A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 901/2016-SCG/ANEEL        
Em 13 de dezembro de 2016. 
 
 
Processo nº: 48500.003655/2016-09 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica Correntinha, com Despacho de Registro de 
Intenção à Outorga de Autorização (DRI-PCH) conferido à 
FR Energia S.A., por meio do Despacho nº 2.099, de 3 de 
agosto de 2016, localizada no município de Jataí, no 
estado de Goiás. 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Correntinha, com 5.800 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.GO.035391-4.01, com Despacho de Registro de Intenção à Outorga 
de Autorização (DRI-PCH) conferido à FR Energia S.A., por meio do Despacho nº 2.099, de 3 de agosto de 2016, 
localizada no rio Ariranha, sub-bacia 60, no município de Jataí, no estado de Goiás. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 24/02/2016, o Despacho n° 473 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio Ariranha, 
onde foram identificados 3 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Correntinha. 
 
3. 
Em 3 de agosto de 2016, por meio do Despacho nº 2.099, foi conferido o Despacho de Registro de 
Intenção à outorga de autorização (DRI-PCH) a FR Energia S.A. 
 
4. 
Em 1º de outubro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento.  
 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada por FR Energia S.A. para emissão do Despacho de Registro de 
Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH 
Correntinha. 
 
6. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado, 
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015: 
 
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o 
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não 
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA, 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas 
do empreendimento. 
                                                          
1 Por meio da correspondência 589C/2014, Documento nº 48513.023535/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 901/2016–SCG/ANEEL, de 13/12/2016 
 
7. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
8. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 473, de 24/02/2016. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Correntinha 
PCH Correntinha 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
17°55'4,22"S 
51°53'31,7"W 
17°55'5,75"S 
51°53'31,34"W 
NA Montante (m) 
717 
717 
NA Jusante (m) 
679 
679 
Queda Bruta (m) 
38 
38 
Área do Reservatório (km²) 
0,0452 
0,0471 
Potência (kW) 
5.800 
5.800 
Energia Média (kWméd) 
3.190 
3.200 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
14,99 
14,99 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Ariranha 
ESTADO: 
GO 
SUB-
BACIA: 
60 
DESPACHO: 
473 
DATA: 
24/02/2016 
AUTOR: 
Construnível Construtora Ltda. 
POTÊNCIA: 
14.650 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
3 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Não existe 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Açude 
17°56'3,66"S 
51°51'18,12"W 
679 
648 
5.000 
PB Aceito 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
9. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo.
  PCH Correntinha      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do Barramento      17°55'4,22"S
51°53'31,7"W      17°55'5,75"S
51°53'31,34"W    
NA Montante (m)      717      717    
NA Jusante (m)      679      679    
Queda Bruta (m)      38      38    
Área do Reservatório (km²)      0,0452      0,0471    
Potência (kW)      5.800      5.800    
Energia Média (kWméd)      3.190      3.200    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT      14,99      14,99    
NOME DO RIO:    Ariranha          ESTADO:        GO        SUB-
BACIA:      60
DESPACHO:    473          DATA:        24/02/2016              
AUTOR:    Construnível Construtora Ltda.                                
POTÊNCIA:    14.650 kW          EIXOS
IDENTIFICADOS:        3              
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                    
Aproveitamento a      Coordenadas da Casa de      NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  Condição  
montante      Força      (m)        (m)        (kW)        
Não existe                                    
Aproveitamento a      Coordenadas do Limite      NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  Condição  
jusante      Máximo do Reservatório      (m)        (m)        (kW)        
Açude    17°56'3,66"S
51°51'18,12"W      679        648        5.000      PB Aceito    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 901/2016–SCG/ANEEL, de 13/12/2016 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Construnível Construtora Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Marcos Coradi Favero 
5945664-1 
122582-5-SC 
Responsável Geral do Projeto  
Marcos Coradi Favero 
5945664-1 
122582-5-SC 
Estudos cartográficos e topográficos 
Cléber Antônio Leites 
5945637-4 
084660-3-SC 
Estudos geotécnicos 
Joiris Manoela Dachery 
5945582-0 
120525-0-SC 
Estudos hidrológicos 
Joiris Manoela Dachery 
5945582-0 
120525-0-SC 
Estudos energéticos 
Marcos Coradi Favero 
5945664-1 
122582-5-SC 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentado 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentado 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
10. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico. 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é igual à identificada no estudo de inventário hidrelétrico 
aprovado. 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Correntinha 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
732,1 
NOME DO RIO DA USINA: 
Ariranha 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
60895000 
Ponte Rio Doce 
Doce 
1.277 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
60930000 
Fazenda Formoso 
Formoso 
1.455 
60785005 
Fazenda Paraíso 
Verdinho 
1.164 
60798000 
Maurilândia 
Verde ou Verdão 
12.660 
60774000 
Montividiu 
Verde ou Verdão 
780 
60790000 
Ponte Rio Verdão 
Verde ou Verdão 
8.643 
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
173,88 
TR (anos): 
1.000
Empresa Projetista:      
Responsável Técnico  Nº ART    Nº Registro
Marcos Coradi Favero  5945664-1  122582-5-SC  
Marcos Coradi Favero
Cléber Antônio Leites  5945664-1  122582-5-SC  
  5945637-4  084660-3-SC  
Joiris Manoela Dachery  5945582-0  120525-0-SC  
Joiris Manoela Dachery  5945582-0  120525-0-SC  
Marcos Coradi Favero  5945664-1  122582-5-SC  
Tipo de licença  Não foi apresentado
Tipo de Licença    Não foi apresentado
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é igual à identificada no estudo de inventário hidrelétrico
aprovado.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  732,1  NOME DO RIO DA USINA:    Ariranha  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
60895000  Ponte Rio Doce    Doce    1.277
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
60930000  Fazenda Formoso    Formoso    1.455
60785005  Fazenda Paraíso    Verdinho    1.164
60798000  Maurilândia    Verde ou Verdão    12.660
60774000  Montividiu    Verde ou Verdão    780
60790000  Ponte Rio Verdão    Verde ou Verdão    8.643
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):  173,88  TR (anos):  1.000

