A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 850 /2016-SCG/ANEEL        
 
Em 30 de novembro de 2016. 
 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.006817/2010-67 
 
Assunto: Adequação do Sumário Executivo 
referente à Pequena Central Hidrelétrica 
PCH Entre Pontes, com Registro Ativo e 
Aceite conferidos à empresa Energias 
Complementares do Brasil Geração de 
Energia 
Elétrica 
S.A., 
por 
meio, 
respectivamente, dos Despachos nº 653, de 
16 de fevereiro de 2011, e nº 1289, de 25 de 
abril de 2014, c/c Despacho nº 935, de 6 de 
abril de 2015, no estado de Goiás. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica PCH Entre Pontes, com 21000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob 
o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.GO.037225-0.01 , com Registro 
Ativo e Aceite conferidos à Energias Complementares do Brasil Geração de Energia Elétrica S.A., por 
meio, respectivamente, dos Despachos nº 653, de 16 de fevereiro de 2011, e nº 1289, de 25 de abril 
de 2014, c/c Despacho nº 935, de 6 de abril de 2015, localizada no rio Meia Ponte, sub-bacia 60, na 
bacia hidrográfica do Rio Paraná, no estado de Goiás. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 13/09/2010, o Despacho n° 2698 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do 
rio Meia Ponte, onde foram identificados 18 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH PCH 
Entre Pontes. 
 
3. 
Em 16 de fevereiro de 2011, por meio do Despacho nº 653, foi conferido o Registro 
Ativo à Energias Complementares do Brasil Geração de Energia Elétrica S.A., o qual foi Aceito em 25 
de abril de 2014 por meio do Despacho nº 1289, c/c Despacho n° 935, de 6 de abril de 2015.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 850 /2016–SCG/ANEEL, de 30/11/2016 
4. 
Em 28 de outubro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente 
a esse empreendimento.  
 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela Energias Complementares do Brasil Geração 
de Energia Elétrica S.A. para emissão do Despacho de Registro de Adequabilidade do Sumário 
Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH Entre Pontes. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere 
na partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 2698, de 13/09/2010. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da  PCH Entre Pontes 
PCH Entre Pontes 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
17°30'31,53"S 
49°17'35,59"W 
17°30'37,03"S 
49°17'28,93"W 
NA Montante (m) 
575 
575 
NA Jusante (m) 
560 
560 
Queda Bruta (m) 
15 
15 
Área do Reservatório (km²) 
6,64 
6,77 
Potência (kW) 
18000 
21000 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
104,3 
113,84 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Meia Ponte 
ESTADO: 
Goiás 
SUB-BACIA: 
60 
DESPACHO: 
2698 
DATA: 
13/09/2010 
AUTOR: 
André Ramon Silva Martins 
POTÊNCIA: 
317500 kW 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
18 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamentos 
Coordenadas 
NA Montante (m) NA Jusante (m) Potência (kW) 
Condição 
Rochedo II 
17°26' 35"S 
49°13'42"W 
587 
575 
11500 
Disponível 
(inventariado) 
Mota 
17°35'5"S 
49°20'28"W 
560 
540 
26000 
PB Aceito 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
                                                          
1 Por meio da correspondência ECB-MEM-115-16, Documento nº 48513.026325/2016-00. 
2 Vazão Média de Longo Termo.
PCH Entre Pontes      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do barramento    17°30'31,53"S
49°17'35,59"W      17°30'37,03"S
49°17'28,93"W    
NA Montante (m)    575      575    
NA Jusante (m)    560      560    
Queda Bruta (m)    15      15    
Área do Reservatório (km²)    6,64      6,77    
Potência (kW)    18000      21000    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT    104,3      113,84    
NOME DO RIO:    Meia Ponte          ESTADO:        Goiás      SUB-BACIA:      60
DESPACHO:    2698          DATA:        13/09/2010            
AUTOR:    André Ramon Silva Martins                              
POTÊNCIA:    317500 kW          EIXOS IDENTIFICADOS:        18            
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                  
Aproveitamentos      Coordenadas      NA Montante (m)        NA Jusante (m)      Potência (kW)      Condição  
Rochedo II    17°26' 35"S
49°13'42"W      587        575        11500      Disponível
(inventariado)  
Mota    17°35'5"S
49°20'28"W      560        540        26000      PB Aceito  

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 850 /2016–SCG/ANEEL, de 30/11/2016 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
 Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
DRDH 
Número 
728/2016-SRH 
Órgão Emissor 
SEMARH 
Data de emissão 
08/12/2014 
Validade 
08/12/2017 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados 
indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem 
ao uso ótimo do potencial hidráulico. 
 
