Nota Técnica nº 73/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 4 de fevereiro de 2016. 
 
  
 
 
 
Processo: 48500.005638/2014-36 
 
Assunto: Adequação do Sumário Executivo 
referente à Pequena Central Hidrelétrica 
PCH São Salvador, com Registro Ativo e 
Aceite conferidos à empresa Agathon 
Participações Ltda., por meio do Despacho 
nº 4.433, de 13 de novembro de 2014, 
localizada no município de Cascavel, no 
estado do Paraná. 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
  
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo 
referente à Pequena Central Hidrelétrica (PCH) PCH São Salvador, com 5.000 kW de Potência 
Instalada, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) 
PCH.PH.PR.035387-6.01, com Registro Ativo conferido à empresa Agathon Participações Ltda. 
(Interessada), por meio do Despacho nº 4.433, de 13 de novembro de 2014, localizada no rio 
Andrada, sub-bacia 65, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, no município de Cascavel, no estado 
Paraná. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 29 de agosto de 2014, o Despacho n° 3.534 aprovou os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio Andrada, onde foram identificados 18 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os 
quais a PCH São Salvador. 
 
3. 
Em 13 de novembro de 2014, por meio do Despacho nº 4.433, foi conferido o 
Registro para desenvolvimento do Projeto Básico referente à PCH São Salvador, solicitado pela 
empresa Agathon Participações Ltda., foi efetivado como ativo. 
 
4. 
Em 13 de novembro de 2015, por meio da correspondência S/N1, a interessada 
protocolou o Sumário Executivo e o Projeto Básico (via digital) referente a esse empreendimento.  
 
III – DA ANÁLISE 
1 DOC SICNET 48513.030419/2015-00 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

FL. 02 da Nota Técnica nº 73/2016–SCG/ANEEL, de 04/02/2016 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela empresa Agathon Participações Ltda. para 
emissão do Despacho de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao 
processo de implantação e exploração da PCH São Salvador. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 3.534, de 29 de agosto de 
2014.  
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH São Salvador 
PCH São Salvador 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
25°7'43,68"S 
53°23'56,76"W 
25°7'46,5"S 
53°23'57,03"W 
NA Montante (m) 
517,0 
517,0 
NA Jusante (m) 
470,0 
470,13 
Queda Bruta (m) 
47,0 
46,87 
Área do Reservatório (km²) 
0,4 
0,469 
Potência (kW) 
5.350 
5.000 
Vazão Qmlt2 (m³/s) 
10,3 
10,45 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Andrada 
ESTADO: 
PR 
SUB-BACIA: 
65 
DESPACHO: 
3.534 
DATA: 
29/08/2014 
AUTOR: 
Agathon Participações Ltda. 
POTÊNCIA: 
73.450 kW 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
18 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamentos 
Coordenadas 
NA Montante (m) NA Jusante (m) Potência (kW) 
Condição 
PCH Saltão 
25°5'0,60"S 
53°26'45,96"W 
570 
538 
1.850 
Disponível 
(inventariado) 
PCH Santa Maria 
25°9'34,92"S 
53°24'5,4"W 
470 
426 
5.500 
Disponível 
(inventariado) 
 
 
 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
2 Vazão Média de Longo Termo. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
  PCH São Salvador      Estudos de Inventário    Sumário Executivo  
Localização do barramento      25°7'43,68"S
53°23'56,76"W      25°7'46,5"S
53°23'57,03"W  
NA Montante (m)      517,0      517,0  
NA Jusante (m)      470,0      470,13  
Queda Bruta (m)      47,0      46,87  
Área do Reservatório (km²)      0,4      0,469  
Potência (kW)      5.350      5.000  
Vazão Qmlt2 (m³/s)      10,3      10,45  
NOME DO RIO:      Andrada          ESTADO:        PR    SUB-BACIA:        65  
DESPACHO:      3.534          DATA:        29/08/2014              
AUTOR:      Agathon Participações Ltda.                                
POTÊNCIA:      73.450 kW          EIXOS IDENTIFICADOS:        18              
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                      
  Aproveitamentos      Coordenadas      NA Montante (m)        NA Jusante (m)    Potência (kW)        Condição    
PCH Saltão      25°5'0,60"S
53°26'45,96"W      570        538      1.850      Disponível
(inventariado)      
PCH Santa Maria      25°9'34,92"S
53°24'5,4"W      470        426      5.500      Disponível
(inventariado)      