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 901/2016–SCG/ANEEL, de 13/12/2016 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Contrafortes 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Concreto Armado 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Marcos Coradi Favero 
122582-5-SC 
Nº DA ART 
5945664-1 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
60895000 
Ponte Rio Doce 
Doce 
1.277 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos A potência de 5.800 kW é igual à estimada no inventário. O sumário executivo do projeto 
apresentado prevê 2 turbinas de 3.020,77 kW e 2 geradores de potência unitária nominal de 3.222,15 
kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
11. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
12. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Correntinha 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
17°55'5,75"S; 51°53'31,34"W 
Coordenadas da casa de força 
17°55'53,22"S; 51°51'33,38"W 
Potência Instalada Total (kW) 
5.800 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
3.222,15 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,9 
Potência instalada por turbina (kW) 
3.020,77 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
4,58 
Rendimento nominal por turbina (%) 
92,00% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
96,00% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 
2,07% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
4,66% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
1,52 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
38 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
2,00% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
28 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
4,16 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
- 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
13. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Correntinha conforme solicitado por FR Energia S.A., bem como o encaminhamento de
    Contrafortes        
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Concreto Armado        
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Marcos Coradi Favero
122582-5-SC      Nº DA ART  5945664-1
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA            
CÓDIGO  NOME    RIO  A.D. (em km²):    
60895000  Ponte Rio Doce    Doce  1.277    
Estudos Energéticos  A potência de 5.800 kW é igual à estimada no inventário. O sumário executivo do projeto
apresentado prevê 2 turbinas de 3.020,77 kW e 2 geradores de potência unitária nominal de 3.222,15
kVA, com 0,9 de fator de potência.
PCH Correntinha  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  17°55'5,75"S; 51°53'31,34"W
Coordenadas da casa de força  17°55'53,22"S; 51°51'33,38"W
Potência Instalada Total (kW)  5.800
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  3.222,15
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,9
Potência instalada por turbina (kW)  3.020,77
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  4,58
Rendimento nominal por turbina (%)  92,00%
Rendimento nominal por gerador (%)  96,00%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)  2,07%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  4,66%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  1,52
H : Queda bruta nominal (m)
b  38
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  2,00%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  28
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  4,16
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  -
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 901/2016–SCG/ANEEL, de 13/12/2016 
documento à Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos – 
SECIMA/GO, para fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o interessado requeira o 
Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
A presente Nota Técnica tem amparo legal na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
14. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Correntinha sob a titularidade de FR Energia S.A. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
15. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, 
Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos – SECIMA/GO, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
LUIZ GUSTAVO NASCENTES BAENA 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
 