 
Empresa Projetista: 
MEK ENG. E CONSULTORIA. S.A. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Mohy Eldin Kamel Moustafa Kamel 
IN00648544 
1981121105 
Responsável Geral do Projeto  
Marcos Lopes da Silva 
1420110000000016639
2 
04.0.0000004019 Estudos cartográficos e topográficos 
Jandir de Souza Moreira 
92221220111459087 
5062343692 
Estudos cartográficos e topográficos 
Silvio Kazuoyshi Ono / 
IN00692637 
1981112071 
Estudos geotécnicos 
 Rubem Wojahn 
0111280300 
 34247/D-RS 
Estudos geotécnicos 
Jonatas Costa Moreira  
IN00693820 
1976102693 
Estudos hidrológicos 
Jonatas Costa Moreira 
IN00693820 
1976102693 
Estudos energéticos 
Mohy Eldin Kamel Moustafa Kamel 
IN00648544 
1981121105 
Estruturas extravasoras
Empresa Projetista:  MEK ENG. E CONSULTORIA. S.A.        
Responsável Técnico  Nº ART      Nº Registro  Responsabilidade
Mohy Eldin Kamel Moustafa Kamel  IN00648544    1981121105    Responsável Geral do Projeto
Marcos Lopes da Silva  1420110000000016639
2    04.0.0000004019    Estudos cartográficos e topográficos
Jandir de Souza Moreira  92221220111459087    5062343692    Estudos cartográficos e topográficos
Silvio Kazuoyshi Ono /  IN00692637    1981112071    Estudos geotécnicos
Rubem Wojahn  0111280300    34247/D-RS    Estudos geotécnicos
Jonatas Costa Moreira  IN00693820    1976102693    Estudos hidrológicos
Jonatas Costa Moreira  IN00693820    1976102693    Estudos energéticos
Mohy Eldin Kamel Moustafa Kamel  IN00648544    1981121105    Estruturas extravasoras
  Tipo de licença    
  Número    
  Órgão emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão remanescente    
  Tipo de Licença    DRDH
  Número    728/2016-SRH
  Órgão Emissor    SEMARH
  Data de emissão    08/12/2014
  Validade    08/12/2017
  Vazão de usos consuntivos    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 850 /2016–SCG/ANEEL, de 30/11/2016 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é igual a do inventário. 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Entre Pontes 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
8014 
NOME DO RIO DA USINA: 
Meia Ponte 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
60655000 
Fazenda Bonita de Baixo  
Meia Ponte 
5003 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
60675000 
Aloândia 
Meia Ponte 
9598 
60650000 
Jusante de Goiânia 
Meia Ponte 
2835 
60680000 
Ponte Meia Ponte 
Meia Ponte 
11512 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
10000 
TR (anos): 
1669 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Controlado 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Terra/Enrocamento e Concreto Massa 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Mohy Eldin Kamel Moustafa Kamel 
1981121105 
Nº DA ART 
IN00648544 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
60680000 
Ponte Meia Ponte 
Meia Ponte 
11512 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 21000 kW é maior que à estimada no inventário, o que foi 
justificado. O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 10830 kW e 2 
geradores de potência unitária nominal de 11666 kVA, com 0,9 de fator de 
potência. 
 
10. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são 
de responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para 
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a
Queda e níveis operacionais    A queda do Sumário Executivo é igual a do inventário.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  8014  NOME DO RIO DA USINA:    Meia Ponte  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
60655000  Fazenda Bonita de Baixo    Meia Ponte    5003
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
60675000  Aloândia    Meia Ponte    9598
60650000  Jusante de Goiânia    Meia Ponte    2835
60680000  Ponte Meia Ponte    Meia Ponte    11512
          
          
          
  10000  TR (anos):  1669  
  Controlado      
  Terra/Enrocamento e Concreto Massa      
  Mohy Eldin Kamel Moustafa Kamel
1981121105    Nº DA ART  IN00648544
        
NOME  RIO  A.D. (em km²):
Ponte Meia Ponte  Meia Ponte  11512

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 850 /2016–SCG/ANEEL, de 30/11/2016 
apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), 
desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
 PCH Entre Pontes 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
21000 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
11666 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
10830 / 24,65 
Rendimento da turbina 
92,50% 
Rendimento do gerador 
97,00% 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
1,26% 
Indisponibilidade programada (%) 
1,74% 
Perdas hidraúlicas nominais (m) 
0,48 
Queda bruta nominal (m) 
15 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,00% 
Consumo Interno (kW médio) 
200 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
0 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
12. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o 
processo seria sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade 
de emissão de algum ato referente à aprovação do projeto apresentado pela Energias Complementares 
do Brasil Geração de Energia Elétrica S.A.. 
 
13. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse 
sentido. O Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI-PCH), etapa já cumprida pelo empreendedor. 
 
14. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, 
do Sumário Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da  PCH Entre Pontes, nos 
termos da REN 343/2008, quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
 
15. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e 
que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, 
conforme excerto a seguir transcrito:  
 
 
 
 [...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores 
do potencial hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade.
PCH Entre Pontes  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  21000
Número de Unidades Geradoras  2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  11666 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  10830 / 24,65
Rendimento da turbina  92,50%
Rendimento do gerador  97,00%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  1,26%
Indisponibilidade programada (%)  1,74%
Perdas hidraúlicas nominais (m)  0,48
Queda bruta nominal (m)  15
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  1,00%
Consumo Interno (kW médio)  200
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  0
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 850 /2016–SCG/ANEEL, de 30/11/2016 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso 
do potencial hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro 
da Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração 
de Reserva de Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento 
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação 
dessas ações, quando couber, imediatamente após a publicação do DRI-PCH 
previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da 
ANEEL, caso o interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis 
por até 3 (três) anos, a critério da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]  
 
16. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser 
emitido o DRS-PCH referente à  PCH Entre Pontes à  Energias Complementares do Brasil Geração de 
Energia Elétrica S.A.. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por 
meio da emissão do DRS-PCH referente à  PCH Entre Pontes sob a titularidade da  Energias 
Complementares do Brasil Geração de Energia Elétrica S.A..

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 850 /2016–SCG/ANEEL, de 30/11/2016 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
19. 
Emitir o DRS-PCH. 
 
 
 
SERGIO LUIS YONEDA 
Especialista em Regulação 
 
De acordo: 
 
