A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 611/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 16 de setembro de 2016. 
 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.005051/2010-01 
 
Assunto: Adequação do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica PCH Córrego Alto, com 
Registro Ativo e Aceite conferidos à empresa G.S. 
EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA LTDA., por meio, 
respectivamente, dos Despachos nº 2.274, de 30 de maio 
de 2011, e nº 3.373, de 17 de agosto de 2011, localizada no 
município de Vargem Alta, no estado do Espírito Santo. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) PCH Córrego Alto, com 6.000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) , com Registro Ativo e Aceite conferidos à empresa G.S. EXTRAÇÃO E 
COMÉRCIO DE AREIA LTDA. (G.S. Extração), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 2.274, de 30 de maio 
de 2011, e nº 3.373, de 17 de agosto de 2011, localizada no rio Fruteiras, sub-bacia 57, na bacia hidrográfica do 
Atlântico Leste, no município de Vargem Alta, no estado do Espírito Santo. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 1º de março de 2010, o Despacho n° 478/2010 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do 
rio Fruteiras, onde foram identificados 3 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Córrego Alto. 
 
3. 
Em 30 de maio de 2011, por meio do Despacho nº 2.274, foi conferido o Registro Ativo à empresa 
G.S. EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA LTDA., o qual foi Aceito em 17 de agosto de 2011 por meio do Despacho 
nº 3.373. 
 
4. 
Em 7 de dezembro de 2015, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento, complementando em 04 de julho de 2016 e em 12 de julho de 2016.  
 
III – DA ANÁLISE 
 
                                                          
1 Por meio da correspondência s/n, Documento nº 48513.032883/2015-00, 48513.0168242016-00 e 48513.0183012016-00

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 611/2016–SCG/ANEEL, de 16/09/2016 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela empresa G.S. EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA LTDA. 
para emissão do Despacho de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo 
de implantação e exploração da PCH Córrego Alto. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 478/2010, de 01/03/2013. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Córrego Alto 
PCH Córrego Alto 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
20°38'12,8"S 
41°0'45,1"W 
20°38'12,8"S 
41°0'45,1"W 
NA Montante (m) 
623 
623 
NA Jusante (m) 
465 
465 
Queda Bruta (m) 
158 
158 
Área do Reservatório (km²) 
0,003 
0,015 
Potência (kW) 
6000 
6000 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
3,9 
4,14 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Fruteiras 
ESTADO: 
ES 
SUB-BACIA: 
57 
DESPACHO: 
478/2010 
DATA: 
01/03/2013 
AUTOR: 
Marcos Elias 
POTÊNCIA: 
11700 kW 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
3 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamentos 
Coordenadas 
NA Montante (m) 
NA Jusante (m) 
Potência (kW) 
Condição 
Taquaruçu 
20°32'55,5"S 
40°59'37,3"W 
900 
735 
3500 
Disponível (inventariado) 
Prosperidade 
20°29'52,2"S 
41°3'32,9"W 
400 
350 
2200 
Disponível (inventariado) 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo.
PCH Córrego Alto      Estudos de Inventário    Sumário Executivo  
Localização do barramento    20°38'12,8"S
41°0'45,1"W      20°38'12,8"S
41°0'45,1"W  
NA Montante (m)    623      623  
NA Jusante (m)    465      465  
Queda Bruta (m)    158      158  
Área do Reservatório (km²)    0,003      0,015  
Potência (kW)    6000      6000  
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT    3,9      4,14  
NOME DO RIO:    Fruteiras          ESTADO:        ES    SUB-BACIA:      57
DESPACHO:    478/2010          DATA:        01/03/2013          
AUTOR:    Marcos Elias                            
POTÊNCIA:    11700 kW          EIXOS IDENTIFICADOS:        3          
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                
Aproveitamentos      Coordenadas      NA Montante (m)        NA Jusante (m)    Potência (kW)      Condição  
Taquaruçu    20°32'55,5"S
40°59'37,3"W      900        735      3500    Disponível (inventariado)    
Prosperidade    20°29'52,2"S
41°3'32,9"W      400        350      2200    Disponível (inventariado)    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 611/2016–SCG/ANEEL, de 16/09/2016 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
RECOL - REZENDE & ELIAS CONSULTORIA LTDA 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade
Marcos Elias 
021727 
MG-19.614/D 
Responsável 
Geral do Projeto 
Daniel Valdir Bassani / Roberto Bravo Marques Pinheiro 200984088 / 200851007 PR-74404/D / RJ-012602/D 
Estudos 
cartográficos e 
topográficos 
Davi Alfredo Maranesi 
50962792 
06.0.0000052750 
Estudos 
geotécnicos 
Gilson de Oliveira Motta 
012960 
MG-26553/D 
Estudos 
hidrológicos 
Marcos Elias 
0720150064721 
19614/D-MG 
Estudos 
energéticos 
Marcos Elias 
0720150064720 
19614/D-MG 
Estruturas 
extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico.
Empresa Projetista:      
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Marcos Elias  021727  MG-19.614/D  
Daniel Valdir Bassani / Roberto Bravo Marques Pinheiro  200984088 / 200851007  PR-74404/D / RJ-012602/D  
Davi Alfredo Maranesi  50962792  06.0.0000052750  
Gilson de Oliveira Motta  012960  MG-26553/D  
Marcos Elias  0720150064721  19614/D-MG  
Marcos Elias  0720150064720  19614/D-MG  
  Tipo de licença    
  Número    
  Órgão emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão remanescente    
  Tipo de Licença    
  Número    
  Órgão Emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão de usos consuntivos    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 611/2016–SCG/ANEEL, de 16/09/2016 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é igual a do inventário. 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Córrego Alto 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
163,4 
NOME DO RIO DA USINA: 
Fruteiras 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
57490000 
Castelo 
Castelo 
975 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
57420000 
Ibitirama 
Braço Norte Direito 
362 
57476500 
Fazenda Lajinha 
Castelo 
436 
57550000 
Usina São Miguel 
Castelo 
1458 
57552000 
PCH Fruteiras 
Fruteiras 
206,8 
57300000 
Pau D'Alho 
Rio Novo 
304 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
137,2 
TR (anos): 
1000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Barragem de Concreto 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Marcos Elias 
19614/D-MG 
Nº DA ART 
07201500647203 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
57490000 
Castelo 
Castelo 
975 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 6000 kW é igual à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 2 turbinas de 3061 kW e 2 geradores de potência unitária 
nominal de 3334 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
10. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
 