De acordo: 
 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 901/2016–SCG/ANEEL, de 13/12/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Correntinha 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1967 
16,76 
18,19 
18,70 
15,39 
12,07 
11,15 
9,55 
8,66 
8,86 
9,25 
12,34 
14,64 
1968 
13,54 
20,55 
18,35 
13,46 
10,61 
9,81 
9,27 
9,03 
8,82 
8,70 
12,44 
17,16 
1969 
15,81 
15,65 
13,06 
11,78 
10,05 
9,04 
8,58 
8,44 
8,50 
8,81 
11,26 
11,80 
1970 
17,13 
21,26 
22,12 
13,23 
12,16 
10,30 
9,58 
8,97 
9,16 
10,01 
12,69 
11,27 
1971 
11,52 
11,57 
13,91 
7,09 
4,38 
2,51 
8,82 
8,43 
9,09 
11,10 
9,15 
11,84 
1972 
13,97 
17,28 
15,99 
13,10 
11,38 
8,87 
8,98 
7,09 
6,46 
11,84 
19,79 
20,53 
1973 
20,70 
19,85 
23,51 
19,68 
14,70 
13,21 
11,27 
8,58 
7,66 
9,55 
16,30 
16,93 
1974 
17,79 
16,64 
25,28 
21,62 
17,33 
13,50 
11,15 
10,52 
10,24 
11,55 
9,89 
17,90 
1975 
17,50 
14,47 
17,90 
18,70 
14,53 
11,04 
10,24 
9,09 
7,15 
7,95 
14,24 
12,64 
1976 
17,44 
21,73 
20,13 
16,64 
15,16 
11,95 
9,78 
8,92 
10,18 
10,41 
14,41 
19,22 
1977 
21,68 
24,42 
17,90 
17,16 
14,64 
13,21 
10,30 
8,81 
10,35 
9,61 
16,01 
17,73 
1978 
24,59 
17,10 
19,56 
18,25 
15,39 
14,30 
12,75 
10,35 
11,27 
9,44 
14,64 
20,76 
1979 
22,88 
21,39 
20,65 
17,84 
14,47 
12,24 
11,10 
9,38 
10,98 
8,41 
15,39 
16,13 
1980 
17,96 
25,34 
20,36 
19,22 
15,50 
13,10 
11,55 
9,27 
9,15 
8,52 
11,90 
17,33 
1981 
21,68 
15,50 
20,25 
15,73 
12,70 
11,32 
9,44 
8,46 
7,55 
9,78 
14,18 
20,70 
1982 
21,51 
22,71 
32,49 
27,68 
19,16 
16,30 
13,56 
12,81 
12,30 
14,58 
15,10 
17,50 
1983 
29,34 
35,86 
24,25 
23,91 
17,96 
16,64 
14,41 
12,07 
11,90 
14,07 
14,81 
26,94 
1984 
25,97 
18,70 
23,45 
26,71 
17,96 
14,47 
12,01 
12,58 
11,55 
14,13 
14,07 
16,30 
1985 
24,25 
22,31 
25,85 
20,30 
16,07 
13,27 
11,73 
9,89 
8,69 
8,18 
9,72 
8,92 
1986 
12,30 
12,53 
13,67 
11,95 
10,18 
8,58 
7,44 
7,72 
7,09 
8,06 
9,15 
15,96 
1987 
20,13 
18,39 
25,62 
19,68 
14,41 
12,47 
9,72 
9,32 
8,75 
9,89 
16,99 
21,68 
1988 
22,02 
27,40 
42,44 
21,09 
19,27 
15,96 
13,48 
12,04 
10,51 
13,25 
13,36 
16,49 
1989 
21,81 
27,84 
26,74 
20,46 
18,23 
15,74 
13,93 
13,13 
11,90 
10,85 
12,77 
21,41 
1990 
19,71 
17,35 
17,37 
14,56 
13,35 
10,70 
9,68 
9,14 
8,31 
9,30 
9,80 
10,33 
1991 
15,95 
24,49 
28,66 
25,54 
17,89 
15,09 
13,15 
11,30 
10,74 
13,41 
13,06 
15,98 
1992 
19,04 
20,17 
26,23 
23,30 
20,15 
14,80 
12,91 
11,49 
14,35 
15,94 
19,35 
17,86 
1993 
15,35 
23,28 
19,69 
18,94 
14,52 
13,52 
11,07 
11,51 
14,35 
15,94 
19,45 
17,86 
1994 
20,08 
20,68 
23,37 
19,78 
14,62 
12,81 
11,68 
10,01 
8,61 
9,67 
10,32 
12,68 
1995 
13,97 
14,70 
14,37 
15,01 
13,32 
10,56 
8,80 
7,42 
6,91 
7,61 
12,81 
11,97 
1996 
14,47 
15,49 
17,55 
16,88 
13,48 
12,72 
11,28 
2,49 
8,30 
8,41 
13,90 
19,85 
1997 
24,28 
20,31 
23,50 
21,35 
17,99 
21,87 
15,56 
13,09 
11,37 
11,35 
12,83 
19,92 
1998 
15,12 
22,51 
21,51 
20,07 
15,27 
13,04 
11,33 
12,31 
9,46 
11,36 
12,27 
13,12 
1999 
13,77 
13,03 
15,70 
13,03 
10,76 
8,80 
7,69 
6,39 
7,03 
6,98 
9,40 
8,06 
2000 
15,08 
16,82 
24,83 
16,82 
11,02 
10,34 
9,78 
9,01 
9,68 
8,90 
16,42 
23,54 
2001 
19,79 
20,76 
20,92 
18,02 
16,34 
14,72 
13,17 
11,35 
10,39 
11,88 
20,48 
23,00 
2002 
25,33 
28,35 
26,35 
19,03 
16,21 
13,61 
12,51 
10,58 
9,93 
11,27 
12,17 
12,03 
2003 
17,80 
20,11 
23,87 
23,10 
16,10 
13,53 
11,48 
10,14 
9,10 
10,85 
10,61 
13,44 
2004 
15,16 
25,28 
21,93 
19,26 
15,95 
12,87 
11,37 
9,49 
7,88 
9,10 
11,43 
9,80 
2005 
14,25 
14,13 
21,22 
15,48 
12,39 
10,50 
9,06 
7,76 
7,73 
8,88 
11,33 
21,12 
2006 
15,57 
20,73 
28,62 
21,86 
15,88 
13,26 
11,91 
9,74 
9,96 
12,74 
16,32 
18,89 
2007 
24,94 
32,91 
25,30 
16,81 
15,02 
13,49 
12,30 
11,20 
10,03 
10,51 
13,34 
14,26 
2008 
17,37 
26,01 
36,27 
