A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 885/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 8 de dezembro de 2016. 
 
 
Processo nº: 48500.003320/2014-11 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica Matrinchã Alta, com Registro Ativo conferido 
a Energias Complementares do Brasil Geração de Energia 
Elétrica S.A., por meio dos Despachos nº 1.950, de 24 de 
junho de 2014 c/c nº 1.097, de 15 de abril de 2015, 
localizada nos municípios de Jaupaci (Casa de Força e 
Barragem) e Fazenda Nova (Barragem), no estado de 
Goiás. 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Matrinchã Alta, com 20.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.GO.037266-8.01, com Registro Ativo conferido a Energias 
Complementares do Brasil Geração de Energia Elétrica S.A. (ECBrasil), por meio dos Despachos nº 1.950, de 24 de 
junho de 2014 c/c Despacho nº 1.097, de 15 de abril de 2015, localizada no rio Claro, sub-bacia 24, na bacia 
hidrográfica do rio Tocantins, nos municípios de Jaupaci (Casa de Força e Barragem) e Fazenda Nova (Barragem), 
no estado de Goiás. 
2. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 12/05/2014, o Despacho n° 1460 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio Claro e 
seus afluentes, os rios Pilões, São Domingos, Fartura e Ribeirão Cerrado, onde foram identificados 16 
aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a Matrinchã Alta. 
 
3. 
Em 24 de junho de 2014, por meio do Despacho nº 1.950, foi conferido o Registro Ativo a ECBrasil e 
a CCB Energia Elétrica S.A., empresa que posteriormente foi excluída do registro em 15 de abril de 2015 por meio do 
Despacho nº 1.097. 
 
4. 
Em 28 de outubro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento.  
 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada por Energias Complementares do Brasil Geração de Energia 
Elétrica S.A. para emissão do Despacho de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente 
ao processo de implantação e exploração da PCH Matrinchã Alta. 
 
                                                          
1 Por meio da correspondência ECB-MEM-116-16, Documento nº 48513.06315/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 885/2016–SCG/ANEEL, de 8/12/2016 
6. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado, 
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015: 
 
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o 
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não 
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA, 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas 
do empreendimento. 
 
7. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
8. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 1.460, de 12/05/2014. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Matrinchã Alta 
PCH Matrinchã Alta 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
16°2'8"S 
51°10'18"W 
16°2'8,54"S 
51°10'17,93"W 
NA Montante (m) 
323 
323 
NA Jusante (m) 
304,5 
304,99 
Queda Bruta (m) 
18,5 
17,6 
Área do Reservatório (km²) 
5,65 
5,66 
Potência (kW) 
23.000 
20.000 
Energia Média (kWméd) 
12700 
11530 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
114,96 
115,79 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Claro e seus afluentes, os rios 
Pilões, São Domingos, Fartura e 
Ribeirão Cerrado 
ESTADO: 
GO 
SUB-
BACIA: 
24 
DESPACHO: 
1460 
DATA: 
12/05/2014 
AUTOR: 
Energias Complementares do Brasil Geração de Energia Elétrica S.A. e CCB Energia S.A. 
POTÊNCIA: 
185,7 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
16 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Travessão do 
Campo Montante 
16°6'39"S 
51°4'6,52"W 
337,8 
323,78 
15.000 
DRS3 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo. 
3 DRS aprovado por meio do Despacho n° 3.064, de 23 de novembro de 2016, alterou a potência e o nível de jusante em relação ao que 
aprovado nos estudos de inventário;
  PCH Matrinchã Alta      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do Barramento      16°2'8"S
51°10'18"W      16°2'8,54"S
51°10'17,93"W    
NA Montante (m)      323      323    
NA Jusante (m)      304,5      304,99    
Queda Bruta (m)      18,5      17,6    
Área do Reservatório (km²)      5,65      5,66    
Potência (kW)      23.000      20.000    
Energia Média (kWméd)      12700      11530    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT      114,96      115,79    
NOME DO RIO:    Claro e seus afluentes, os rios
Pilões, São Domingos, Fartura e
Ribeirão Cerrado          ESTADO:        GO        SUB-
BACIA:      24
DESPACHO:    1460          DATA:        12/05/2014              
AUTOR:    Energias Complementares do Brasil Geração de Energia Elétrica S.A. e CCB Energia S.A.                                
POTÊNCIA:    185,7 kW          EIXOS
IDENTIFICADOS:        16              
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                    
Aproveitamento a      Coordenadas da Casa de      NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  Condição  
montante      Força      (m)        (m)        (kW)        
PCH Travessão do
Campo Montante    16°6'39"S
51°4'6,52"W      337,8        323,78        15.000      DRS3    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 885/2016–SCG/ANEEL, de 8/12/2016 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
AHE Aparecida do Rio 
Claro Alta 
16°2'18,23"S 
51°10'9,98"W 
304,5 
293,5 
144000 
Disponível 
(inventariado) 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
9. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Prime Projetos e Consultoria Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Leonardo Faria de Castro 
0720150043425 CREA-DF 
16004/D-DF 
Responsável Geral do Projeto  
Divino Evangelista dos Santos 1020150045705 CREA-GO 
19205/AP-GO 
Estudos cartográficos e topográficos 
Shinichi Ono 
0720150043146 CREA-DF 
28105/D-SP 
Estudos geotécnicos 
Rodrigo Gomes Otsuki 
0720150021237 CREA-DF 
18858/D-DF 
Estudos hidrológicos 
Danilo Jorge Santos 
0720150043169 CREA-DF 
10195/D-DF 
Estudos energéticos 
Leonardo Faria de Castro 
0720150043425 CREA-DF 
16004/D-DF 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentado 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentado 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
10. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico.
Aproveitamento a
jusante      Coordenadas do Limite  NA Montante
(m)      NA Jusante      Potência  Condição
      Máximo do Reservatório        (m)      (kW)  
AHE Aparecida do Rio
Claro Alta    16°2'18,23"S
51°10'9,98"W    304,5    293,5      144000    Disponível
(inventariado)
Empresa Projetista:  Prime Projetos e Consultoria Ltda.    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Leonardo Faria de Castro  0720150043425 CREA-DF  16004/D-DF  Responsável Geral do Projeto
Divino Evangelista dos Santos  1020150045705 CREA-GO  19205/AP-GO  Estudos cartográficos e topográficos
Shinichi Ono  0720150043146 CREA-DF  28105/D-SP  Estudos geotécnicos
Rodrigo Gomes Otsuki  0720150021237 CREA-DF  18858/D-DF  Estudos hidrológicos
Danilo Jorge Santos  0720150043169 CREA-DF  10195/D-DF  Estudos energéticos
Leonardo Faria de Castro  0720150043425 CREA-DF  16004/D-DF  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  Não foi apresentado
Número  
Órgão emissor  
Data de emissão  
Validade  
Vazão remanescente  
Tipo de Licença    Não foi apresentado
Número    
Órgão Emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão de usos consuntivos    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 885/2016–SCG/ANEEL, de 8/12/2016 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é inferior à estimada no estudo de inventário em 4,86%, 
bem como o nível de jusante. Contudo essa alteração de nível não interfere em outros 
aproveitamentos. O projetista alegou que o sítio de implantação das obras sofreu 
pequenos ajustes na fase de projeto básico para melhor acomodação das estruturas. 
Cabe salientar que não houve alteração de localização do barramento. 
 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Matrinchã Alta 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
7810 
NOME DO RIO DA USINA: 
Claro 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
24950000 
Montes Claros de Goiás 
Claro 
9045 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
24900000 
Ivolândia 
Claro 
2060 
  