 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
                                                          
3 Documento nº 48513.016824/2016-00
  Queda e níveis operacionais    A queda do Sumário Executivo é igual a do inventário.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  163,4  NOME DO RIO DA USINA:    Fruteiras  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
57490000  Castelo    Castelo    975
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
57420000  Ibitirama    Braço Norte Direito    362
57476500  Fazenda Lajinha    Castelo    436
57550000  Usina São Miguel    Castelo    1458
57552000  PCH Fruteiras    Fruteiras    206,8
57300000  Pau D'Alho    Rio Novo    304
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):      137,2    TR (anos):    1000    
TIPO DE VERTEDOURO:      Soleira Livre            
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:      Barragem de Concreto            
NOME DO RESP. TÉCNICO:      Marcos Elias
19614/D-MG        Nº DA ART  07201500647203  
                  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA                  
CÓDIGO    NOME    RIO    A.D. (em km²):      
57490000    Castelo    Castelo    975      
Estudos Energéticos  A potência de 6000 kW é igual à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 2 turbinas de 3061 kW e 2 geradores de potência unitária
nominal de 3334 kVA, com 0,9 de fator de potência.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 611/2016–SCG/ANEEL, de 16/09/2016 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Córrego Alto 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
6000 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
3334 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
3061 / 1,14 
Rendimento da turbina 
92,50% 
Rendimento do gerador 
98,00% 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
1,92% 
Indisponibilidade programada (%) 
1,92% 
Perdas hidraúlicas nominais (m) 
8,33 
Queda bruta nominal (m) 
158 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
2,09% 
Consumo Interno (kW médio) 
50,44 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
0,48 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
12. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o processo seria 
sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade de emissão de algum ato 
referente à aprovação do projeto apresentado pela empresa G.S. EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA LTDA.. 
 
13. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse sentido. O 
Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI-PCH), etapa já 
cumprida pelo empreendedor. 
 
14. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, do Sumário 
Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Córrego Alto, nos termos da REN 343/2008, 
quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
15. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e que o 
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, conforme excerto a seguir 
transcrito:  
 
 
 
 [...]
PCH Córrego Alto  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  6000
Número de Unidades Geradoras  2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  3334 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  3061 / 1,14
Rendimento da turbina  92,50%
Rendimento do gerador  98,00%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  1,92%
Indisponibilidade programada (%)  1,92%
Perdas hidraúlicas nominais (m)  8,33
Queda bruta nominal (m)  158
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  2,09%
Consumo Interno (kW médio)  50,44
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  0,48
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 611/2016–SCG/ANEEL, de 16/09/2016 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores do potencial 
hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso do potencial 
hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário 
Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos 
órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação dessas ações, quando couber, imediatamente 
após a publicação do DRI-PCH previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da ANEEL, caso o 
interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério 
da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]  
 
16. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Córrego Alto à empresa G.S. EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA LTDA., bem como o 
encaminhamento de documento à Agência Estadual de Recursos Hídricos do estado do Espírito Santo, para fins da 
emissão da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Córrego Alto sob a titularidade da empresa G.S. EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA 
LTDA..

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 611/2016–SCG/ANEEL, de 16/09/2016 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
19. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à Agência Estadual de Recursos Hídricos, para fins da 
emissão da DRDH. 
 
 
 
LYSIANNE REIS AMORIM 
Analista Administrativo – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
LUDIMILA LIMA DA SILVA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração Substituta

