A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 335/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 24 de maio de 2016. 
 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.005943/2014-28 
 
Assunto: Adequação do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica Cabaçal 6, com Registro 
Ativo conferido à empresa São José Energia PCHs Ltda., 
por meio do Despacho nº 4.554, de 25 de novembro de 
2014, localizada no município de Reserva do Cabaçal, 
estado de Mato Grosso. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Cabaçal 6, com 6.750 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.MT.035490-2.01, com Registro Ativo conferido à empresa São José 
Energia PCHs Ltda. (São José), por meio do Despacho nº 4.554, de 25 de novembro de 2014, localizada no rio 
Cabaçal, sub-bacia 66, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, no município de Reserva do Cabaçal, estado de Mato 
Grosso. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 19 de agosto de 2014, o Despacho n° 3.200 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico da 
bacia do rio Cabaçal, onde foram identificados 6 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Cabaçal 6. 
 
3. 
Em 25 de novembro de 2014, por meio do Despacho nº 4.554, foi conferido o Registro Ativo à 
empresa São José Energia PCHs Ltda. 
 
4. 
Em 22 de janeiro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento. 
 
5. 
Em 28 de abril de 2016, foi publicada retificação do Despacho nº 3.200/2014, alterando o N.A. Médio 
de Jusante da PCH Cabaçal 6 de 369,9m para 370,1m, por ter sido identificado erro2. Na mesma data, foi solicitado3 
                                                          
1 Por meio da carta SJE-004/2016, Documento nº 48513.001745/2016-00. 
2 Da forma como foi publicado o Despacho, haveria interferência na PCH Cabaçal 5 
3 Doc SICNET nº 48524.004432/2016-00

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 335/2016–SCG/ANEEL, de 24/05/2016 
ao empreendedor a revisão do Sumário Executivo apresentado a fim de adequar as quotas da PCH Cabaçal 6 ao 
Inventário. 
 
6. 
Em 17 de maio de 2016, a interessada protocolou4 o Sumário Executivo Revisado referente a esse 
empreendimento. 
 
III – DA ANÁLISE 
 
7. 
Trata-se da solicitação formulada pela empresa São José Energia PCHs Ltda para emissão do 
Despacho de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e 
exploração da PCH Cabaçal 6. 
 
8. 
A análise da adequação do Sumário Executivo Revisado aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
9. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho nº 3.200, de 19/08/2014. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Cabaçal 6 
PCH Cabaçal 6 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
15°6'24,3"S 
58°29'37,1"W 
15°6'24,34"S 
58°29'36,68"W 
NA Montante (m) 
400 
400 
NA Jusante (m) 
370,1 
370,1 
Queda Bruta (m) 
29,9 
29,9 
Área do Reservatório (km²) 
0,294 
0,3239 
Potência (kW) 
6.700 
6.750 
Vazão QMLT5 (m³/s) 
18,9 
19,03 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Cabaçal 
ESTADO: 
MT 
SUB-BACIA: 
66 
DESPACHO: 
3.200 
DATA: 
19/08/2014 
AUTOR: 
L&S Par Ltda. 
POTÊNCIA: 
50,85 MW 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
6 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamentos 
Coordenadas 
NA Montante (m) 
NA Jusante (m) 
Potência (kW) 
Condição 
PCH Cabaçal 5 
15°6'27,5"S 
58°28'30"W 
370 
342,1 
6.450 
Registro Ativo 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
                                                          