 
LUDIMILA LIMA DA SILVA 
Superintendente Adjunta de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 850 /2016–SCG/ANEEL, de 30/11/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a  PCH Entre Pontes 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1952 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34,80 
47,40 
64,70 
1953 49,70 
50,40 
86,30 
97,70 
57,80 
41,50 
33,10 28,30 27,30 33,90 
49,90 103,00 
1954 92,20 206,00 80,60 
68,60 
54,00 
41,70 
34,00 24,30 10,70 
8,18 
32,90 120,00 
1955 133,00 110,00 79,00 116,00 49,00 
41,50 
40,20 26,20 13,20 41,80 
72,30 114,00 
1956 120,00 70,00 
78,80 
74,60 
85,90 
81,60 
55,10 47,30 43,70 25,80 
83,90 153,00 
1957 231,00 165,00 296,00 238,00 131,00 84,10 
66,60 53,40 44,10 37,10 
60,50 
88,70 
1958 164,00 198,00 198,00 125,00 137,00 69,90 
64,00 46,70 33,40 53,40 
48,70 
96,00 
1959 185,00 153,00 204,00 174,00 87,70 
55,90 
43,70 44,90 43,80 46,90 
62,00 
58,90 
1960 134,00 349,00 349,00 280,00 198,00 162,00 132,00 86,30 44,30 44,40 
66,70 
72,80 
1961 358,00 353,00 310,00 212,00 185,00 156,00 133,00 76,80 59,30 331,00 375,00 291,00 
1962 406,00 459,00 536,70 245,00 134,00 91,90 
83,80 44,20 38,60 124,00 207,00 240,00 
1963 287,00 332,00 385,00 334,00 251,00 171,00 116,00 72,50 46,60 60,20 103,00 146,00 
1964 148,00 164,00 111,00 84,80 
74,50 
96,20 
99,50 87,80 68,80 58,10 
65,10 115,00 
1965 148,00 173,00 282,00 217,00 152,00 119,00 69,50 83,10 46,80 81,40 143,00 113,00 
1966 173,00 276,00 231,00 163,00 120,00 89,10 
69,00 57,00 50,20 74,00 
85,40 125,00 
1967 168,00 200,00 205,00 176,00 103,00 77,40 
59,40 44,80 44,40 40,70 
90,70 121,00 
1968 149,00 219,00 234,00 143,00 99,50 
76,30 
61,30 52,50 42,40 48,40 
70,20 126,00 
1969 137,00 139,00 119,00 80,20 
69,90 
47,40 
36,80 28,00 22,40 41,20 117,00 113,00 
1970 246,00 199,00 221,00 149,00 96,40 
72,10 
58,70 44,40 43,10 48,60 
77,40 
61,60 
1971 57,20 
62,70 
87,40 
84,60 
51,60 
40,20 
28,20 24,60 23,10 43,90 
89,40 160,00 
1972 111,00 149,00 173,00 116,00 77,00 
60,50 
50,90 48,50 27,80 61,60 
96,60 188,00 
1973 190,00 187,00 217,00 203,00 124,00 93,00 
73,30 57,20 48,10 95,90 152,00 152,00 
1974 167,00 112,00 208,00 250,00 152,00 110,00 84,40 69,60 51,60 57,30 
52,50 104,00 
1975 134,00 142,00 99,80 161,00 80,40 
59,70 
50,30 38,00 32,70 42,70 
74,10 
89,50 
1976 88,10 
73,30 125,00 82,30 
72,10 
49,80 
37,80 28,70 38,40 53,00 127,00 220,00 
1977 265,00 217,00 133,00 145,00 112,00 90,40 
63,00 48,80 47,70 46,20 
70,80 
98,90 
1978 181,00 139,00 178,00 124,00 85,30 
77,20 
59,10 44,30 36,70 44,30 
76,80 143,00 
1979 215,00 287,00 228,00 144,00 104,00 85,90 
66,60 51,80 67,90 48,10 
74,00 
77,60 
1980 235,00 383,00 205,00 159,00 110,00 84,10 
69,50 55,30 49,50 39,40 
65,90 142,00 
1981 157,00 83,80 
94,80 143,00 53,40 
59,10 
48,40 38,20 24,90 95,00 213,00 172,00 
1982 305,00 324,00 327,00 281,00 184,00 140,00 108,00 91,20 88,70 110,00 115,00 149,00 
1983 282,00 401,00 273,00 236,00 159,00 125,00 103,00 81,90 78,10 88,70 115,00 175,00 
1984 173,00 158,00 168,00 179,00 115,00 79,30 
60,50 55,50 54,70 48,20 
50,90 
97,10 
1985 208,00 246,00 202,00 173,00 111,00 84,30 
71,30 53,30 45,90 58,60 
89,90 115,00 
1986 193,00 184,00 174,00 117,00 92,40 
63,20 
55,60 53,30 44,80 43,90 
53,60 
90,60 
1987 127,00 142,00 222,00 169,00 120,00 74,60 
54,70 45,90 40,80 53,30 102,00 232,00 
1988 190,00 279,00 354,00 249,00 151,00 126,00 91,60 69,00 53,60 65,10 
86,70 113,00 
1989 113,00 139,00 157,00 98,50 
70,80 
53,50 
44,80 44,10 39,70 32,90 
79,20 254,00 
1990 217,00 166,00 156,00 117,00 92,40 
66,90 
56,30 43,60 42,50 47,10 
54,30 
60,90 
1991 97,50 120,00 184,00 206,00 97,70 
69,60 
62,60 49,10 44,40 62,30 
51,00 111,00