32,41 
21,88 
17,77 
14,68 
11,89 
10,66 
17,27 
15,16 
15,00
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Correntinha                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1967  16,76  18,19  18,70  15,39  12,07  11,15  9,55  8,66  8,86  9,25  12,34  14,64
1968  13,54  20,55  18,35  13,46  10,61  9,81  9,27  9,03  8,82  8,70  12,44  17,16
1969  15,81  15,65  13,06  11,78  10,05  9,04  8,58  8,44  8,50  8,81  11,26  11,80
1970  17,13  21,26  22,12  13,23  12,16  10,30  9,58  8,97  9,16  10,01  12,69  11,27
1971  11,52  11,57  13,91  7,09  4,38  2,51  8,82  8,43  9,09  11,10  9,15  11,84
1972  13,97  17,28  15,99  13,10  11,38  8,87  8,98  7,09  6,46  11,84  19,79  20,53
1973  20,70  19,85  23,51  19,68  14,70  13,21  11,27  8,58  7,66  9,55  16,30  16,93
1974  17,79  16,64  25,28  21,62  17,33  13,50  11,15  10,52  10,24  11,55  9,89  17,90
1975  17,50  14,47  17,90  18,70  14,53  11,04  10,24  9,09  7,15  7,95  14,24  12,64
1976  17,44  21,73  20,13  16,64  15,16  11,95  9,78  8,92  10,18  10,41  14,41  19,22
1977  21,68  24,42  17,90  17,16  14,64  13,21  10,30  8,81  10,35  9,61  16,01  17,73
1978  24,59  17,10  19,56  18,25  15,39  14,30  12,75  10,35  11,27  9,44  14,64  20,76
1979  22,88  21,39  20,65  17,84  14,47  12,24  11,10  9,38  10,98  8,41  15,39  16,13
1980  17,96  25,34  20,36  19,22  15,50  13,10  11,55  9,27  9,15  8,52  11,90  17,33
1981  21,68  15,50  20,25  15,73  12,70  11,32  9,44  8,46  7,55  9,78  14,18  20,70
1982  21,51  22,71  32,49  27,68  19,16  16,30  13,56  12,81  12,30  14,58  15,10  17,50
1983  29,34  35,86  24,25  23,91  17,96  16,64  14,41  12,07  11,90  14,07  14,81  26,94
1984  25,97  18,70  23,45  26,71  17,96  14,47  12,01  12,58  11,55  14,13  14,07  16,30
1985  24,25  22,31  25,85  20,30  16,07  13,27  11,73  9,89  8,69  8,18  9,72  8,92
1986  12,30  12,53  13,67  11,95  10,18  8,58  7,44  7,72  7,09  8,06  9,15  15,96
1987  20,13  18,39  25,62  19,68  14,41  12,47  9,72  9,32  8,75  9,89  16,99  21,68
1988  22,02  27,40  42,44  21,09  19,27  15,96  13,48  12,04  10,51  13,25  13,36  16,49
1989  21,81  27,84  26,74  20,46  18,23  15,74  13,93  13,13  11,90  10,85  12,77  21,41
1990  19,71  17,35  17,37  14,56  13,35  10,70  9,68  9,14  8,31  9,30  9,80  10,33
1991  15,95  24,49  28,66  25,54  17,89  15,09  13,15  11,30  10,74  13,41  13,06  15,98
1992  19,04  20,17  26,23  23,30  20,15  14,80  12,91  11,49  14,35  15,94  19,35  17,86
1993  15,35  23,28  19,69  18,94  14,52  13,52  11,07  11,51  14,35  15,94  19,45  17,86
1994  20,08  20,68  23,37  19,78  14,62  12,81  11,68  10,01  8,61  9,67  10,32  12,68
1995  13,97  14,70  14,37  15,01  13,32  10,56  8,80  7,42  6,91  7,61  12,81  11,97
1996  14,47  15,49  17,55  16,88  13,48  12,72  11,28  2,49  8,30  8,41  13,90  19,85
1997  24,28  20,31  23,50  21,35  17,99  21,87  15,56  13,09  11,37  11,35  12,83  19,92
1998  15,12  22,51  21,51  20,07  15,27  13,04  11,33  12,31  9,46  11,36  12,27  13,12
1999  13,77  13,03  15,70  13,03  10,76  8,80  7,69  6,39  7,03  6,98  9,40  8,06
2000  15,08  16,82  24,83  16,82  11,02  10,34  9,78  9,01  9,68  8,90  16,42  23,54
2001  19,79  20,76  20,92  18,02  16,34  14,72  13,17  11,35  10,39  11,88  20,48  23,00
2002  25,33  28,35  26,35  19,03  16,21  13,61  12,51  10,58  9,93  11,27  12,17  12,03
2003  17,80  20,11  23,87  23,10  16,10  13,53  11,48  10,14  9,10  10,85  10,61  13,44
2004  15,16  25,28  21,93  19,26  15,95  12,87  11,37  9,49  7,88  9,10  11,43  9,80
2005  14,25  14,13  21,22  15,48  12,39  10,50  9,06  7,76  7,73  8,88  11,33  21,12
2006  15,57  20,73  28,62  21,86  15,88  13,26  11,91  9,74  9,96  12,74  16,32  18,89
2007  24,94  32,91  25,30  16,81  15,02  13,49  12,30  11,20  10,03  10,51  13,34  14,26
2008  17,37  26,01  36,27  32,41  21,88  17,77  14,68  11,89  10,66  17,27  15,16  15,00