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 611/2016–SCG/ANEEL, de 16/09/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Córrego Alto 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1938 
6,37 
3,98 
2,72 
3,81 
2,38 
2,64 
1,70 
2,35 
2,22 
3,01 
4,29 
8,91 
1939 
11,69 
5,32 
2,98 
2,69 
2,05 
1,80 
1,48 
1,09 
1,23 
1,40 
1,42 
3,45 
1940 
3,62 
4,09 
5,87 
3,70 
3,76 
2,21 
1,71 
1,34 
2,08 
2,76 
3,90 
3,31 
1941 
4,90 
4,90 
10,30 
8,57 
3,53 
2,67 
2,60 
1,88 
2,72 
2,77 
3,56 
15,31 
1942 
26,80 
10,63 
5,98 
5,82 
2,10 
1,43 
2,09 
1,74 
1,40 
2,53 
5,51 
28,67 
1943 
16,39 
14,33 
8,96 
5,37 
2,33 
2,15 
2,92 
2,76 
2,57 
3,92 
3,48 
16,61 
1944 
8,77 
17,70 
6,60 
6,37 
4,81 
3,01 
2,28 
1,86 
1,21 
2,35 
3,51 
9,21 
1945 
16,92 
5,37 
5,87 
10,80 
4,68 
2,81 
2,75 
2,60 
2,69 
3,45 
7,18 
13,14 
1946 
5,73 
4,40 
4,37 
8,29 
3,62 
2,84 
2,10 
2,23 
1,97 
2,25 
4,29 
7,79 
1947 
3,98 
3,65 
6,29 
4,56 
4,15 
2,26 
2,74 
2,18 
2,40 
5,73 
9,55 
14,14 
1948 
5,65 
3,56 
5,29 
5,93 
3,40 
2,39 
1,90 
1,58 
1,49 
1,80 
4,95 
7,60 
1949 
14,58 
18,59 
9,60 
9,02 
4,40 
4,31 
3,26 
2,64 
2,25 
4,15 
4,01 
9,10 
1950 
5,96 
6,46 
5,73 
5,12 
3,14 
2,84 
2,46 
1,85 
1,80 
1,67 
6,12 
9,21 
1951 
3,76 
5,76 
7,46 
4,23 
2,95 
2,69 
1,90 
1,87 
1,45 
1,43 
1,27 
5,65 
1952 
13,66 
12,05 
8,07 
3,84 
2,67 
2,48 
2,17 
1,71 
2,15 
1,42 
5,71 
7,46 
1953 
2,89 
4,98 
2,49 
3,42 
2,52 
1,90 
1,49 
1,25 
1,29 
1,11 
3,20 
5,90 
1954 
5,01 
2,09 
1,76 
2,64 
2,01 
1,56 
1,31 
1,09 
1,06 
0,96 
1,05 
1,76 
1955 
1,99 
1,05 
0,83 
2,45 
1,58 
1,21 
0,79 
0,65 
0,50 
1,17 
3,34 
2,95 
1956 
1,58 
0,95 
3,12 
2,11 
1,21 
1,12 
0,91 
0,89 
0,55 
0,77 
3,56 
7,60 
1957 
8,07 
3,84 
7,26 
4,79 
3,20 
2,57 
1,72 
1,32 
1,22 
1,21 
2,27 
12,22 
1958 
3,31 
4,48 
3,31 
5,59 
3,95 
2,72 
2,56 
1,73 
1,85 
2,23 
4,56 
3,34 
1959 
4,31 
1,88 
5,84 
3,03 
2,37 
1,66 
1,37 
1,14 
1,17 
2,50 
5,93 
9,24 
1960 
9,18 
7,12 
5,34 
6,90 
3,76 
2,77 
2,44 
1,95 
1,69 
1,49 
3,01 
2,87 
1961 
8,32 
7,85 
3,76 
2,92 
2,87 
2,12 
1,76 
1,33 
1,16 
1,19 
1,76 
1,95 
1962 
5,98 
6,62 
3,48 
1,90 
1,80 
1,63 
1,67 
1,31 
1,59 
2,29 
4,51 
11,94 
1963 
4,45 
5,26 
2,21 
2,25 
1,51 
1,33 
1,26 
1,05 
0,67 
0,78 
2,01 
1,31 
1964 
6,01 
7,40 
5,34 
7,29 
3,06 
2,43 
3,06 
2,67 
1,79 
4,29 
7,57 
11,24 
1965 
10,21 
10,60 
7,74 
5,54 
4,12 
3,01 
3,09 
2,05 
1,80 
3,95 
8,40 
5,18 
1966 
6,07 
2,37 
1,97 
3,20 
2,37 
1,92 
1,80 
1,33 
1,15 
2,42 
4,95 
6,04 
1967 
6,29 
6,57 
7,82 
5,84 
3,92 
2,54 
2,35 
1,82 
1,67 
1,34 
3,28 
8,49 
1968 
11,13 
9,43 
11,94 
6,32 
3,53 
2,92 
2,73 
2,39 
3,37 
4,23 
3,76 
4,04 
1969 
3,51 
3,23 
2,78 
3,76 
1,97 
2,37 
2,18 
1,59 
1,23 
2,46 
9,99 
10,49 
1970 
13,02 
6,57 
4,23 
4,43 
2,69 
2,01 
2,27 
1,82 
2,36 
4,04 
12,52 
7,49 
1971 
3,62 
2,71 
3,48 
2,19 
2,09 
2,12 
1,86 
1,54 
2,10 
4,68 
14,14 
12,61 
1972 
5,54 
5,96 
5,34 
5,59 
3,90 
2,72 
3,20 
2,13 
2,10 
4,37 
5,84 
7,46 
1973 
8,04 
5,32 
13,66 
7,88 
5,04 
3,34 
2,37 
1,90 
1,80 
5,57 
4,62 
6,79 
1974 
7,82 
6,43 
4,70 
5,29 
3,59 
2,70 
2,20 
1,81 
1,64 
3,01 
2,77 
5,96 
1975 
10,58 
7,12 
4,31 
4,26 
3,62 
2,24 
2,74 
1,47 
1,81 
4,23 
7,04 
4,26 
1976 
2,33 
2,18 
2,10 
1,90 
2,37 
1,60 
1,95 
1,21 
2,44 
3,09 
6,76 
9,16 
1977 
5,23 
3,12 
2,60 