FL. 03 da Nota Técnica nº 73/2016–SCG/ANEEL, de 04/02/2016 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica, ao 
licenciamento ambiental e à obtenção da outorga do uso de recursos hídricos. 
 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Titanium Engenharia Ltda 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Marco Antônio Witchmichen Iurk 
20152270592 
PR-117912/D 
Responsável Geral do 
Projeto  
Márcio Polanski 
20154653030 
PR-25829/D 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Eduardo Gabriel de Pauli Baptista 
5617615-0 
CREA-SC nº 094145-0 
Estudos geotécnicos 
Leonardo Rodrigues Minucci 
20154835970 
PR-116570/D 
Estudos hidrológicos 
Daniel Faller 
20154847064 
CREA-PR nº 96294/D 
Estudos energéticos 
Marco Antônio Witchmichen Iurk 
20154840892 
PR-117912/D 
Estruturas extravasoras 
 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentada – Foi apresentada apenas cópia do Ofício nº SSA-002-20153, 
de 26/01/2015, contendo articulação prévia junto ao IAP – Instituto Ambiental do 
Paraná, visando o desenvolvimento do Projeto Básico e dos Estudos Ambientais 
da PCH São Salvador e a respectiva resposta do IAP (Ofício nº 229/2015/IAP/GP, 
de 15/04/2015). 
Número 
- 
Órgão emissor 
- 
Data de emissão 
- 
Validade 
- 
Vazão remanescente 
- 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentada 
Número 
- 
Órgão Emissor 
A ANEEL fará a articulação para a obtenção da Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica (DRDH) junto ao Instituto das Águas do Paraná. 
Data de emissão 
- 
Validade 
- 
Vazão remanescente 
- 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
3 Documento nº 48513.030419/2015-00, o referido ofício encontra-se Anexo ao Projeto Básico. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
  Empresa Projetista:    Titanium Engenharia Ltda            
  Responsável Técnico      Nº ART      Nº Registro    Responsabilidade
Marco Antônio Witchmichen Iurk      20152270592      PR-117912/D      Responsável Geral do
Projeto
Márcio Polanski      20154653030      PR-25829/D      Estudos cartográficos e
topográficos
Eduardo Gabriel de Pauli Baptista      5617615-0      CREA-SC nº 094145-0      Estudos geotécnicos
Leonardo Rodrigues Minucci      20154835970      PR-116570/D      Estudos hidrológicos
Daniel Faller      20154847064      CREA-PR nº 96294/D      Estudos energéticos
Marco Antônio Witchmichen Iurk      20154840892      PR-117912/D      Estruturas extravasoras
Tipo de licença      Não foi apresentada – Foi apresentada apenas cópia do Ofício nº SSA-002-20153,
de 26/01/2015, contendo articulação prévia junto ao IAP – Instituto Ambiental do
Paraná, visando o desenvolvimento do Projeto Básico e dos Estudos Ambientais
da PCH São Salvador e a respectiva resposta do IAP (Ofício nº 229/2015/IAP/GP,
de 15/04/2015).
  Número    -
  Órgão emissor    -
  Data de emissão    -
  Validade    -
  Vazão remanescente    -
  Tipo de Licença    Não foi apresentada
  Número    -
Órgão Emissor  Órgão Emissor    A ANEEL fará a articulação para a obtenção da Declaração de Reserva de
Disponibilidade Hídrica (DRDH) junto ao Instituto das Águas do Paraná.
  Data de emissão    -
  Validade    -
  Vazão remanescente    -