 
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
2207 
TR (anos): 
1000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira livre + Descarregadores de fundo 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Barragem de terra 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Leonardo Faria de Castro 
16004/D-DF 
Nº DA 
ART4 
0720150043425 
CREA-DF 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
24950000 
Montes Claros de Goiás 
Claro 
9045 
 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 20.000 kW é inferior à estimada no inventário em13,04% e o fator 
de capacidade passou de 0,55 para 0,58. Contudo a permanência PB é 
equivalente à permanência do inventário e a vazão de engolimento é menor do 
que 32%. O projetista apresentou os estudos de motorização que demonstram 
que a variação custo/beneficio é melhor para essa motorização do que para 
23MW. O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 6873 kW e 3 geradores de 
potência unitária nominal de 7408 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
                                                          
4 Documento nº 48513.026315/2016-00
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é inferior à estimada no estudo de inventário em 4,86%,
bem como o nível de jusante. Contudo essa alteração de nível não interfere em outros
aproveitamentos. O projetista alegou que o sítio de implantação das obras sofreu
pequenos ajustes na fase de projeto básico para melhor acomodação das estruturas.
Cabe salientar que não houve alteração de localização do barramento.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  7810  NOME DO RIO DA USINA:    Claro  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
24950000  Montes Claros de Goiás    Claro    9045
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
24900000  Ivolândia    Claro    2060
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    2207    TR (anos):    1000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira livre + Descarregadores de fundo          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Barragem de terra          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Leonardo Faria de Castro
16004/D-DF        Nº DA
ART4  0720150043425
CREA-DF
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
24950000  Montes Claros de Goiás    Claro    9045    
Estudos Energéticos  A potência de 20.000 kW é inferior à estimada no inventário em13,04% e o fator
de capacidade passou de 0,55 para 0,58. Contudo a permanência PB é
equivalente à permanência do inventário e a vazão de engolimento é menor do
que 32%. O projetista apresentou os estudos de motorização que demonstram
que a variação custo/beneficio é melhor para essa motorização do que para
23MW. O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 6873 kW e 3 geradores de
potência unitária nominal de 7408 kVA, com 0,9 de fator de potência.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 885/2016–SCG/ANEEL, de 8/12/2016 
 
11. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
12. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Matrinchã Alta 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
16°2'8,54"S 
51°10'17,93"W 
Coordenadas da casa de força 
16°2'10,35"S 
51°10'24,52"W 
Potência Instalada Total (kW) 
20.000 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência instalada por gerador (kVA) 
7408 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,9 
Potência instalada por turbina (kW) 
6873 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
13,01 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93,00% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,00% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 
1,26% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
1,74% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,24 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
17,6 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,46% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
300 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
1,706 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
 
13. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Matrinchã Alta conforme solicitado por ECBrasil, bem como o encaminhamento de documento 
à Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (SECIMA), para 
fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental 
pertinente junto aos órgãos competentes. 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
14. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal:
PCH Matrinchã Alta  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  16°2'8,54"S
51°10'17,93"W
Coordenadas da casa de força  16°2'10,35"S
51°10'24,52"W
Potência Instalada Total (kW)  20.000
Número de Unidades Geradoras  3
Potência instalada por gerador (kVA)  7408
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,9
Potência instalada por turbina (kW)  6873
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  13,01
Rendimento nominal por turbina (%)  93,00%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,00%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)  1,26%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  1,74%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,24
H : Queda bruta nominal (m)
b  17,6
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  1,46%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  300
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  1,706
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 885/2016–SCG/ANEEL, de 8/12/2016 
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
15. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Matrinchã Alta sob a titularidade de ECBrasil. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
16. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à SECIMA, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
CYNTHIA MENDONÇA MOREIRA 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 885/2016–SCG/ANEEL, de 8/12/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Matrinchã Alta 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1972 
81,90 
110,78 
104,79 
65,75 
39,44 
29,28 
24,93 
19,96 
17,43 
32,32 
76,32 
251,43 
1973 
176,56 
114,23 
220,84 
192,74 
73,93 
50,42 
39,78 
30,25 
26,09 
91,26 
156,94 
164,62 
1974 
153,54 
99,68 
222,55 
173,16 
90,25 
59,75 
44,47 
35,73 
28,71 
35,05 
41,28 
71,54 
1975 
80,35 
122,84 
72,88 
107,44 
47,30 
32,24 
26,52 
20,77 
17,07 
18,23 
51,09 
90,10 
1976 
61,78 
143,39 
135,84 
66,06 
43,75 
30,96 
22,90 
18,34 
25,22 
36,19 
78,07 
164,03 
1977 
299,04 
353,16 
128,98 
110,25 
72,64 
51,48 
43,82 
39,03 
37,58 
35,51 
51,73 
100,72 
1978 
270,14 
185,19 
362,74 
173,35 
94,02 
96,79 
55,68 
28,14 
32,26 
35,97 
59,91 
64,29 
1979 
179,40 
335,69 
138,71 
118,00 
70,72 
52,52 
42,18 
36,59 
42,45 
35,47 
42,61 
58,98 
1980 
250,39 
251,79 
342,12 
227,70 
84,74 
64,06 
57,04 
49,92 
41,77 
42,81 
62,74 
208,47 
1981 
188,97 
120,37 
269,45 
243,11 
124,72 
86,56 
66,35 
50,25 
40,35 
100,65 
163,07 
163,93 
1982 
326,36 
297,99 
323,02 
221,28 
159,04 
110,63 
82,17 
62,91 
57,37 
63,16 
53,51 
98,52 
1983 
343,68 
554,44 
382,53 
306,08 
158,22 
113,30 
83,30 
63,98 
55,13 
69,79 
89,42 
323,21 
1984 
212,39 
131,40 
142,81 
151,68 
88,97 
58,25 
48,03 
42,00 
44,91 
51,23 
73,32 
133,98 
1985 
446,23 
361,36 
303,56 
154,27 
91,22 
75,50 
60,45 
46,94 
43,30 
48,78 
73,57 
67,41 
1986 
164,00 
160,70 
120,87 
72,26 
61,36 
44,42 
36,41 