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 901/2016–SCG/ANEEL, de 13/12/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Correntinha 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2009 
16,34 
23,56 
28,56 
19,50 
14,21 
12,60 
11,63 
9,82 
11,64 
12,60 
18,43 
18,58 
2010 
19,73 
19,79 
22,34 
17,77 
13,45 
16,12 
11,05 
9,90 
8,74 
9,19 
15,08 
16,69 
2011 
19,97 
22,11 
27,39 
17,89 
14,32 
14,00 
11,84 
10,25 
8,71 
13,06 
11,12 
15,27 
2012 
15,37 
25,26 
23,38 
14,76 
15,84 
12,43 
9,99 
8,68 
7,37 
6,80 
14,20 
11,66 
2013 
20,00 
20,37 
27,52 
38,01 
15,88 
14,18 
11,78 
10,65 
9,74 
10,28 
14,81 
14,81 
2014 
12,56 
17,21 
24,81 
16,32 
12,17 
12,81 
11,21 
10,10 
9,21 
9,92 
17,21 
23,76 
2015 
14,18 
13,36 
19,29 
16,99 
14,39
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Correntinha                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2009  16,34  23,56  28,56  19,50  14,21  12,60  11,63  9,82  11,64  12,60  18,43  18,58
2010  19,73  19,79  22,34  17,77  13,45  16,12  11,05  9,90  8,74  9,19  15,08  16,69
2011  19,97  22,11  27,39  17,89  14,32  14,00  11,84  10,25  8,71  13,06  11,12  15,27
2012  15,37  25,26  23,38  14,76  15,84  12,43  9,99  8,68  7,37  6,80  14,20  11,66
2013  20,00  20,37  27,52  38,01  15,88  14,18  11,78  10,65  9,74  10,28  14,81  14,81
2014  12,56  17,21  24,81  16,32  12,17  12,81  11,21  10,10  9,21  9,92  17,21  23,76
2015  14,18  13,36  19,29  16,99  14,39