FL. 04 da Nota Técnica nº 73/2016–SCG/ANEEL, de 04/02/2016 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos 
apresentados indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 
7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial hidráulico. 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e Níveis Operacionais  
A queda do Sumário Executivo é ligeiramente inferior, mas a empresa apresentou 
justificativas técnicas para a diferença. 
 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH São Salvador 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
344,4 
NOME DO RIO DA USINA: 
Andrada 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
65979000 
São Sebastião 
Andrada 
1.311,6 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
65971050 
Tormenta Fazenda Trento 
Tormenta 
319,6 
65971010 
Adelaide Ibiracema 
Adelaide 
395,8 
65974590 
Barra do Sarandi 
Cotejipe 
895 
65976000 
ETA Cascavel 
da Paz 
53 
65970000 
Porto Santo Antônio 
Guarani 
1.084,1 
  
 
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
633 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Mista 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Marco Antônio Witchmichen Iurk 
PR-117912/D 
Nº DA ART 
201548408924 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
65979000 
São Sebastião 
Andrada 
1.311,6 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 5.000 kW é ligeiramente inferior à estimada no inventário. O 
projeto apresentado prevê 3 turbinas de 1.720 kW e 3 geradores de 
potência unitária nominal de 1.850 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
4 DOC SICNET 48513.030419/2015-00 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  344,4  NOME DO RIO DA USINA:    Andrada  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
65979000  São Sebastião    Andrada    1.311,6
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
65971050  Tormenta Fazenda Trento    Tormenta    319,6
65971010  Adelaide Ibiracema    Adelaide    395,8
65974590  Barra do Sarandi    Cotejipe    895
65976000  ETA Cascavel    da Paz    53
65970000  Porto Santo Antônio    Guarani    1.084,1
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    633    TR (anos):    1.000    
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira Livre            
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Mista            
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Marco Antônio Witchmichen Iurk
PR-117912/D        Nº DA ART  201548408924  
                
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA                
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):      
65979000  São Sebastião    Andrada    1.311,6      
Estudos Energéticos  A potência de 5.000 kW é ligeiramente inferior à estimada no inventário. O
projeto apresentado prevê 3 turbinas de 1.720 kW e 3 geradores de
potência unitária nominal de 1.850 kVA, com 0,9 de fator de potência.

FL. 05 da Nota Técnica nº 73/2016–SCG/ANEEL, de 04/02/2016 
 
10. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimada no trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são 
de responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para 
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a 
apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), 
desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH São Salvador 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
5.000 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência por gerador (kVA) / fator de potência 
1.850 / 0,9 
Potência por turbina (kW) / engolimento mínimo (m3/s) 
1.720 / 2,08 
Rendimento da turbina 
92,50% 
Rendimento do gerador 
97,00% 
Taxa equivalente de indisponibilidade forçada (%) 
1,26% 
Indisponibilidade programada (%) 
3,73% 
Perdas hidráulicas nominais (m) 
1,41 
Queda bruta nominal (m) 
46,87 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,83% 
Consumo Interno (kW médio) 
2,3 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
0,37 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0,8 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
12. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o 
processo seria sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e a DRDH, sem a possibilidade 
de emissão de algum ato referente à aprovação do projeto apresentado pela empresa Agathon 
Participações Ltda. 
 
13. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015 trouxe algumas inovações nesse 
sentido. O Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI-PCH), etapa já cumprida pelo empreendedor. 
 
14. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, 
do Sumário Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH São Salvador, nos 
termos da REN 343/2008, quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
PCH São Salvador  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  5.000
Número de Unidades Geradoras  3
Potência por gerador (kVA) / fator de potência  1.850 / 0,9
Potência por turbina (kW) / engolimento mínimo (m3/s)  1.720 / 2,08
Rendimento da turbina  92,50%
Rendimento do gerador  97,00%
Taxa equivalente de indisponibilidade forçada (%)  1,26%
Indisponibilidade programada (%)  3,73%
Perdas hidráulicas nominais (m)  1,41
Queda bruta nominal (m)  46,87
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  0,83%
Consumo Interno (kW médio)  2,3
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  0,37
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0,8
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

FL. 06 da Nota Técnica nº 73/2016–SCG/ANEEL, de 04/02/2016 
15. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e 
que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, 
conforme excerto a seguir transcrito:  
 
[...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores 
do potencial hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com 
uso do potencial hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de 
Registro da Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela 
SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração 
de Reserva de Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento 
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação 
dessas ações, quando couber, imediatamente após a publicação do DRI-PCH 
previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da 
ANEEL, caso o interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, 
prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério da ANEEL, contados da data de sua 
publicação. 
 
