2015  86,48  83,44  28,25  43,10  28,27  84,00  151,03  42,42  85,08  168,89  105,24  123,42
2016  36,52  108,41  54,10  65,85  53,59  24,07  78,55  55,00  41,37  116,18  47,50  22,84
2017  40,35  27,50  16,23  40,48  133,93  185,15  24,81  33,15  18,45  62,64  43,80  21,97
2018  37,67  17,27  15,04  19,77  20,88  38,08  52,42  47,27  120,53  77,51  98,87  68,80
2019  42,14  21,04  27,44  24,95  91,85  64,17  63,76  18,50  14,16  51,04  80,96  34,06