A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 844/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 28 de novembro de 2016. 
 
 
Processo nº: 48500.003160/2011-67 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica Capão Comprido, com Registro Ativo e Aceite 
conferidos a FR Incorporadora Ltda., por meio, 
respectivamente, dos Despachos nº 3.180, de 5 de agosto 
de 2011, e nº 3.321, de 23 de outubro de 2012, localizada 
no município de Santa Cruz de Goiás, no estado de Goiás. 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) PCH Capão Comprido, com 16.500 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.GO.037207-2.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos a FR 
Incorporadora Ltda. (FR), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 3.180, de 5 de agosto de 2011, e nº 3.321, 
de 23 de outubro de 2012, localizada no município de Santa Cruz de Goiás, no estado de Goiás. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 06/06/2011, o Despacho n° 2.416 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio do Peixe 
e seu afluente rio dos Bois, onde foram identificados 12 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Capão 
Comprido. 
 
3. 
Em 5 de agosto de 2011, por meio do Despacho nº 3.180 foi conferido o Registro Ativo a FR 
Incorporadora Ltda., o qual foi Aceito em 23 de outubro de 2012 por meio do Despacho nº 3.321. 
 
4. 
Em 31 de outubro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento.  
 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada por FR Incorporadora Ltda. para emissão do Despacho de Registro 
de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH 
Capão Comprido. 
 
6. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado, 
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015: 
 
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o 
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não 
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA, 
                                                          
1 Por meio da correspondência s/n°, Documento nº 48513.026436/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 844/2016–SCG/ANEEL, de 28/11/2016 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas 
do empreendimento. 
 
7. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
8. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 2.416, de 06/06/2011. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Capão Comprido 
PCH Capão Comprido 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
17°27'44,32"S 
48°30'26,34"W 
17°27'44,53"S 
48°30'26,27"W 
NA Montante (m) 
650 
652 
NA Jusante (m) 
625 
626,41 
Queda Bruta (m) 
25 
25,36 
Área do Reservatório (km²) 
3,4 
4,02 
Potência (kW) 
14.000 
16.500 
Energia Média (kWméd) 
8.250 
9.010 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
46,76 
47,84 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
rio do Peixe e seu afluente rio dos 
Bois 
ESTADO: 
GO 
SUB-
BACIA: 
60 
DESPACHO: 
2.416 
DATA: 
06/06/2011 
AUTOR: 
FR Incorporadora Ltda. e Park Way Engenharia Ltda. 
POTÊNCIA: 
73.750 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
12 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Indaiá 
17°21'35,25"S 
48°32'17,33"W 
672 
652,27 
11.400 
PB Aceito 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Foz do Rio do Peixe 
17°27'12,72"S 
48°30'46,1"W 
626 
600,41 
17.000 
PB Aceito 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo.
  PCH Capão Comprido      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do Barramento      17°27'44,32"S
48°30'26,34"W      17°27'44,53"S
48°30'26,27"W    
NA Montante (m)      650      652    
NA Jusante (m)      625      626,41    
Queda Bruta (m)      25      25,36    
Área do Reservatório (km²)      3,4      4,02    
Potência (kW)      14.000      16.500    
Energia Média (kWméd)      8.250      9.010    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT      46,76      47,84    
NOME DO RIO:    rio do Peixe e seu afluente rio dos
Bois          ESTADO:        GO        SUB-
BACIA:      60
DESPACHO:    2.416          DATA:        06/06/2011              
AUTOR:    FR Incorporadora Ltda. e Park Way Engenharia Ltda.                                
