AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 
DESPACHO Nº 4.029, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021 
 
 
Texto Original 
 
O SUPERINTENDENTE DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DE TRANSMISSÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso das atribuições delegadas 
pela Portaria ANEEL nº 3.926, de 29 de março de 2016, alterada pela Portaria ANEEL nº 6.619, de 15 de 
dezembro de 2020, e considerando o que consta do Processo nº 48500.005428/2021-77, decide autorizar 
a implantação de reforços em instalações sob responsabilidade da CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO 
BRASIL S/A - ELETRONORTE conforme Anexo I, com prazo para início da operação comercial a contar da 
data de publicação deste Despacho, e decide alterar informações de 4 reforços autorizados pelo Despacho 
nº 1.422 de 2021, conforme Anexo II. 
 
 
 
 
IVO SECHI NAZARENO

Anexo I 
 
Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-
dade (*) 
Prazo 
(**) 
ELETRONORTE 0003272/2020 
PERITORO 
13,8 
Substituição de 1 Transformador de 
Corrente do vão Trafo 1 (TC 13,8kV). 
Capacidade do novo equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito 
(kA): no mínimo 31,5 kA. 
Imediata 
30 
ELETRONORTE 0003235/2020 
PERITORO 
13,8 
Substituição de 1 Disjuntor do vão 
Trafo 2 (PRDJ2-02). 
Capacidade do novo equipamento: 
Capacidade nominal de curto-circuito 
(kA): no mínimo 31,5 kA. 
Imediata 
30 
ELETRONORTE 0003207/2020 
ABUNA 
230 
Instalação de TC de Barras para 
monitoramento das Correntes do 
Vão de Interligação de Barras nº 01 
de 230 kV - (ANDB6-01). (Vão CX). 
Imediata 
30 
ELETRONORTE 0003156/2020 
ABUNA 
230 
Instalação de uma unidade de bay da 
Proteção e Controle Diferencial de 
Barras no Vão de Interligação de 
Barras de 230 kV da SE Abunã 
(ANDB6-01). (Vão CX). 
Imediata 
30 
ELETRONORTE 0003155/2020 
CARAJAS 
230 
Instalação das proteções e controle 
diferencial para as barras nº 01 
(CJBR7-01) e nº 2 (CJBR702) - Cadeia 
Alternada, 
contemplando 
uma 
unidade central com capacidade de, 
no mínimo, trezes vãos e, no mínimo, 
sete unidades de bay (bays unit). 
Imediata 
30 
ELETRONORTE 0003017/2020 
JI-PARANA 
230 
Instalação da proteção e controle 
diferencial de barras da cadeia 
alternada das barras JPBR6-01 e 
JPBR6-02, 
contemplando 
uma 
unidade central com capacidade de 
no mínimo nove vãos e seis unidades 
de bay (bays unit). 
Imediata 
30 
ELETRONORTE 0003168/2020 
MIRANDA II 
230 
Instalação da proteção e controle 
diferencial 
de 
barras 
- 
cadeia 
alternada - nas barras MRBR6-01 e 
MRBR6-02, 
contemplando 
uma 
unidade central com capacidade de 
processamento de, no mínimo, 18 
vãos e quinze unidades de bay (bays 
unit) 
Imediata 
30 
ELETRONORTE 0003162/2020 
MIRANDA II 
230 
Substituição da proteção e controle 
diferencial de barras  da cadeia 
principal das barras (MRBR6-01 e 
MRBR6-02), 
contemplando 
uma 
unidade central com capacidade de 
processamento de no mínimo 18 
vãos e quinze unidades de bay (bays 
unit). 
Imediata 
30
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-
dade (*)  Prazo
(**)
ELETRONORTE  0003272/2020  PERITORO  13,8  Substituição de 1 Transformador de
Corrente do vão Trafo 1 (TC 13,8kV).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito
(kA): no mínimo 31,5 kA.  Imediata  30
ELETRONORTE  0003235/2020  PERITORO  13,8  Substituição de 1 Disjuntor do vão
Trafo 2 (PRDJ2-02).
Capacidade do novo equipamento:
Capacidade nominal de curto-circuito
(kA): no mínimo 31,5 kA.  Imediata  30
ELETRONORTE  0003207/2020  ABUNA  230  Instalação de TC de Barras para
monitoramento das Correntes do
Vão de Interligação de Barras nº 01
de 230 kV - (ANDB6-01). (Vão CX).  Imediata  30
ELETRONORTE  0003156/2020  ABUNA  230  Instalação de uma unidade de bay da
Proteção e Controle Diferencial de
Barras no Vão de Interligação de
Barras de 230 kV da SE Abunã
(ANDB6-01). (Vão CX).  Imediata  30
ELETRONORTE  0003155/2020  CARAJAS  230  Instalação das proteções e controle
diferencial para as barras nº 01
(CJBR7-01) e nº 2 (CJBR702) - Cadeia
Alternada, contemplando uma
unidade central com capacidade de,
no mínimo, trezes vãos e, no mínimo,
sete unidades de bay (bays unit).  Imediata  30
ELETRONORTE  0003017/2020  JI-PARANA  230  Instalação da proteção e controle
diferencial de barras da cadeia
alternada das barras JPBR6-01 e
JPBR6-02, contemplando uma
unidade central com capacidade de
no mínimo nove vãos e seis unidades
de bay (bays unit).  Imediata  30
ELETRONORTE  0003168/2020  MIRANDA II  230  Instalação da proteção e controle
diferencial de barras - cadeia
alternada - nas barras MRBR6-01 e
MRBR6-02, contemplando uma
unidade central com capacidade de
processamento de, no mínimo, 18
vãos e quinze unidades de bay (bays
unit)  Imediata  30
ELETRONORTE  0003162/2020  MIRANDA II  230  Substituição da proteção e controle
diferencial de barras da cadeia
principal das barras (MRBR6-01 e
MRBR6-02), contemplando uma
unidade central com capacidade de
processamento de no mínimo 18
vãos e quinze unidades de bay (bays
unit).  Imediata  30

Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-
dade (*) 
Prazo 
(**) 
ELETRONORTE 0007511/2020 RIB.GONCALVES 
230 
Substituição da proteção e controle 
diferencial de barras da cadeia 
principal referente ao arranjo barra 
dupla 
(RGBR6-01 
e 
RGBR6-02), 
contemplando uma unidade central 
com capacidade de no mínimo sete 
vãos. 
Imediata 
30 
ELETRONORTE 0003212/2020 
RIO BRANCO I 
230 
Instalação de TC de Barras para 
monitoramento das Correntes do 
Vão de Interligação de Barras nº 01 
de 230 kV - (RBDB6-01). (Vão AY). 
Imediata 
30 
ELETRONORTE 0003201/2020 
JAURU 
230 
Instalação da Proteção e Controle 
Diferencial de Barras de 230kV da SE 
Jauru - Cadeia Alternada - constituída 
de uma unidade central com 13 vãos 
e 7 unidades de bay. 
Imediata 
30 
ELETRONORTE 0003172/2020 
NOBRES 
230 
Instalação da Proteção e Controle 
Diferencial de Barras de 230 kV da SE 
Nobres 
- 
Cadeia 
Alternada 
- 
constituída de uma unidade central 
com, no mínimo, oito vãos e seis 
unidades de bay. 
Imediata 
30 
ELETRONORTE 0003192/2020 
SINOP 
230 
Instalação da Proteção e Controle 
Diferencial de Barras de 230 kV da SE 
Sinop - Cadeia Alternada - constituída 
de uma unidade central com no 
mínimo doze vãos e seis unidades de 
bay. 
Imediata 
30 
ELETRONORTE 0003165/2020 
SINOP 
230 
Substituição da cadeia principal de 
proteção e controle diferencial de 
barras, composta de uma unidade 
central, que será ampliada de nove 
para doze vãos, e de seis unidades de 
bay. 
Imediata 
30 
ELETRONORTE 0007506/2020 
SORRISO 
230 
Implantar 
Sistema 
Especial 
de 
Proteção. 
Imediata 
30 
* A obra não pode receber Termo de Liberação ou constar nos relatórios de integração de reforços sem receita prévia do ONS com data de 
entrada em operação comercial anterior a sua Data de Necessidade. 
** O Prazo pode ser apresentado em meses ou apresentado como data para entrada em operação comercial.
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-
dade (*)  Prazo
(**)
ELETRONORTE  0007511/2020  RIB.GONCALVES  230  Substituição da proteção e controle
diferencial de barras da cadeia
principal referente ao arranjo barra
dupla (RGBR6-01 e RGBR6-02),
contemplando uma unidade central
com capacidade de no mínimo sete
vãos.  Imediata  30
ELETRONORTE  0003212/2020  RIO BRANCO I  230  Instalação de TC de Barras para
monitoramento das Correntes do
Vão de Interligação de Barras nº 01
de 230 kV - (RBDB6-01). (Vão AY).  Imediata  30
ELETRONORTE  0003201/2020  JAURU  230  Instalação da Proteção e Controle
Diferencial de Barras de 230kV da SE
Jauru - Cadeia Alternada - constituída
de uma unidade central com 13 vãos
e 7 unidades de bay.  Imediata  30
ELETRONORTE  0003172/2020  NOBRES  230  Instalação da Proteção e Controle
Diferencial de Barras de 230 kV da SE
Nobres - Cadeia Alternada -
constituída de uma unidade central
com, no mínimo, oito vãos e seis
unidades de bay.  Imediata  30
ELETRONORTE  0003192/2020  SINOP  230  Instalação da Proteção e Controle
Diferencial de Barras de 230 kV da SE
Sinop - Cadeia Alternada - constituída
de uma unidade central com no
mínimo doze vãos e seis unidades de
bay.  Imediata  30
ELETRONORTE  0003165/2020  SINOP  230  Substituição da cadeia principal de
proteção e controle diferencial de
barras, composta de uma unidade
central, que será ampliada de nove
para doze vãos, e de seis unidades de
bay.  Imediata  30
ELETRONORTE  0007506/2020  SORRISO  230  Implantar Sistema Especial de
Proteção.  Imediata  30

Anexo II 
 
Despacho nº 1.422/2021 
 
Alterar o escopo indicado na Coluna “Data de Necessidade (*)” do Anexo do Despacho nº 1.422, de 24 de maio de 
2021, conforme indicado na tabela abaixo: 
 
SGPMR 
Instalação 
Onde se lê 
Leia-se 
0008213/2019 
SE P.DUTRA 
dez/22 
Imediata 
0008177/2019 
SE SÃO LUIS III 
dez/22 
Imediata 
0008188/2019 
SE SÃO LUIS III 
dez/22 
Imediata 
0008198/2019 
SE SÃO LUIS III 
dez/22 
Imediata
  SGPMR      Instalação      Onde se lê      Leia-se  
  0008213/2019      SE P.DUTRA    dez/22      Imediata    
  0008177/2019      SE SÃO LUIS III    dez/22      Imediata    
  0008188/2019      SE SÃO LUIS III    dez/22      Imediata    
  0008198/2019      SE SÃO LUIS III    dez/22      Imediata