31,96 
31,72 
43,30 
35,75 
136,65 
1987 
141,22 
131,52 
171,29 
135,05 
65,53 
47,26 
36,07 
30,81 
29,88 
36,27 
53,87 
267,25 
1988 
252,33 
263,02 
371,50 
178,02 
96,30 
69,89 
52,93 
40,52 
33,39 
40,98 
46,14 
84,94 
1989 
151,74 
159,97 
162,86 
92,77 
57,43 
43,22 
35,62 
31,03 
27,76 
28,29 
50,06 
411,01 
1990 
335,52 
200,99 
155,06 
103,57 
70,73 
48,48 
41,35 
35,05 
34,25 
48,63 
38,41 
50,21 
1991 
129,50 
155,20 
281,23 
205,32 
87,54 
58,12 
45,54 
36,21 
32,21 
42,23 
49,49 
105,09 
1992 
368,14 
420,53 
246,70 
207,11 
121,83 
80,41 
61,19 
49,04 
50,91 
72,17 
99,17 
233,63 
1993 
165,90 
274,34 
165,76 
176,38 
79,35 
65,22 
48,85 
45,45 
44,98 
52,85 
61,75 
199,34 
1994 
179,64 
207,46 
349,13 
180,30 
158,94 
85,84 
66,57 
45,10 
35,11 
68,73 
140,71 
186,84 
1995 
214,03 
339,30 
211,91 
243,53 
87,14 
74,92 
62,94 
43,05 
35,43 
48,51 
95,07 
171,93 
1996 
239,96 
121,73 
110,79 
138,31 
72,47 
53,98 
42,47 
34,76 
36,64 
66,54 
138,54 
195,79 
1997 
455,75 
322,74 
394,28 
279,66 
166,54 
168,63 
100,54 
71,33 
57,39 
59,06 
71,86 
101,01 
1998 
86,30 
216,90 
82,31 
57,33 
51,33 
41,92 
31,58 
24,44 
21,81 
29,70 
125,56 
99,30 
1999 
265,00 
179,67 
307,67 
104,13 
64,52 
42,01 
33,23 
29,48 
25,00 
24,57 
60,52 
78,28 
2000 
189,73 
214,46 
265,15 
131,16 
62,17 
47,53 
38,28 
38,55 
53,14 
28,71 
88,77 
261,89 
2001 
163,98 
115,13 
204,39 
125,54 
73,07 
53,50 
38,23 
29,23 
32,95 
49,59 
123,74 
220,22 
2002 
391,92 
290,69 
198,69 
112,06 
73,17 
55,51 
44,66 
33,41 
28,74 
26,92 
46,15 
85,20 
2003 
136,26 
210,59 
159,30 
162,29 
74,21 
53,68 
38,46 
30,68 
27,39 
27,69 
54,98 
67,97 
2004 
244,62 
534,22 
367,05 
183,55 
104,99 
69,93 
54,45 
35,74 
29,17 
35,33 
37,65 
98,67 
2005 
230,24 
147,53 
284,90 
122,00 
68,49 
50,46 
36,21 
26,98 
21,81 
24,74 
54,48 
188,66 
2006 
137,42 
143,36 
211,72 
202,99 
72,98 
51,55 
38,10 
27,92 
26,69 
36,17 
58,36 
132,45 
2007 
188,18 
380,23 
146,70 
92,02 
60,26 
41,81 
32,03 
25,66 
18,77 
18,26 
33,08 
79,12 
2008 
100,70 
244,82 
350,21 
179,89 
84,32 
54,84 
41,04 
29,87 
22,90 
25,64 
40,84 
134,37 
2009 
198,64 
168,77 
318,76 
353,41 
91,74 
59,27 
40,53 
31,65 
31,93 
51,38 
121,50 
439,10 
2010 
306,88 
234,65 
404,33 
184,90 
70,12 
52,15 
40,35 
31,13 
26,99 
30,36 
93,40 
97,97 
2011 
403,09 
270,58 
445,42 
221,33 
104,44 
78,37 
57,91 
43,86 
33,72 
59,36 
56,89 
139,22 
2012 
246,14 
223,45 
153,06 
87,47 
59,37 
48,58 
36,34 
27,10 
22,07 
23,96 
79,06 
66,93 
2013 
227,61 
234,41 
195,33 
151,44 
75,02 
63,35 
41,70 
30,79 
24,79 
35,33 
73,68 
126,45
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Matrinchã Alta                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1972  81,90  110,78  104,79  65,75  39,44  29,28  24,93  19,96  17,43  32,32  76,32  251,43
1973  176,56  114,23  220,84  192,74  73,93  50,42  39,78  30,25  26,09  91,26  156,94  164,62
1974  153,54  99,68  222,55  173,16  90,25  59,75  44,47  35,73  28,71  35,05  41,28  71,54
1975  80,35  122,84  72,88  107,44  47,30  32,24  26,52  20,77  17,07  18,23  51,09  90,10
1976  61,78  143,39  135,84  66,06  43,75  30,96  22,90  18,34  25,22  36,19  78,07  164,03
1977  299,04  353,16  128,98  110,25  72,64  51,48  43,82  39,03  37,58  35,51  51,73  100,72
1978  270,14  185,19  362,74  173,35  94,02  96,79  55,68  28,14  32,26  35,97  59,91  64,29