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Entre Pontes                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1952                    34,80  47,40  64,70
1953  49,70  50,40  86,30  97,70  57,80  41,50  33,10  28,30  27,30  33,90  49,90  103,00
1954  92,20  206,00  80,60  68,60  54,00  41,70  34,00  24,30  10,70  8,18  32,90  120,00
1955  133,00  110,00  79,00  116,00  49,00  41,50  40,20  26,20  13,20  41,80  72,30  114,00
1956  120,00  70,00  78,80  74,60  85,90  81,60  55,10  47,30  43,70  25,80  83,90  153,00
1957  231,00  165,00  296,00  238,00  131,00  84,10  66,60  53,40  44,10  37,10  60,50  88,70
1958  164,00  198,00  198,00  125,00  137,00  69,90  64,00  46,70  33,40  53,40  48,70  96,00
1959  185,00  153,00  204,00  174,00  87,70  55,90  43,70  44,90  43,80  46,90  62,00  58,90
1960  134,00  349,00  349,00  280,00  198,00  162,00  132,00  86,30  44,30  44,40  66,70  72,80
1961  358,00  353,00  310,00  212,00  185,00  156,00  133,00  76,80  59,30  331,00  375,00  291,00
1962  406,00  459,00  536,70  245,00  134,00  91,90  83,80  44,20  38,60  124,00  207,00  240,00
1963  287,00  332,00  385,00  334,00  251,00  171,00  116,00  72,50  46,60  60,20  103,00  146,00
1964  148,00  164,00  111,00  84,80  74,50  96,20  99,50  87,80  68,80  58,10  65,10  115,00
1965  148,00  173,00  282,00  217,00  152,00  119,00  69,50  83,10  46,80  81,40  143,00  113,00
1966  173,00  276,00  231,00  163,00  120,00  89,10  69,00  57,00  50,20  74,00  85,40  125,00
1967  168,00  200,00  205,00  176,00  103,00  77,40  59,40  44,80  44,40  40,70  90,70  121,00
1968  149,00  219,00  234,00  143,00  99,50  76,30  61,30  52,50  42,40  48,40  70,20  126,00
1969  137,00  139,00  119,00  80,20  69,90  47,40  36,80  28,00  22,40  41,20  117,00  113,00
1970  246,00  199,00  221,00  149,00  96,40  72,10  58,70  44,40  43,10  48,60  77,40  61,60
1971  57,20  62,70  87,40  84,60  51,60  40,20  28,20  24,60  23,10  43,90  89,40  160,00
1972  111,00  149,00  173,00  116,00  77,00  60,50  50,90  48,50  27,80  61,60  96,60  188,00
1973  190,00  187,00  217,00  203,00  124,00  93,00  73,30  57,20  48,10  95,90  152,00  152,00
1974  167,00  112,00  208,00  250,00  152,00  110,00  84,40  69,60  51,60  57,30  52,50  104,00
1975  134,00  142,00  99,80  161,00  80,40  59,70  50,30  38,00  32,70  42,70  74,10  89,50
1976  88,10  73,30  125,00  82,30  72,10  49,80  37,80  28,70  38,40  53,00  127,00  220,00
1977  265,00  217,00  133,00  145,00  112,00  90,40  63,00  48,80  47,70  46,20  70,80  98,90
1978  181,00  139,00  178,00  124,00  85,30  77,20  59,10  44,30  36,70  44,30  76,80  143,00
1979  215,00  287,00  228,00  144,00  104,00  85,90  66,60  51,80  67,90  48,10  74,00  77,60
1980  235,00  383,00  205,00  159,00  110,00  84,10  69,50  55,30  49,50  39,40  65,90  142,00
1981  157,00  83,80  94,80  143,00  53,40  59,10  48,40  38,20  24,90  95,00  213,00  172,00
1982  305,00  324,00  327,00  281,00  184,00  140,00  108,00  91,20  88,70  110,00  115,00  149,00
1983  282,00  401,00  273,00  236,00  159,00  125,00  103,00  81,90  78,10  88,70  115,00  175,00
1984  173,00  158,00  168,00  179,00  115,00  79,30  60,50  55,50  54,70  48,20  50,90  97,10
1985  208,00  246,00  202,00  173,00  111,00  84,30  71,30  53,30  45,90  58,60  89,90  115,00
1986  193,00  184,00  174,00  117,00  92,40  63,20  55,60  53,30  44,80  43,90  53,60  90,60
1987  127,00  142,00  222,00  169,00  120,00  74,60  54,70  45,90  40,80  53,30  102,00  232,00
1988  190,00  279,00  354,00  249,00  151,00  126,00  91,60  69,00  53,60  65,10  86,70  113,00
1989  113,00  139,00  157,00  98,50  70,80  53,50  44,80  44,10  39,70  32,90  79,20  254,00
1990  217,00  166,00  156,00  117,00  92,40  66,90  56,30  43,60  42,50  47,10  54,30  60,90
1991  97,50  120,00  184,00  206,00  97,70  69,60  62,60  49,10  44,40  62,30  51,00  111,00