4 Por meio da carta SJE-006/2016, Documento SICNET nº 48513.011884/2016-00  
5 Vazão Média de Longo Termo.
PCH Cabaçal 6      Estudos de Inventário    Sumário Executivo  
Localização do Barramento    15°6'24,3"S
58°29'37,1"W      15°6'24,34"S
58°29'36,68"W  
NA Montante (m)    400      400  
NA Jusante (m)    370,1      370,1  
Queda Bruta (m)    29,9      29,9  
Área do Reservatório (km²)    0,294      0,3239  
Potência (kW)    6.700      6.750  
Vazão Q 5 (m³/s)
MLT    18,9      19,03  
NOME DO RIO:    Cabaçal          ESTADO:        MT    SUB-BACIA:      66
DESPACHO:    3.200          DATA:        19/08/2014          
AUTOR:    L&S Par Ltda.                            
POTÊNCIA:    50,85 MW          EIXOS IDENTIFICADOS:        6          
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                
Aproveitamentos      Coordenadas      NA Montante (m)        NA Jusante (m)    Potência (kW)      Condição  
PCH Cabaçal 5    15°6'27,5"S
58°28'30"W      370        342,1      6.450    Registro Ativo    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 335/2016–SCG/ANEEL, de 24/05/2016 
10. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
L&S Consultores Associados Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Henrique Silveira dos Santos 
0720150066910 
4677/D-DF 
Responsável Geral do Projeto, 
Estudos Hidrológicos e Estudos 
Energéticos  
Mariângela Paz Picardo 
0720160002992 
5062949267/D-SP 
Estudos cartográficos 
Antônio Calos Oliva Ribeiro 
0720160003121 
19425/D-DF 
Estudos geotécnicos 
Antônio Bom de Carvalho Filho 
0720150066920 
18505/D-RJ 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentada. 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentada. A ANEEL fará articulação com o órgão competente. 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
11. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico.
Empresa Projetista:  L&S Consultores Associados Ltda.        
Responsável Técnico    Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Henrique Silveira dos Santos  0720150066910    4677/D-DF    Responsável Geral do Projeto,
Estudos Hidrológicos e Estudos
Energéticos
Mariângela Paz Picardo  0720160002992    5062949267/D-SP    Estudos cartográficos
Antônio Calos Oliva Ribeiro  0720160003121    19425/D-DF    Estudos geotécnicos
Antônio Bom de Carvalho Filho  0720150066920    18505/D-RJ    Estruturas extravasoras
  Tipo de licença    Não foi apresentada.
  Número    
  Órgão emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão remanescente    
  Tipo de Licença    Não foi apresentada. A ANEEL fará articulação com o órgão competente.
  Número    
  Órgão Emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão de usos consuntivos    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 335/2016–SCG/ANEEL, de 24/05/2016 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
As informações estão iguais às do Inventário. 
 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Cabaçal 6 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
585 
NOME DO RIO DA USINA: 
Cabaçal 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
66065000 
Estrada MT-125 
Cabaçal 
3.620 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
66072000 
Porto Esperidião  
Jauru 
5.660 
66070004 
Cáceres 
Paraguai 
32.400 
66076000 
Baia Grande  
Jauru 
8.910 
66055000 
S. J. do Sepotuba  
Sepotuba 
8.090 
66090000 
Descalvados 
Paraguai 
47.100 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
171 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Ogiva 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Terra 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Antônio Bom de Carvalho Filho 
Nº DA ART 
0720150066920 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
66065000 
Estrada MT-125  
Cabaçal 
3.620 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 6.750 kW é 50kW superior à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 2 turbinas de 3.497 kW e 2 geradores de potência unitária 
nominal de 3.750 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
12. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
 
 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
Queda e níveis operacionais  As informações estão iguais às do Inventário.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  585  NOME DO RIO DA USINA:    Cabaçal  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
66065000  Estrada MT-125    Cabaçal    3.620
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
66072000  Porto Esperidião    Jauru    5.660
66070004  Cáceres    Paraguai    32.400
66076000  Baia Grande    Jauru    8.910
66055000  S. J. do Sepotuba    Sepotuba    8.090
66090000  Descalvados    Paraguai    47.100
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):      171    TR (anos):    1.000    
TIPO DE VERTEDOURO:      Ogiva            
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:      Terra            
NOME DO RESP. TÉCNICO:      Antônio Bom de Carvalho Filho        Nº DA ART  0720150066920  
                  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA                  
CÓDIGO    NOME    RIO    A.D. (em km²):      
66065000    Estrada MT-125    Cabaçal    3.620      
Estudos Energéticos  A potência de 6.750 kW é 50kW superior à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 2 turbinas de 3.497 kW e 2 geradores de potência unitária
nominal de 3.750 kVA, com 0,9 de fator de potência.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 335/2016–SCG/ANEEL, de 24/05/2016 
13. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Cabaçal 6 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
6.750 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
3.750 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
3.497 / 6,32 
Rendimento da turbina (%) 
92,50 
Rendimento do gerador (%) 
96,50 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
2,00 
Indisponibilidade programada (%) 
1,50 
Perdas hidraúlicas nominais (m) 
0,9 
Queda bruta nominal (m) 
29,9 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,65 
Consumo Interno (kW médio) 
10,89 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
1,9 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
14. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o processo seria 
sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade de emissão de algum ato 
referente à aprovação do projeto apresentado pela empresa São José Energia PCHs Ltda. 
 
15. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse sentido. O 
Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI-PCH), etapa já 
cumprida pelo empreendedor. 
 
16. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, do Sumário 
Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Cabaçal 6, nos termos da REN 343/2008, 
quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
17. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e que o 
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, conforme excerto a seguir 
transcrito:  
 
 
 
 
 [...]
PCH Cabaçal 6  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  6.750
Número de Unidades Geradoras  2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  3.750 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  3.497 / 6,32
Rendimento da turbina (%)  92,50
Rendimento do gerador (%)  96,50
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  2,00
Indisponibilidade programada (%)  1,50
Perdas hidraúlicas nominais (m)  0,9
Queda bruta nominal (m)  29,9
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  1,65
Consumo Interno (kW médio)  10,89
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  1,9
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 335/2016–SCG/ANEEL, de 24/05/2016 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores do potencial 
hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso do potencial 
hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário 
Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos 
órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação dessas ações, quando couber, imediatamente 
após a publicação do DRI-PCH previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da ANEEL, caso o 
interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério 
da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]  
 
18. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Cabaçal 6 à empresa São José Energia PCHs Ltda., bem como o encaminhamento de 
documentoo à Superintendência de Recursos Hídricos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso, 
para fins da emissão da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
19. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
 
20. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Cabaçal 6 sob a titularidade da empresa São José Energia PCHs Ltda.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 335/2016–SCG/ANEEL, de 24/05/2016 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
21. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à SEMA-MT, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
 
SUZANE MUELBERT 
Analista Administrativa 
 
De acordo: 
 