1979  179,40  335,69  138,71  118,00  70,72  52,52  42,18  36,59  42,45  35,47  42,61  58,98
1980  250,39  251,79  342,12  227,70  84,74  64,06  57,04  49,92  41,77  42,81  62,74  208,47
1981  188,97  120,37  269,45  243,11  124,72  86,56  66,35  50,25  40,35  100,65  163,07  163,93
1982  326,36  297,99  323,02  221,28  159,04  110,63  82,17  62,91  57,37  63,16  53,51  98,52
1983  343,68  554,44  382,53  306,08  158,22  113,30  83,30  63,98  55,13  69,79  89,42  323,21
1984  212,39  131,40  142,81  151,68  88,97  58,25  48,03  42,00  44,91  51,23  73,32  133,98
1985  446,23  361,36  303,56  154,27  91,22  75,50  60,45  46,94  43,30  48,78  73,57  67,41
1986  164,00  160,70  120,87  72,26  61,36  44,42  36,41  31,96  31,72  43,30  35,75  136,65
1987  141,22  131,52  171,29  135,05  65,53  47,26  36,07  30,81  29,88  36,27  53,87  267,25
1988  252,33  263,02  371,50  178,02  96,30  69,89  52,93  40,52  33,39  40,98  46,14  84,94
1989  151,74  159,97  162,86  92,77  57,43  43,22  35,62  31,03  27,76  28,29  50,06  411,01
1990  335,52  200,99  155,06  103,57  70,73  48,48  41,35  35,05  34,25  48,63  38,41  50,21
1991  129,50  155,20  281,23  205,32  87,54  58,12  45,54  36,21  32,21  42,23  49,49  105,09
1992  368,14  420,53  246,70  207,11  121,83  80,41  61,19  49,04  50,91  72,17  99,17  233,63
1993  165,90  274,34  165,76  176,38  79,35  65,22  48,85  45,45  44,98  52,85  61,75  199,34
1994  179,64  207,46  349,13  180,30  158,94  85,84  66,57  45,10  35,11  68,73  140,71  186,84
1995  214,03  339,30  211,91  243,53  87,14  74,92  62,94  43,05  35,43  48,51  95,07  171,93
1996  239,96  121,73  110,79  138,31  72,47  53,98  42,47  34,76  36,64  66,54  138,54  195,79
1997  455,75  322,74  394,28  279,66  166,54  168,63  100,54  71,33  57,39  59,06  71,86  101,01
1998  86,30  216,90  82,31  57,33  51,33  41,92  31,58  24,44  21,81  29,70  125,56  99,30
1999  265,00  179,67  307,67  104,13  64,52  42,01  33,23  29,48  25,00  24,57  60,52  78,28
2000  189,73  214,46  265,15  131,16  62,17  47,53  38,28  38,55  53,14  28,71  88,77  261,89
2001  163,98  115,13  204,39  125,54  73,07  53,50  38,23  29,23  32,95  49,59  123,74  220,22
2002  391,92  290,69  198,69  112,06  73,17  55,51  44,66  33,41  28,74  26,92  46,15  85,20
2003  136,26  210,59  159,30  162,29  74,21  53,68  38,46  30,68  27,39  27,69  54,98  67,97
2004  244,62  534,22  367,05  183,55  104,99  69,93  54,45  35,74  29,17  35,33  37,65  98,67
2005  230,24  147,53  284,90  122,00  68,49  50,46  36,21  26,98  21,81  24,74  54,48  188,66
2006  137,42  143,36  211,72  202,99  72,98  51,55  38,10  27,92  26,69  36,17  58,36  132,45
2007  188,18  380,23  146,70  92,02  60,26  41,81  32,03  25,66  18,77  18,26  33,08  79,12
2008  100,70  244,82  350,21  179,89  84,32  54,84  41,04  29,87  22,90  25,64  40,84  134,37
2009  198,64  168,77  318,76  353,41  91,74  59,27  40,53  31,65  31,93  51,38  121,50  439,10
2010  306,88  234,65  404,33  184,90  70,12  52,15  40,35  31,13  26,99  30,36  93,40  97,97
2011  403,09  270,58  445,42  221,33  104,44  78,37  57,91  43,86  33,72  59,36  56,89  139,22
2012  246,14  223,45  153,06  87,47  59,37  48,58  36,34  27,10  22,07  23,96  79,06  66,93
2013  227,61  234,41  195,33  151,44  75,02  63,35  41,70  30,79  24,79  35,33  73,68  126,45

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 885/2016–SCG/ANEEL, de 8/12/2016