[...]  
 
16. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser 
emitido o DRS-PCH referente à PCH São Salvador conforme solicitado pela empresa Agathon 
Participações Ltda., bem como o encaminhamento de Ofício ao Instituto das Águas do Paraná, para 
fins da emissão da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por 
meio da emissão do DRS-PCH referente à PCH São Salvador sob a titularidade da empresa Agathon 
Participações Ltda. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

FL. 07 da Nota Técnica nº 73/2016–SCG/ANEEL, de 04/02/2016 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
19. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar Ofício ao Instituto de Águas do Paraná, para fins da 
emissão da DRDH. 
 
 
 
VINICIUS GROSSI DE OLIVEIRA 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração  
 
 
 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

FL. 08 da Nota Técnica nº 73/2016–SCG/ANEEL, de 04/02/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH São Salvador 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1977 
7,80 
4,30 
4,70 
3,90 
1,90 
6,70 
3,60 
2,30 
3,10 
4,00 
12,20 
13,10 
1978 
3,70 
2,00 
1,30 
0,80 
0,90 
1,70 
7,90 
6,00 
6,30 
2,60 
2,50 
2,20 
1979 
1,60 
2,40 
3,40 
5,50 
22,90 
4,80 
3,80 
14,00 
15,70 
18,90 
26,60 
16,30 
1980 
12,30 
10,00 
12,90 
4,00 
9,70 
5,70 
7,00 
8,70 
12,80 
11,60 
7,80 
9,80 
1981 
7,80 
10,80 
7,00 
23,60 
3,80 
3,40 
2,90 
2,20 
2,10 
6,70 
8,60 
35,30 
1982 
9,60 
15,90 
8,40 
4,40 
4,20 
13,30 
24,20 
9,90 
4,50 
23,20 
45,50 
18,10 
1983 
8,40 
7,70 
20,10 
17,20 
37,50 
25,20 
49,40 
8,90 
23,40 
21,70 
12,20 
5,60 
1984 
9,30 
5,50 
6,30 
8,90 
7,20 
7,30 
3,70 
10,70 
5,90 
8,50 
8,40 
8,70 
1985 
3,80 
6,90 
3,50 
13,90 
12,70 
6,80 
3,60 
3,30 
1,80 
2,70 
6,20 
1,90 
1986 
3,30 
7,70 
6,80 
7,40 
17,70 
12,50 
4,20 
7,90 
12,10 
10,20 
5,00 
15,60 
1987 
6,20 
7,60 
3,30 
9,80 
42,40 
20,40 
15,30 
5,00 
2,50 
7,40 
18,30 
8,80 
1988 
5,40 
3,20 
3,10 
5,10 
15,10 
14,60 
5,60 
2,90 
1,60 
1,80 
3,20 
1,30 
1989 
4,00 
12,90 
8,10 
6,70 
6,00 
5,50 
10,30 
13,60 
29,70 
16,50 
6,30 
3,60 
1990 
19,70 
7,80 
3,50 
8,60 
8,00 
17,00 
13,60 
33,10 
30,60 
25,20 
11,20 
6,50 
1991 
4,10 
4,00 
2,40 
6,20 
4,20 
15,30 
7,20 
3,60 
2,20 
5,40 
6,70 
21,00 
1992 
5,90 
3,70 
6,60 
10,10 
38,30 
28,20 
12,90 
21,10 
9,90 
10,50 
6,90 
8,00 
1993 
8,40 
6,50 
4,00 
4,20 
26,80 
12,70 
11,60 
6,50 
11,30 
29,30 
7,10 
6,80 
1994 
3,80 
5,80 
3,80 