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 09 da Nota Técnica nº 850 /2016–SCG/ANEEL, de 30/11/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a  PCH Entre Pontes 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1992 165,00 270,00 221,00 209,00 174,00 98,20 
80,70 66,70 81,80 120,00 156,00 220,00 
1993 151,00 178,00 162,00 121,00 87,80 
75,40 
57,10 54,80 47,70 61,90 
72,90 143,00 
1994 254,00 189,00 264,00 156,00 106,00 96,50 
78,90 59,00 47,50 53,20 
69,80 113,00 
1995 158,00 170,00 161,00 167,00 112,00 81,10 
60,30 43,10 31,50 42,70 
55,30 
95,80 
1996 110,00 98,30 136,00 124,00 68,80 
49,90 
38,00 31,60 30,50 40,60 
76,00 
99,30 
1997 224,00 131,00 188,00 195,00 121,00 104,00 73,80 54,40 46,60 46,20 
65,70 111,00 
1998 126,00 186,00 180,00 121,00 86,80 
63,00 
43,70 36,60 28,40 42,00 
87,80 121,00 
1999 92,60 
87,30 132,00 74,50 
58,00 
35,40 
27,20 21,50 19,00 20,50 
64,20 
90,80 
2000 173,00 186,00 229,00 136,00 86,00 
64,80 
52,40 38,20 60,60 32,90 102,00 185,00 
2001 145,00 124,00 179,00 129,00 89,90 
67,50 
49,10 39,90 43,80 68,70 
89,90 130,00 
2002 202,00 224,00 178,00 126,00 86,50 
67,70 
54,90 39,70 38,80 27,70 
48,70 
71,50 
2003 118,00 177,00 150,00 146,00 81,10 
61,80 
48,30 36,20 33,50 37,00 
73,30 114,00 
2004 161,00 306,00 268,00 203,00 127,00 94,90 
74,40 56,30 39,00 57,20 
60,10 117,00 
2005 172,00 150,00 256,00 147,00 93,90 
70,80 
54,60 40,60 32,00 32,60 
62,90 244,00 
2006 148,00 178,00 249,00 268,00 134,00 95,90 
73,50 57,20 50,30 99,90 122,00 223,00 
2007 245,00 291,00 176,00 122,00 90,10 
68,60 
55,40 40,50 28,10 24,10 
50,60 
77,50 
2008 109,00 269,00 248,00 243,00 104,00 99,40 
75,00 56,50 47,30 50,30 
61,30 110,00 
2009 126,00 152,00 137,00 176,00 96,00 
71,60 
55,70 38,30 59,00 73,30 112,00 242,00 
2010 206,00 151,00 157,00 151,00 80,60 
71,80 
54,20 43,20 27,70 42,50 
74,10 135,00 
2011 230,00 197,00 317,00 170,00
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Entre Pontes                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1992  165,00  270,00  221,00  209,00  174,00  98,20  80,70  66,70  81,80  120,00  156,00  220,00
1993  151,00  178,00  162,00  121,00  87,80  75,40  57,10  54,80  47,70  61,90  72,90  143,00
1994  254,00  189,00  264,00  156,00  106,00  96,50  78,90  59,00  47,50  53,20  69,80  113,00
1995  158,00  170,00  161,00  167,00  112,00  81,10  60,30  43,10  31,50  42,70  55,30  95,80
1996  110,00  98,30  136,00  124,00  68,80  49,90  38,00  31,60  30,50  40,60  76,00  99,30
1997  224,00  131,00  188,00  195,00  121,00  104,00  73,80  54,40  46,60  46,20  65,70  111,00
1998  126,00  186,00  180,00  121,00  86,80  63,00  43,70  36,60  28,40  42,00  87,80  121,00
1999  92,60  87,30  132,00  74,50  58,00  35,40  27,20  21,50  19,00  20,50  64,20  90,80
2000  173,00  186,00  229,00  136,00  86,00  64,80  52,40  38,20  60,60  32,90  102,00  185,00
2001  145,00  124,00  179,00  129,00  89,90  67,50  49,10  39,90  43,80  68,70  89,90  130,00
2002  202,00  224,00  178,00  126,00  86,50  67,70  54,90  39,70  38,80  27,70  48,70  71,50
2003  118,00  177,00  150,00  146,00  81,10  61,80  48,30  36,20  33,50  37,00  73,30  114,00
2004  161,00  306,00  268,00  203,00  127,00  94,90  74,40  56,30  39,00  57,20  60,10  117,00
2005  172,00  150,00  256,00  147,00  93,90  70,80  54,60  40,60  32,00  32,60  62,90  244,00
2006  148,00  178,00  249,00  268,00  134,00  95,90  73,50  57,20  50,30  99,90  122,00  223,00
2007  245,00  291,00  176,00  122,00  90,10  68,60  55,40  40,50  28,10  24,10  50,60  77,50
2008  109,00  269,00  248,00  243,00  104,00  99,40  75,00  56,50  47,30  50,30  61,30  110,00
2009  126,00  152,00  137,00  176,00  96,00  71,60  55,70  38,30  59,00  73,30  112,00  242,00
2010  206,00  151,00  157,00  151,00  80,60  71,80  54,20  43,20  27,70  42,50  74,10  135,00
2011  230,00  197,00  317,00  170,00