POTÊNCIA:    73.750 kW          EIXOS
IDENTIFICADOS:        12              
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                    
Aproveitamento a      Coordenadas da Casa de      NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  Condição  
montante      Força      (m)        (m)        (kW)        
PCH Indaiá    17°21'35,25"S
48°32'17,33"W      672        652,27        11.400      PB Aceito    
Aproveitamento a      Coordenadas do Limite      NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  Condição  
jusante      Máximo do Reservatório      (m)        (m)        (kW)        
PCH Foz do Rio do Peixe    17°27'12,72"S
48°30'46,1"W      626        600,41        17.000      PB Aceito    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 844/2016–SCG/ANEEL, de 28/11/2016 
9. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Prime Projetos e Consultoria Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
DANILO JORGE SANTOS 
0720160038061 
10195/D-DF 
Responsável Geral do Projeto  
PAULO RYAN GOMES 
00047634201206400410 
17867/D-GO 
Estudos cartográficos e topográficos 
EDSON BENJAMIM BARBOSA FILHO 
0720160038071 
506.1115960/D-SP 
Estudos geotécnicos 
RODRIGO GOMES OTSUKI 
0720120047337 
18858/D-DF 
Estudos hidrológicos 
DANILO JORGE SANTOS 
0720160038061 
10195/D-DF 
Estudos energéticos 
LUCIANO JORGE SANTOS 
0720160038082 
10018/D-DF 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentado 
Número 
- 
Órgão emissor 
- 
Data de emissão 
- 
Validade 
- 
Vazão remanescente 
- 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentado 
Número 
- 
Órgão Emissor 
- 
Data de emissão 
- 
Validade 
- 
Vazão de usos consuntivos 
- 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
10. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico. 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Projeto Básico é superior, mas os níveis operacionais não interferem em 
outros aproveitamentos. 
 
 
 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Capão Comprido 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
Empresa Projetista:    Prime Projetos e Consultoria Ltda.      
Responsável Técnico    Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
DANILO JORGE SANTOS    0720160038061  10195/D-DF    Responsável Geral do Projeto
PAULO RYAN GOMES
EDSON BENJAMIM BARBOSA FILHO    00047634201206400410  17867/D-GO    Estudos cartográficos e topográficos
    0720160038071  506.1115960/D-SP    Estudos geotécnicos
RODRIGO GOMES OTSUKI    0720120047337  18858/D-DF    Estudos hidrológicos
DANILO JORGE SANTOS    0720160038061  10195/D-DF    Estudos energéticos
LUCIANO JORGE SANTOS    0720160038082  10018/D-DF    Estruturas extravasoras
Tipo de licença    Não foi apresentado
Número    -
Órgão emissor    -
Data de emissão    -
Validade    -
Vazão remanescente    -
Tipo de Licença    Não foi apresentado
Número    -
Órgão Emissor    -
Data de emissão    -
Validade    -
Vazão de usos consuntivos    -
Queda e níveis operacionais  A queda do Projeto Básico é superior, mas os níveis operacionais não interferem em
outros aproveitamentos.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.
  

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 844/2016–SCG/ANEEL, de 28/11/2016 
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
3.200 
NOME DO RIO DA USINA: 
do Peixe 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