4,00 
8,90 
31,40 
14,50 
5,80 
3,80 
9,90 
13,60 
6,50 
1995 
30,60 
14,20 
9,00 
8,90 
5,00 
4,80 
8,40 
3,40 
4,00 
13,50 
6,60 
4,10 
1996 
6,80 
12,50 
16,20 
10,60 
4,30 
4,30 
4,70 
2,20 
5,10 
36,40 
13,40 
26,00 
1997 
10,40 
13,90 
4,90 
2,50 
8,40 
14,10 
9,00 
19,50 
11,50 
30,70 
35,80 
10,40 
1998 
5,20 
17,80 
30,30 
47,70 
25,80 
8,30 
4,60 
17,50 
24,30 
33,00 
10,80 
7,20 
1999 
6,80 
14,00 
5,80 
18,30 
8,10 
20,50 
13,50 
4,10 
22,70 
1,70 
1,60 
4,00 
2000 
4,80 
12,40 
8,30 
6,30 
6,90 
7,20 
8,90 
5,00 
18,10 
22,70 
8,10 
6,10 
2001 
10,30 
32,40 
14,10 
11,90 
5,00 
6,80 
5,50 
4,10 
4,20 
14,60 
7,20 
6,00 
2002 
10,40 
10,50 
3,60 
2,10 
27,60 
9,10 
4,00 
4,10 
18,30 
22,00 
9,30 
10,80 
2003 
23,10 
13,40 
6,90 
4,80 
6,50 
11,20 
7,80 
3,30 
3,70 
19,80 
15,50 
22,90 
2004 
15,30 
4,70 
1,90 
2,70 
17,10 
10,60 
21,00 
5,90 
3,60 
21,60 
27,10 
6,10 
2005 
6,50 
2,40 
1,50 
1,50 
14,60 
19,90 
7,70 
4,40 
14,70 
44,60 
25,70 
4,60 
2006 
4,20 
3,40 
10,30 
6,00 
3,30 
2,40 
1,60 
1,50 
5,70 
7,60 
6,70 
6,20 
2007 
8,70 
5,30 
6,50 
28,60 
44,10 
2,40 
1,60 
1,00 
0,60 
1,30 
6,00 
3,80 
2008 
3,90 
3,00 
2,70 
3,30 
4,50 
7,30 
7,40 
13,40 
5,10 
19,80 
14,70 
4,20 
2009 
5,40 
4,20 
2,30 
1,70 
4,10 
12,10 
6,40 
12,80 
18,50 
21,50 
14,90 
9,70 
2010 
4,90 
3,80 
4,90 
13,30 
8,30 
4,00 
3,30 
2,40 
2,50 
7,00 
8,00 
12,10 
2011 
10,70 
22,70 
7,30 
6,10 
2,30 
10,50 
11,90 
18,20 
9,40 
14,70 
13,10 
4,10 
2012 
2,90 
2,40 
1,90 
10,90 
6,50 
24,60 
7,00 
10,70 
2,20 
3,30 
5,80 
4,70 
2013 
11,70 
11,60 
33,60 
5,20 
35,10 
54,90 
6,30 
5,60 
10,10 
7,10 
9,50 
9,90 
2014 
10,60 
2,00 
4,90 
12,10 
14,60 
71,50 
9,60 
2,70 
15,80 
13,90 
4,60 
5,30 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Série de vazões médias mensais informada para a PCH São Salvador                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1977  7,80  4,30  4,70  3,90  1,90  6,70  3,60  2,30  3,10  4,00  12,20  13,10
1978  3,70  2,00  1,30  0,80  0,90  1,70  7,90  6,00  6,30  2,60  2,50  2,20
1979  1,60  2,40  3,40  5,50  22,90  4,80  3,80  14,00  15,70  18,90  26,60  16,30
1980  12,30  10,00  12,90  4,00  9,70  5,70  7,00  8,70  12,80  11,60  7,80  9,80
1981  7,80  10,80  7,00  23,60  3,80  3,40  2,90  2,20  2,10  6,70  8,60  35,30
1982  9,60  15,90  8,40  4,40  4,20  13,30  24,20  9,90  4,50  23,20  45,50  18,10
1983  8,40  7,70  20,10  17,20  37,50  25,20  49,40  8,90  23,40  21,70  12,20  5,60