5,93 
3,37 
2,17 
1,73 
1,42 
1,80 
2,74 
6,46 
8,46
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Córrego Alto                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1938  6,37  3,98  2,72  3,81  2,38  2,64  1,70  2,35  2,22  3,01  4,29  8,91
1939  11,69  5,32  2,98  2,69  2,05  1,80  1,48  1,09  1,23  1,40  1,42  3,45
1940  3,62  4,09  5,87  3,70  3,76  2,21  1,71  1,34  2,08  2,76  3,90  3,31
1941  4,90  4,90  10,30  8,57  3,53  2,67  2,60  1,88  2,72  2,77  3,56  15,31
1942  26,80  10,63  5,98  5,82  2,10  1,43  2,09  1,74  1,40  2,53  5,51  28,67
1943  16,39  14,33  8,96  5,37  2,33  2,15  2,92  2,76  2,57  3,92  3,48  16,61
1944  8,77  17,70  6,60  6,37  4,81  3,01  2,28  1,86  1,21  2,35  3,51  9,21
1945  16,92  5,37  5,87  10,80  4,68  2,81  2,75  2,60  2,69  3,45  7,18  13,14
1946  5,73  4,40  4,37  8,29  3,62  2,84  2,10  2,23  1,97  2,25  4,29  7,79
1947  3,98  3,65  6,29  4,56  4,15  2,26  2,74  2,18  2,40  5,73  9,55  14,14
1948  5,65  3,56  5,29  5,93  3,40  2,39  1,90  1,58  1,49  1,80  4,95  7,60
1949  14,58  18,59  9,60  9,02  4,40  4,31  3,26  2,64  2,25  4,15  4,01  9,10
1950  5,96  6,46  5,73  5,12  3,14  2,84  2,46  1,85  1,80  1,67  6,12  9,21
1951  3,76  5,76  7,46  4,23  2,95  2,69  1,90  1,87  1,45  1,43  1,27  5,65
1952  13,66  12,05  8,07  3,84  2,67  2,48  2,17  1,71  2,15  1,42  5,71  7,46
1953  2,89  4,98  2,49  3,42  2,52  1,90  1,49  1,25  1,29  1,11  3,20  5,90
1954  5,01  2,09  1,76  2,64  2,01  1,56  1,31  1,09  1,06  0,96  1,05  1,76
1955  1,99  1,05  0,83  2,45  1,58  1,21  0,79  0,65  0,50  1,17  3,34  2,95
1956  1,58  0,95  3,12  2,11  1,21  1,12  0,91  0,89  0,55  0,77  3,56  7,60
1957  8,07  3,84  7,26  4,79  3,20  2,57  1,72  1,32  1,22  1,21  2,27  12,22
1958  3,31  4,48  3,31  5,59  3,95  2,72  2,56  1,73  1,85  2,23  4,56  3,34
1959  4,31  1,88  5,84  3,03  2,37  1,66  1,37  1,14  1,17  2,50  5,93  9,24
1960  9,18  7,12  5,34  6,90  3,76  2,77  2,44  1,95  1,69  1,49  3,01  2,87
1961  8,32  7,85  3,76  2,92  2,87  2,12  1,76  1,33  1,16  1,19  1,76  1,95
1962  5,98  6,62  3,48  1,90  1,80  1,63  1,67  1,31  1,59  2,29  4,51  11,94
1963  4,45  5,26  2,21  2,25  1,51  1,33  1,26  1,05  0,67  0,78  2,01  1,31
1964  6,01  7,40  5,34  7,29  3,06  2,43  3,06  2,67  1,79  4,29  7,57  11,24
1965  10,21  10,60  7,74  5,54  4,12  3,01  3,09  2,05  1,80  3,95  8,40  5,18
1966  6,07  2,37  1,97  3,20  2,37  1,92  1,80  1,33  1,15  2,42  4,95  6,04
1967  6,29  6,57  7,82  5,84  3,92  2,54  2,35  1,82  1,67  1,34  3,28  8,49
1968  11,13  9,43  11,94  6,32  3,53  2,92  2,73  2,39  3,37  4,23  3,76  4,04
1969  3,51  3,23  2,78  3,76  1,97  2,37  2,18  1,59  1,23  2,46  9,99  10,49
1970  13,02  6,57  4,23  4,43  2,69  2,01  2,27  1,82  2,36  4,04  12,52  7,49
1971  3,62  2,71  3,48  2,19  2,09  2,12  1,86  1,54  2,10  4,68  14,14  12,61
1972  5,54  5,96  5,34  5,59  3,90  2,72  3,20  2,13  2,10  4,37  5,84  7,46
1973  8,04  5,32  13,66  7,88  5,04  3,34  2,37  1,90  1,80  5,57  4,62  6,79
1974  7,82  6,43  4,70  5,29  3,59  2,70  2,20  1,81  1,64  3,01  2,77  5,96
1975  10,58  7,12  4,31  4,26  3,62  2,24  2,74  1,47  1,81  4,23  7,04  4,26
1976  2,33  2,18  2,10  1,90  2,37  1,60  1,95  1,21  2,44  3,09  6,76  9,16
1977  5,23  3,12  2,60  5,93  3,37  2,17  1,73  1,42  1,80  2,74  6,46  8,46