60564000 
Chácara da Barra 
do Peixe 
3.310 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
60430000 
Ponte Anápolis - Brasília 
Corumbá 
1.650 
60432000 
Ribeirão das Antas 
das Antas 
223 
60445000 
Estrada GO-56 
Corumbá 
7.690 
60540000 
Montes Claros 
Piracanjuba 
3.680 
60591000 
Jusante Ponte GO-213 
Piracanjuba 
2.410 
  
 
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
828,4 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Seção gravidade 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
LUCIANO JORGE SANTOS 
10018/D-DF 
Nº DA 
ART3 
0720160038082 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
60564000 
Chácara da Barra 
Peixe 
3.310 
 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 16.500 kW é superior à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 2 turbinas de 8.679 kW e 2 geradores de potência unitária 
nominal de 9167 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
11. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
12. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
                                                          
3 Documento nº 48513.026436/2016-00-1 (ANEXO: 001)
  3.200  NOME DO RIO DA USINA:    do Peixe  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
60564000  Chácara da Barra    do Peixe    3.310
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
60430000  Ponte Anápolis - Brasília    Corumbá    1.650
60432000  Ribeirão das Antas    das Antas    223
60445000  Estrada GO-56    Corumbá    7.690
60540000  Montes Claros    Piracanjuba    3.680
60591000  Jusante Ponte GO-213    Piracanjuba    2.410
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    828,4    TR (anos):    1.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira livre          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Seção gravidade          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    LUCIANO JORGE SANTOS
10018/D-DF        Nº DA
ART3  0720160038082
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
60564000  Chácara da Barra    Peixe    3.310    
Estudos Energéticos  A potência de 16.500 kW é superior à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 2 turbinas de 8.679 kW e 2 geradores de potência unitária
nominal de 9167 kVA, com 0,9 de fator de potência.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 844/2016–SCG/ANEEL, de 28/11/2016 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Capão Comprido 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
17°27'44,53"S 
48°30'26,27"W 
Coordenadas da casa de força 
17°27'46,51"S 
48°30'26,76"W 
Potência Instalada Total (kW) 
16.500 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
9.167 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,9 
Potência instalada por turbina (kW) 
8.679 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
11,35 
Rendimento nominal por turbina (%) 
91,14% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,00% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 
1,80% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
3,20% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,34 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
25,36 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,48% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
150 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
 
13. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Capão Comprido conforme solicitado por FR Incorporadora Ltda., bem como o encaminhamento 
de documento à Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos 
(SECIMA), para fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o interessado requeira o Licenciamento 
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
14. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
15. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Capão Comprido sob a titularidade de FR Incorporadora Ltda. 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO
PCH Capão Comprido  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  17°27'44,53"S
48°30'26,27"W
Coordenadas da casa de força  17°27'46,51"S
48°30'26,76"W
Potência Instalada Total (kW)  16.500
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  9.167
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,9
Potência instalada por turbina (kW)  8.679
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  11,35
Rendimento nominal por turbina (%)  91,14%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,00%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)  1,80%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  3,20%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,34
H : Queda bruta nominal (m)
b  25,36
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  0,48%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  150
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 844/2016–SCG/ANEEL, de 28/11/2016 
16. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, 
Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (SECIMA), para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
GUILHERME VIETA JUNQUEIRA 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
LUDIMILA LIMA DA SILVA 
Superintendente Adjunta de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 844/2016–SCG/ANEEL, de 28/11/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Capão Comprido 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1931 
78,63 
115,06 
127,35 
100,01 
59,91 
40,85 
37,64 
33,31 
32,22 
33,03 
34,67 
44,01 
1932 
76,45 
88,70 
69,61 
51,28 
36,83 
33,86 
29,46 
23,54 
19,18 
27,22 
34,13 
61,67 
1933 
109,77 
92,49 
69,36 
64,41 
44,01 
34,95 
31,67 
25,25 
23,25 
26,94 
30,84 
55,62 
1934 
67,64 
51,53 
52,55 
42,95 
33,59 
20,65 
17,99 
14,98 
16,80 
20,94 
19,18 
23,25 
1935 
83,44 
93,91 
85,37 
90,36 
58,40 
37,91 
28,91 
25,53 
15,59 
21,81 
25,81 
41,11 
1936 
42,16 
28,63 
73,52 
54,60 
35,76 
25,53 
23,25 
18,29 
15,59 
16,19 
21,23 
32,76 
1937 
54,34 
21,52 
35,49 
42,69 
30,02 
27,22 
20,94 
16,49 
14,98 
20,35 
37,10 
59,66 
1938 
69,61 
49,47 
51,02 
41,11 
26,38 
22,96 
21,81 
16,19 
13,75 
15,28 
21,81 
51,79 
1939 
73,52 
76,45 
37,10 
31,94 
28,35 
24,39 
18,88 
16,80 
13,75 
15,28 
26,66 
31,94 
1940 
53,07 
82,48 
79,59 
43,49 
35,22 
27,22 
21,81 
17,10 
14,06 
16,49 
41,90 
37,38 
1941 
69,36 
46,62 
40,04 
47,40 
26,10 
21,81 
18,88 
14,68 
14,68 
17,69 
25,25 
44,27 
1942 
63,41 
59,91 
94,85 
59,91 
36,29 
52,30 
34,67 
20,65 
19,18 
20,35 
34,40 
52,04 
1943 
120,09 
111,38 
100,25 
59,16 
38,45 
35,49 
29,46 
21,81 
20,06 
29,18 
47,66 
49,47 
1944 
44,53 
68,62 
66,15 
47,14 
37,10 
26,10 
22,68 
18,29 
14,98 
15,89 
36,56 
38,45 
1945 
56,12 
103,05 
96,26 
106,31 
62,16 
42,43 
35,49 
27,50 
22,10 
27,78 