1984  9,30  5,50  6,30  8,90  7,20  7,30  3,70  10,70  5,90  8,50  8,40  8,70
1985  3,80  6,90  3,50  13,90  12,70  6,80  3,60  3,30  1,80  2,70  6,20  1,90
1986  3,30  7,70  6,80  7,40  17,70  12,50  4,20  7,90  12,10  10,20  5,00  15,60
1987  6,20  7,60  3,30  9,80  42,40  20,40  15,30  5,00  2,50  7,40  18,30  8,80
1988  5,40  3,20  3,10  5,10  15,10  14,60  5,60  2,90  1,60  1,80  3,20  1,30
1989  4,00  12,90  8,10  6,70  6,00  5,50  10,30  13,60  29,70  16,50  6,30  3,60
1990  19,70  7,80  3,50  8,60  8,00  17,00  13,60  33,10  30,60  25,20  11,20  6,50
1991  4,10  4,00  2,40  6,20  4,20  15,30  7,20  3,60  2,20  5,40  6,70  21,00
1992  5,90  3,70  6,60  10,10  38,30  28,20  12,90  21,10  9,90  10,50  6,90  8,00
1993  8,40  6,50  4,00  4,20  26,80  12,70  11,60  6,50  11,30  29,30  7,10  6,80
1994  3,80  5,80  3,80  4,00  8,90  31,40  14,50  5,80  3,80  9,90  13,60  6,50
1995  30,60  14,20  9,00  8,90  5,00  4,80  8,40  3,40  4,00  13,50  6,60  4,10
1996  6,80  12,50  16,20  10,60  4,30  4,30  4,70  2,20  5,10  36,40  13,40  26,00
1997  10,40  13,90  4,90  2,50  8,40  14,10  9,00  19,50  11,50  30,70  35,80  10,40
1998  5,20  17,80  30,30  47,70  25,80  8,30  4,60  17,50  24,30  33,00  10,80  7,20
1999  6,80  14,00  5,80  18,30  8,10  20,50  13,50  4,10  22,70  1,70  1,60  4,00
2000  4,80  12,40  8,30  6,30  6,90  7,20  8,90  5,00  18,10  22,70  8,10  6,10
2001  10,30  32,40  14,10  11,90  5,00  6,80  5,50  4,10  4,20  14,60  7,20  6,00
2002  10,40  10,50  3,60  2,10  27,60  9,10  4,00  4,10  18,30  22,00  9,30  10,80
2003  23,10  13,40  6,90  4,80  6,50  11,20  7,80  3,30  3,70  19,80  15,50  22,90
2004  15,30  4,70  1,90  2,70  17,10  10,60  21,00  5,90  3,60  21,60  27,10  6,10
2005  6,50  2,40  1,50  1,50  14,60  19,90  7,70  4,40  14,70  44,60  25,70  4,60
2006  4,20  3,40  10,30  6,00  3,30  2,40  1,60  1,50  5,70  7,60  6,70  6,20
2007  8,70  5,30  6,50  28,60  44,10  2,40  1,60  1,00  0,60  1,30  6,00  3,80
2008  3,90  3,00  2,70  3,30  4,50  7,30  7,40  13,40  5,10  19,80  14,70  4,20
2009  5,40  4,20  2,30  1,70  4,10  12,10  6,40  12,80  18,50  21,50  14,90  9,70
2010  4,90  3,80  4,90  13,30  8,30  4,00  3,30  2,40  2,50  7,00  8,00  12,10
2011  10,70  22,70  7,30  6,10  2,30  10,50  11,90  18,20  9,40  14,70  13,10  4,10
2012  2,90  2,40  1,90  10,90  6,50  24,60  7,00  10,70  2,20  3,30  5,80  4,70
2013  11,70  11,60  33,60  5,20  35,10  54,90  6,30  5,60  10,10  7,10  9,50  9,90
2014  10,60  2,00  4,90  12,10  14,60  71,50  9,60  2,70  15,80  13,90  4,60  5,30