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 09 da Nota Técnica nº 611/2016–SCG/ANEEL, de 16/09/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Córrego Alto 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1978 
8,60 
5,40 
3,48 
3,62 
3,03 
2,23 
2,87 
1,84 
2,04 
4,04 
2,48 
4,23 
1979 
14,95 
18,79 
9,57 
6,40 
4,12 
2,98 
2,49 
2,10 
1,96 
2,01 
3,95 
6,46 
1980 
13,41 
6,99 
3,31 
7,54 
3,92 
2,73 
2,26 
2,07 
1,66 
1,61 
1,80 
6,51 
1981 
4,31 
2,68 
3,95 
3,78 
2,46 
2,16 
1,82 
2,09 
1,35 
2,81 
11,74 
5,98 
1982 
7,54 
3,67 
11,99 
7,43 
4,54 
3,20 
2,61 
2,89 
2,16 
1,96 
1,60 
4,48 
1983 
8,10 
5,34 
5,18 
7,63 
5,04 
3,20 
2,46 
2,00 
2,23 
5,23 
5,84 
11,16 
1984 
6,32 
4,20 
4,29 
4,95 
3,01 
2,25 
2,00 
2,25 
2,18 
2,69 
6,12 
13,44 
1985 
25,16 
12,05 
10,77 
5,84 
4,56 
3,28 
2,66 
2,56 
3,09 
3,95 
6,65 
7,63 
1986 
6,09 
4,18 
2,94 
2,62 
2,06 
1,75 
2,08 
2,46 
1,64 
1,18 
2,94 
5,34 
1987 
5,22 
3,44 
5,49 
5,08 
2,56 
2,20 
1,45 
1,12 
1,30 
1,34 
4,78 
7,11 
1988 
5,83 
3,37 
3,88 
3,52 
2,39 
1,82 
1,63 
1,16 
0,98 
1,88 
3,14 
2,02 
1989 
2,67 
4,23 
4,01 
2,60 
2,03 
2,43 
1,83 
1,72 
1,90 
2,05 
4,73 
4,85 
1990 
1,95 
2,36 
2,11 
2,49 
1,76 
1,26 
1,72 
1,55 
1,84 
3,16 
3,01 
5,03 
1991 
7,93 
8,23 
9,86 
6,13 
3,48 
2,70 
2,48 
2,42 
3,04 
2,74 
5,20 
5,10 
1992 
5,46 
4,37 
3,88 
3,74 
2,78 
2,28 
2,63 
2,61 
2,77 
4,07 
9,52 
8,24 
1993 
7,78 
4,05 
3,74 
4,14 
3,46 
2,61 
1,88 
1,81 
1,79 
1,73 
1,36 
5,34 
1994 
10,31 
3,04 
10,14 
6,62 
5,02 
3,26 
2,49 
1,85 
1,68 
1,80 
2,72 
5,29 
1995 
2,35 
1,62 
2,24 
2,16 
1,82 
1,22 
1,23 
1,14 
1,18 
2,08 
4,21 
9,01 
1996 
7,67 
2,65 
2,71 
3,06 
2,21 
1,68 
1,21 
1,12 
1,76 
2,19 
7,81 
6,82 
1997 
11,14 
3,97 
6,77 
4,36 
3,13 
2,39 
1,80 
1,79 
1,83 
2,35 
3,17 
7,48 
1998 
6,64 
4,59 
2,86 
2,80 
1,96 
1,64 
1,44 
1,82 
1,16 
2,49 
6,09 
6,31 
1999 
4,86 
1,99 
3,01 
2,08 
1,57 
1,50 
1,33 
1,20 
0,95 
2,17 
5,95 
5,44 
2000 
4,92 
5,08 
4,91 
4,30 
2,44 
1,88 
1,48 
1,35 
2,27 
1,50 
5,07 
6,91 
2001 
5,44 
2,25 
1,97 
1,17 
1,10 
1,09 
0,66 
0,51 
1,01 
1,57 
8,85 
4,78 
2002 
6,98 
7,66 
4,65 
2,29 
2,25 
1,56 
1,49 
0,97 
2,34 
1,02 
3,05 
5,53 
2003 
13,19 
3,26 
2,53 
2,22 
1,60 
1,20 
1,19 
1,10 
1,03 
0,89 
1,52 
5,61 
2004 
10,99 
9,96 
8,00 
7,91 
4,57 
3,19 
3,00 
2,34 
1,49 
2,30 
2,06 
9,40 
2005 
6,74 
10,80 
12,50 
5,17 
3,95 
3,85 
3,04 
2,16 
2,87 
2,32 
7,14 
13,58 
2006 
5,17 
2,95 
9,52 
8,90 
4,24 
3,18 
2,75 
2,09 
2,22 
3,24 
8,30 
10,70 
2007 
8,90 
6,68 
3,91 
4,26 
2,92 
2,14 
1,35 
1,52 
1,09 
1,81 
2,85 
4,16 
2008 
3,19 
8,00 