45,31 
95,56 
1946 
117,35 
86,55 
106,99 
71,08 
48,96 
37,64 
34,40 
27,50 
24,39 
24,68 
30,02 
48,18 
1947 
63,91 
77,42 
125,31 
92,49 
49,99 
36,29 
30,29 
25,81 
21,81 
22,10 
20,94 
54,09 
1948 
80,56 
76,45 
87,27 
65,90 
33,03 
34,67 
24,39 
21,23 
18,59 
18,59 
17,40 
60,66 
1949 
67,38 
101,41 
88,46 
55,62 
40,85 
33,86 
36,02 
28,63 
22,10 
27,22 
41,11 
47,92 
1950 
36,02 
83,93 
83,68 
59,66 
41,90 
30,29 
24,11 
17,40 
13,75 
22,96 
55,37 
72,80 
1951 
86,80 
83,93 
77,18 
76,94 
49,47 
36,56 
29,74 
24,11 
17,40 
19,77 
17,69 
41,37 
1952 
61,67 
73,52 
164,17 
87,03 
54,09 
40,04 
30,57 
24,11 
20,65 
25,25 
38,45 
54,85 
1953 
52,04 
47,14 
72,80 
81,53 
53,07 
34,67 
28,07 
21,52 
20,65 
33,59 
38,18 
66,64 
1954 
55,62 
78,63 
29,46 
34,13 
24,68 
16,49 
13,44 
10,61 
10,92 
10,61 
24,68 
60,66 
1955 
75,96 
58,65 
44,53 
53,07 
32,49 
24,11 
16,19 
12,51 
11,56 
21,81 
28,91 
30,57 
1956 
80,56 
32,22 
73,04 
47,66 
38,98 
43,49 
31,12 
22,10 
14,37 
17,40 
47,92 
80,80 
1957 
99,08 
138,35 
130,74 
98,38 
78,14 
68,13 
44,53 
32,22 
27,50 
26,94 
34,40 
59,66 
1958 
72,06 
91,78 
86,08 
70,10 
51,79 
39,51 
33,86 
26,10 
19,77 
27,22 
22,68 
35,22 
1959 
110,69 
84,17 
110,23 
77,42 
46,36 
35,49 
27,50 
22,10 
15,59 
20,06 
43,75 
43,21 
1960 
67,88 
92,96 
95,09 
70,34 
54,60 
37,38 
28,63 
21,23 
14,68 
18,59 
33,31 
61,42 
1961 
96,50 
153,21 
123,27 
67,38 
57,39 
42,16 
33,86 
24,39 
17,40 
16,49 
26,38 
46,88 
1962 
97,67 
106,31 
107,92 
67,14 
49,99 
41,64 
28,35 
27,50 
22,68 
29,46 
51,53 
138,35 
1963 
122,82 
117,12 
80,56 
49,22 
37,64 
32,49 
28,35 
24,11 
18,88 
9,96 
19,77 
22,68 
1964 
66,15 
101,41 
55,11 
53,07 
37,91 
30,84 
26,66 
22,39 
14,68 
28,35 
42,43 
69,11 
1965 
112,53 
123,27 
175,46 
112,31 
62,92 
45,57 
38,45 
32,22 
24,68 
43,75 
62,92 
80,56 
1966 
110,69 
172,21 
119,17 
88,23 
59,41 
46,36 
34,95 
30,29 
33,86 
28,91 
58,65 
73,28 
1967 
96,50 
133,66 
100,95 
80,08 
52,04 
40,58 
26,89 
19,83 
18,12 
17,61 
37,43 
55,78 
1968 
70,79 
89,03 
99,63 
65,48 
44,93 
33,28 
25,46 
22,39 
18,18 
18,77 
31,63 
67,23 
1969 
53,72 
55,06 
46,80 
32,87 
24,44 
17,75 
13,36 
9,69 
6,99 
15,33 
48,06 
46,06 
1970 
71,25 
69,08 
69,88 
48,18 
32,19 
24,44 
19,37 
14,66 
15,52 
24,30 
35,56 
22,68 
1971 
19,06 
21,94 
23,13 
25,32 
15,05 
12,57 
8,10 
7,46 
8,40 
16,84 
26,75 
52,51 
1972 
34,21 
67,35 
58,65 
49,43 
38,57 
29,97 
25,14 
19,53 
15,56 
28,23 
43,21 
88,07 
1973 
73,47 
80,05 
96,68 
98,61 
53,46 
41,76 
30,48 
23,28 
19,58 
43,93 
67,40 
59,04 
1974 
48,63 
46,40 
92,71 
88,85 
59,65 
40,99 
33,26 
29,78 
19,76 
35,09 
22,72 
32,77 
1975 
58,68 
45,73 
34,32 
41,86 
26,01 
19,14 
16,34 
11,60 
8,74 
13,44 
29,68 
33,84 
1976 
37,80 
38,48 
51,24 
39,93 
29,00 
20,69 
16,05 
12,28 
14,60 
16,15 
33,16 
92,42 
1977 
97,64 
69,80 
44,95 
45,44 
32,68 
26,97 
20,01 
15,27 
15,47 
17,89 
24,65 
41,47
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Capão Comprido                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1931  78,63  115,06  127,35  100,01  59,91  40,85  37,64  33,31  32,22  33,03  34,67  44,01
1932  76,45  88,70  69,61  51,28  36,83  33,86  29,46  23,54  19,18  27,22  34,13  61,67
1933  109,77  92,49  69,36  64,41  44,01  34,95  31,67  25,25  23,25  26,94  30,84  55,62
1934  67,64  51,53  52,55  42,95  33,59  20,65  17,99  14,98  16,80  20,94  19,18  23,25
1935  83,44  93,91  85,37  90,36  58,40  37,91  28,91  25,53  15,59  21,81  25,81  41,11
1936  42,16  28,63  73,52  54,60  35,76  25,53  23,25  18,29  15,59  16,19  21,23  32,76
1937  54,34  21,52  35,49  42,69  30,02  27,22  20,94  16,49  14,98  20,35  37,10  59,66
1938  69,61  49,47  51,02  41,11  26,38  22,96  21,81  16,19  13,75  15,28  21,81  51,79
1939  73,52  76,45  37,10  31,94  28,35  24,39  18,88  16,80  13,75  15,28  26,66  31,94
1940  53,07  82,48  79,59  43,49  35,22  27,22  21,81  17,10  14,06  16,49  41,90  37,38
1941  69,36  46,62  40,04  47,40  26,10  21,81  18,88  14,68  14,68  17,69  25,25  44,27
1942  63,41  59,91  94,85  59,91  36,29  52,30  34,67  20,65  19,18  20,35  34,40  52,04
1943  120,09  111,38  100,25  59,16  38,45  35,49  29,46  21,81  20,06  29,18  47,66  49,47
1944  44,53  68,62  66,15  47,14  37,10  26,10  22,68  18,29  14,98  15,89  36,56  38,45
1945  56,12  103,05  96,26  106,31  62,16  42,43  35,49  27,50  22,10  27,78  45,31  95,56
1946  117,35  86,55  106,99  71,08  48,96  37,64  34,40  27,50  24,39  24,68  30,02  48,18
1947  63,91  77,42  125,31  92,49  49,99  36,29  30,29  25,81  21,81  22,10  20,94  54,09
1948  80,56  76,45  87,27  65,90  33,03  34,67  24,39  21,23  18,59  18,59  17,40  60,66
1949  67,38  101,41  88,46  55,62  40,85  33,86  36,02  28,63  22,10  27,22  41,11  47,92
1950  36,02  83,93  83,68  59,66  41,90  30,29  24,11  17,40  13,75  22,96  55,37  72,80
1951  86,80  83,93  77,18  76,94  49,47  36,56  29,74  24,11  17,40  19,77  17,69  41,37
1952  61,67  73,52  164,17  87,03  54,09  40,04  30,57  24,11  20,65  25,25  38,45  54,85
1953  52,04  47,14  72,80  81,53  53,07  34,67  28,07  21,52  20,65  33,59  38,18  66,64
1954  55,62  78,63  29,46  34,13  24,68  16,49  13,44  10,61  10,92  10,61  24,68  60,66
1955  75,96  58,65  44,53  53,07  32,49  24,11  16,19  12,51  11,56  21,81  28,91  30,57
1956  80,56  32,22  73,04  47,66  38,98  43,49  31,12  22,10  14,37  17,40  47,92  80,80
1957  99,08  138,35  130,74  98,38  78,14  68,13  44,53  32,22  27,50  26,94  34,40  59,66
1958  72,06  91,78  86,08  70,10  51,79  39,51  33,86  26,10  19,77  27,22  22,68  35,22
1959  110,69  84,17  110,23  77,42  46,36  35,49  27,50  22,10  15,59  20,06  43,75  43,21
1960  67,88  92,96  95,09  70,34  54,60  37,38  28,63  21,23  14,68  18,59  33,31  61,42
1961  96,50  153,21  123,27  67,38  57,39  42,16  33,86  24,39  17,40  16,49  26,38  46,88
1962  97,67  106,31  107,92  67,14  49,99  41,64  28,35  27,50  22,68  29,46  51,53  138,35
1963  122,82  117,12  80,56  49,22  37,64  32,49  28,35  24,11  18,88  9,96  19,77  22,68
1964  66,15  101,41  55,11  53,07  37,91  30,84  26,66  22,39  14,68  28,35  42,43  69,11
1965  112,53  123,27  175,46  112,31  62,92  45,57  38,45  32,22  24,68  43,75  62,92  80,56
1966  110,69  172,21  119,17  88,23  59,41  46,36  34,95  30,29  33,86  28,91  58,65  73,28
1967  96,50  133,66  100,95  80,08  52,04  40,58  26,89  19,83  18,12  17,61  37,43  55,78
1968  70,79  89,03  99,63  65,48  44,93  33,28  25,46  22,39  18,18  18,77  31,63  67,23
1969  53,72  55,06  46,80  32,87  24,44  17,75  13,36  9,69  6,99  15,33  48,06  46,06
1970  71,25  69,08  69,88  48,18  32,19  24,44  19,37  14,66  15,52  24,30  35,56  22,68
1971  19,06  21,94  23,13  25,32  15,05  12,57  8,10  7,46  8,40  16,84  26,75  52,51
1972  34,21  67,35  58,65  49,43  38,57  29,97  25,14  19,53  15,56  28,23  43,21  88,07