5,79 
6,46 
3,57 
2,45 
2,17 
1,27 
1,57 
1,33 
9,71 
11,35
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Córrego Alto                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1978  8,60  5,40  3,48  3,62  3,03  2,23  2,87  1,84  2,04  4,04  2,48  4,23
1979  14,95  18,79  9,57  6,40  4,12  2,98  2,49  2,10  1,96  2,01  3,95  6,46
1980  13,41  6,99  3,31  7,54  3,92  2,73  2,26  2,07  1,66  1,61  1,80  6,51
1981  4,31  2,68  3,95  3,78  2,46  2,16  1,82  2,09  1,35  2,81  11,74  5,98
1982  7,54  3,67  11,99  7,43  4,54  3,20  2,61  2,89  2,16  1,96  1,60  4,48
1983  8,10  5,34  5,18  7,63  5,04  3,20  2,46  2,00  2,23  5,23  5,84  11,16
1984  6,32  4,20  4,29  4,95  3,01  2,25  2,00  2,25  2,18  2,69  6,12  13,44
1985  25,16  12,05  10,77  5,84  4,56  3,28  2,66  2,56  3,09  3,95  6,65  7,63
1986  6,09  4,18  2,94  2,62  2,06  1,75  2,08  2,46  1,64  1,18  2,94  5,34
1987  5,22  3,44  5,49  5,08  2,56  2,20  1,45  1,12  1,30  1,34  4,78  7,11
1988  5,83  3,37  3,88  3,52  2,39  1,82  1,63  1,16  0,98  1,88  3,14  2,02
1989  2,67  4,23  4,01  2,60  2,03  2,43  1,83  1,72  1,90  2,05  4,73  4,85
1990  1,95  2,36  2,11  2,49  1,76  1,26  1,72  1,55  1,84  3,16  3,01  5,03
1991  7,93  8,23  9,86  6,13  3,48  2,70  2,48  2,42  3,04  2,74  5,20  5,10
1992  5,46  4,37  3,88  3,74  2,78  2,28  2,63  2,61  2,77  4,07  9,52  8,24
1993  7,78  4,05  3,74  4,14  3,46  2,61  1,88  1,81  1,79  1,73  1,36  5,34
1994  10,31  3,04  10,14  6,62  5,02  3,26  2,49  1,85  1,68  1,80  2,72  5,29
1995  2,35  1,62  2,24  2,16  1,82  1,22  1,23  1,14  1,18  2,08  4,21  9,01
1996  7,67  2,65  2,71  3,06  2,21  1,68  1,21  1,12  1,76  2,19  7,81  6,82
1997  11,14  3,97  6,77  4,36  3,13  2,39  1,80  1,79  1,83  2,35  3,17  7,48
1998  6,64  4,59  2,86  2,80  1,96  1,64  1,44  1,82  1,16  2,49  6,09  6,31
1999  4,86  1,99  3,01  2,08  1,57  1,50  1,33  1,20  0,95  2,17  5,95  5,44
2000  4,92  5,08  4,91  4,30  2,44  1,88  1,48  1,35  2,27  1,50  5,07  6,91
2001  5,44  2,25  1,97  1,17  1,10  1,09  0,66  0,51  1,01  1,57  8,85  4,78
2002  6,98  7,66  4,65  2,29  2,25  1,56  1,49  0,97  2,34  1,02  3,05  5,53
2003  13,19  3,26  2,53  2,22  1,60  1,20  1,19  1,10  1,03  0,89  1,52  5,61
2004  10,99  9,96  8,00  7,91  4,57  3,19  3,00  2,34  1,49  2,30  2,06  9,40
2005  6,74  10,80  12,50  5,17  3,95  3,85  3,04  2,16  2,87  2,32  7,14  13,58
2006  5,17  2,95  9,52  8,90  4,24  3,18  2,75  2,09  2,22  3,24  8,30  10,70
2007  8,90  6,68  3,91  4,26  2,92  2,14  1,35  1,52  1,09  1,81  2,85  4,16
2008  3,19  8,00  5,79  6,46  3,57  2,45  2,17  1,27  1,57  1,33  9,71  11,35