1973  73,47  80,05  96,68  98,61  53,46  41,76  30,48  23,28  19,58  43,93  67,40  59,04
1974  48,63  46,40  92,71  88,85  59,65  40,99  33,26  29,78  19,76  35,09  22,72  32,77
1975  58,68  45,73  34,32  41,86  26,01  19,14  16,34  11,60  8,74  13,44  29,68  33,84
1976  37,80  38,48  51,24  39,93  29,00  20,69  16,05  12,28  14,60  16,15  33,16  92,42
1977  97,64  69,80  44,95  45,44  32,68  26,97  20,01  15,27  15,47  17,89  24,65  41,47

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 844/2016–SCG/ANEEL, de 28/11/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Capão Comprido 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1978 
72,12 
50,18 
60,42 
52,88 
33,45 
27,75 
22,82 
17,40 
13,63 
22,82 
27,75 
37,12 
1979 
87,69 
106,34 
75,60 
57,62 
39,35 
32,87 
26,59 
21,46 
22,62 
16,92 
31,52 
50,95 
1980 
111,18 
133,41 
81,31 
75,02 
50,85 
39,73 
32,19 
24,94 
22,33 
21,37 
29,78 
44,28 
1981 
65,35 
38,86 
55,88 
49,89 
34,32 
28,52 
23,01 
17,69 
13,44 
26,88 
68,35 
85,46 
1982 
126,65 
110,21 
156,62 
113,11 
78,79 
57,04 
43,50 
36,16 
32,19 
38,38 
43,89 
69,03 
1983 
135,35 
196,25 
183,69 
137,28 
86,53 
67,58 
51,63 
41,86 
50,18 
50,37 
80,44 
104,41 
1984 
81,98 
61,68 
62,74 
76,86 
49,98 
35,09 
28,13 
26,59 
26,10 
21,08 
20,79 
32,10 
1985 
80,44 
74,63 
61,49 
54,82 
35,67 
28,91 
25,14 
20,98 
19,43 
23,11 
30,65 
41,86 
1986 
77,82 
63,61 
54,72 
35,09 
28,71 
23,11 
20,21 
22,24 
15,47 
18,37 
20,21 
52,30 
1987 
62,62 
57,73 
61,97 
56,50 
36,96 
27,73 
21,35 
16,27 
13,46 
19,66 
45,85 
96,49 
1988 
77,44 
100,54 
92,04 
77,73 
52,11 
46,40 
33,74 
26,97 
21,17 
26,97 
48,44 
62,07 
1989 
60,42 
84,69 
78,31 
54,14 
38,77 
33,16 
28,04 
25,43 
22,33 
18,18 
43,70 
127,61 
1990 
106,68 
67,33 
54,54 
47,34 
39,07 
29,19 
24,59 
19,05 
20,47 
23,02 
23,28 
24,07 
1991 
31,51 
41,50 
80,02 
80,89 
42,34 
32,88 
29,88 
27,20 
24,68 
20,02 
28,33 
57,16 
1992 
71,52 
87,02 
72,64 
78,17 
56,17 
39,66 
32,02 
26,25 
25,20 
42,51 
84,16 
101,99 
1993 
98,61 
125,68 
99,58 
93,10 
60,71 
53,37 
44,86 
40,99 
37,32 
45,63 
50,18 
103,44 
1994 
111,36 
91,77 
192,03 
94,92 
67,00 
53,22 
44,85 
36,02 
28,07 
24,42 
56,50 
70,07 
1995 
78,73 
87,02 
72,16 
72,32 
55,11 
40,91 
33,47 
25,99 
20,11 
22,23 
27,55 
35,35 
1996 
39,15 
28,15 
56,50 
36,45 
26,42 
20,38 
15,73 
11,72 
10,33 
13,82 
26,51 
38,57 
1997 
83,43 
55,30 
60,91 
58,01 
44,47 
38,48 
28,52 
20,98 
17,21 
18,85 
23,55 
45,26 
1998 
61,16 
78,50 
64,09 
45,77 
35,18 
28,07 
21,09 
15,10 
10,04 
13,82 
35,60 
44,43 
1999 
40,91 
33,04 
65,87 
34,92 
25,90 
19,58 
14,37 
11,24 
12,51 
17,10 
28,91 
43,49 
2000 
57,62 
73,67 
91,46 
55,88 
38,28 
29,87 
24,56 
18,56 
35,67 
18,37 
42,34 
72,89 
2001 
55,20 
45,15 
68,54 
54,33 
37,99 
29,39 
22,14 
16,44 
17,50 
24,85 
44,95 
54,53 
2002 
69,35 
71,52 
63,76 
49,42 
34,76 
27,47 
22,05 
16,73 
17,61 
12,73 
21,26 
32,28 
2003 
51,49 
48,26 
60,83 
60,18 
36,62 
28,59 
22,41 
17,61 
14,46 
14,19 
37,64 
34,92 
2004 
81,37 
150,58 
108,25 
99,64 
61,81 
46,76 
38,30 
31,08 
23,37 
27,20 
32,71 
46,43 
2005 
98,07 
125,31 
112,92 
75,38 
54,86 
43,68 
35,01 
28,07 
22,50 
20,02 
37,89 
112,14 
2006 
78,02 
65,79 
94,92 
116,80 
65,31 
49,26 
40,75 
32,53 
27,29 
45,01 
58,14 
91,77 
2007 
171,02 
188,42 
102,19 
79,47 
56,36 
44,95 
36,06 
28,04 
21,27 
19,05 
35,77 
49,89 
2008 
77,63 
135,25 
123,94 
122,88 
76,47 
53,17 
41,47 
31,52 
26,01 
27,55 
28,71 
41,96 
2009 
59,84 
84,01 
67,38 
83,24 
52,01 
39,73 
30,26 
24,56 
25,91 
30,65 
38,48 
68,16 
2010 
62,55 
60,91 
59,75 
52,40 
31,90 
25,14 
20,30 
16,05 
12,47 
16,73 
29,58 
36,74
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Capão Comprido                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1978  72,12  50,18  60,42  52,88  33,45  27,75  22,82  17,40  13,63  22,82  27,75  37,12
1979  87,69  106,34  75,60  57,62  39,35  32,87  26,59  21,46  22,62  16,92  31,52  50,95
1980  111,18  133,41  81,31  75,02  50,85  39,73  32,19  24,94  22,33  21,37  29,78  44,28
1981  65,35  38,86  55,88  49,89  34,32  28,52  23,01  17,69  13,44  26,88  68,35  85,46
1982  126,65  110,21  156,62  113,11  78,79  57,04  43,50  36,16  32,19  38,38  43,89  69,03
1983  135,35  196,25  183,69  137,28  86,53  67,58  51,63  41,86  50,18  50,37  80,44  104,41
1984  81,98  61,68  62,74  76,86  49,98  35,09  28,13  26,59  26,10  21,08  20,79  32,10
1985  80,44  74,63  61,49  54,82  35,67  28,91  25,14  20,98  19,43  23,11  30,65  41,86
1986  77,82  63,61  54,72  35,09  28,71  23,11  20,21  22,24  15,47  18,37  20,21  52,30
1987  62,62  57,73  61,97  56,50  36,96  27,73  21,35  16,27  13,46  19,66  45,85  96,49
1988  77,44  100,54  92,04  77,73  52,11  46,40  33,74  26,97  21,17  26,97  48,44  62,07
1989  60,42  84,69  78,31  54,14  38,77  33,16  28,04  25,43  22,33  18,18  43,70  127,61
1990  106,68  67,33  54,54  47,34  39,07  29,19  24,59  19,05  20,47  23,02  23,28  24,07
1991  31,51  41,50  80,02  80,89  42,34  32,88  29,88  27,20  24,68  20,02  28,33  57,16
1992  71,52  87,02  72,64  78,17  56,17  39,66  32,02  26,25  25,20  42,51  84,16  101,99
1993  98,61  125,68  99,58  93,10  60,71  53,37  44,86  40,99  37,32  45,63  50,18  103,44
1994  111,36  91,77  192,03  94,92  67,00  53,22  44,85  36,02  28,07  24,42  56,50  70,07
1995  78,73  87,02  72,16  72,32  55,11  40,91  33,47  25,99  20,11  22,23  27,55  35,35
1996  39,15  28,15  56,50  36,45  26,42  20,38  15,73  11,72  10,33  13,82  26,51  38,57
1997  83,43  55,30  60,91  58,01  44,47  38,48  28,52  20,98  17,21  18,85  23,55  45,26
1998  61,16  78,50  64,09  45,77  35,18  28,07  21,09  15,10  10,04  13,82  35,60  44,43
1999  40,91  33,04  65,87  34,92  25,90  19,58  14,37  11,24  12,51  17,10  28,91  43,49
2000  57,62  73,67  91,46  55,88  38,28  29,87  24,56  18,56  35,67  18,37  42,34  72,89
2001  55,20  45,15  68,54  54,33  37,99  29,39  22,14  16,44  17,50  24,85  44,95  54,53
2002  69,35  71,52  63,76  49,42  34,76  27,47  22,05  16,73  17,61  12,73  21,26  32,28
2003  51,49  48,26  60,83  60,18  36,62  28,59  22,41  17,61  14,46  14,19  37,64  34,92
2004  81,37  150,58  108,25  99,64  61,81  46,76  38,30  31,08  23,37  27,20  32,71  46,43
2005  98,07  125,31  112,92  75,38  54,86  43,68  35,01  28,07  22,50  20,02  37,89  112,14
2006  78,02  65,79  94,92  116,80  65,31  49,26  40,75  32,53  27,29  45,01  58,14  91,77
2007  171,02  188,42  102,19  79,47  56,36  44,95  36,06  28,04  21,27  19,05  35,77  49,89
2008  77,63  135,25  123,94  122,88  76,47  53,17  41,47  31,52  26,01  27,55  28,71  41,96
2009  59,84  84,01  67,38  83,24  52,01  39,73  30,26  24,56  25,91  30,65  38,48  68,16
2010  62,55  60,91  59,75  52,40  31,90  25,14  20,30  16,05  12,47  16,73  29,58  36,74