 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 335/2016–SCG/ANEEL, de 24/05/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH CABAÇAL 6 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1966 
10,40 
13,70 
15,00 
15,00 
15,80 
6,40 
5,30 
4,70 
4,40 
6,00 
5,90 
5,30 
1967 
6,50 
9,60 
26,00 
10,90 
6,00 
5,10 
4,40 
3,90 
3,90 
4,30 
5,50 
5,90 
1968 
8,80 
22,70 
19,20 
12,70 
7,60 
5,20 
4,60 
4,70 
4,70 
4,90 
4,50 
6,50 
1969 
11,00 
7,70 
7,80 
8,70 
5,20 
4,20 
3,80 
3,60 
3,60 
4,90 
9,70 
15,30 
1970 
14,20 
21,90 
33,40 
17,40 
13,20 
6,70 
5,20 
4,30 
4,30 
4,40 
4,00 
5,60 
1971 
11,30 
13,90 
20,50 
11,80 
13,90 
6,90 
5,70 
4,60 
4,60 
5,10 
7,00 
8,30 
1972 
10,90 
32,60 
22,20 
15,70 
12,10 
9,00 
6,60 
5,50 
5,20 
4,60 
8,60 
17,00 
1973 
26,60 
26,40 
24,20 
13,00 
9,40 
7,00 
5,80 
4,90 
4,50 
5,70 
14,10 
24,10 
1974 
46,40 
51,70 
44,60 
32,40 
21,70 
13,40 
9,00 
7,30 
6,70 
7,10 
6,90 
19,90 
1975 
41,20 
31,00 
30,80 
31,00 
20,90 
11,30 
10,40 
7,70 
6,80 
7,70 
15,10 
28,70 
1976 
31,60 
36,00 
46,20 
33,70 
20,10 
15,50 
10,20 
7,70 
7,70 
9,50 
12,80 
23,10 
1977 
36,00 
29,00 
27,70 
25,60 
14,60 
13,20 
8,00 
7,00 
7,60 
6,80 
9,80 
17,20 
1978 
21,00 
24,40 
20,30 
16,80 
11,10 
8,60 
6,10 
5,30 
6,20 
14,10 
13,60 
36,30 
1979 
49,10 
38,90 
37,30 
33,70 
25,10 
13,60 
10,10 
8,40 
9,80 
9,30 
13,10 
25,20 
1980 
38,10 
37,10 
46,70 
39,70 
33,70 
16,90 
12,20 
9,30 
9,10 
9,20 
14,00 
16,50 
1981 
36,80 
37,60 
36,00 
18,60 
11,30 
9,60 
7,30 
6,40 
6,30 
8,70 
13,30 
27,40 
1982 
33,70 
48,00 
49,80 
26,60 
25,60 
13,80 
9,50 
10,10 
12,80 
19,30 
27,70 
41,00 
1983 
41,20 
35,20 
38,40 
40,20 
26,40 
20,20 
12,40 
9,90 
8,30 
9,20 
17,30 
31,00 
1984 
31,60 
33,70 
36,80 
34,70 
18,80 
12,10 
9,00 
8,20 
8,70 
11,20 
29,00 
34,20 
1985 
35,20 
23,00 
45,70 
34,70 
22,60 
14,70 
11,80 
9,80 
7,80 
9,20 
12,80 
8,60 
1986 
24,20 
32,60 
40,30 
30,80 
27,90 
15,30 
11,20 
10,30 
11,20 
11,10 
12,20 
17,90 
1987 
19,10 
24,80 
29,50 
19,20 
12,50 
13,30 
7,40 
4,90 
4,00 
6,80 
13,60 
20,40 
1988 
40,20 
49,60 
45,70 
38,60 
23,80 
14,40 
13,10 
10,30 
8,90 
17,30 
11,40 
26,50 
1989 
36,80 
32,60 
35,20 
33,80 
29,10 
20,60 
16,10 
13,90 
14,40 
10,50 
12,80 
16,60 
1990 
23,20 
30,00 
26,90 
26,80 
25,00 
18,80 
12,90 
10,30 
11,70 
14,00 
15,60 
18,90 
1991 
24,90 
31,50 
37,90 
39,00 
28,90 
19,50 
13,70 
10,40 
11,30 
11,20 
13,80 
18,60 
1992 
29,50 
26,40 
18,30 
13,60 
21,20 
15,70 
11,00 
9,40 
15,80 
19,80 
26,20 
53,90 
1993 
37,10 
50,10 
41,20 
38,60 
21,20 
15,70 
16,00 
12,60 
10,60 
12,70 
12,80 
17,10 
1994 
25,40 
45,40 
33,90 
25,30 
17,00 
14,70 
11,40 
9,30 
8,90 
10,70 
16,90 
28,20 
1995 
39,90 
54,50 
45,40 
32,10 
21,40 
14,10 
11,30 
9,50 
8,70 
9,50 
11,90 
23,80 
1996 
36,30 
35,70 
45,10 
45,40 
21,20 
13,70 
10,90 
9,90 
10,10 
9,50 
22,90 
23,30 
1997 
38,10 
51,10 
38,40 
31,80 
19,00 
13,90 
10,50 
9,90 
9,40 
10,00 
12,80 
23,50 
1998 
30,50 
60,50 
58,20 
31,80 
17,30 
12,50 
9,80 
10,60 
9,20 
13,00 
29,00 
44,10 
1999 
22,40 
24,40 
52,40 
29,20 
17,90 
12,00 
10,10 
8,20 
9,10 
7,90 
14,10 
18,00 
2000 
17,10 
29,20 
50,90 
29,50 
18,00 
11,30 
9,70 
8,60 
7,90 
8,10 
15,00 
25,50 
2001 
31,30 
39,40 
50,60 
24,40 
14,50 
11,20 
9,30 
7,70 
7,40 
8,50 
18,20 
38,90 
2002 
38,90 
56,40 
40,70 
29,00 
17,20 
11,50 
9,60 
8,40 
8,10 
7,30 
7,70 
20,40 
2003 
35,50 
45,40 
38,60 
35,00 
14,50 
11,20 
8,70 
8,30 
7,70 
9,90 
14,90 
25,90 
2004 
30,80 
36,50 
27,10 
23,80 
18,00 
12,00 
10,50 
7,80 
6,90 
7,70 
14,80 
20,60 
2005 
41,50 
36,30 
31,60 
19,10 
14,10 
9,40 
7,90 
6,90 
8,00 
9,30 
9,10 
23,30
Série de vazões médias mensais informada para a PCH CABAÇAL 6                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1966  10,40  13,70  15,00  15,00  15,80  6,40  5,30  4,70  4,40  6,00  5,90  5,30
1967  6,50  9,60  26,00  10,90  6,00  5,10  4,40  3,90  3,90  4,30  5,50  5,90
1968  8,80  22,70  19,20  12,70  7,60  5,20  4,60  4,70  4,70  4,90  4,50  6,50
1969  11,00  7,70  7,80  8,70  5,20  4,20  3,80  3,60  3,60  4,90  9,70  15,30
1970  14,20  21,90  33,40  17,40  13,20  6,70  5,20  4,30  4,30  4,40  4,00  5,60
1971  11,30  13,90  20,50  11,80  13,90  6,90  5,70  4,60  4,60  5,10  7,00  8,30
1972  10,90  32,60  22,20  15,70  12,10  9,00  6,60  5,50  5,20  4,60  8,60  17,00
1973  26,60  26,40  24,20  13,00  9,40  7,00  5,80  4,90  4,50  5,70  14,10  24,10
1974  46,40  51,70  44,60  32,40  21,70  13,40  9,00  7,30  6,70  7,10  6,90  19,90
1975  41,20  31,00  30,80  31,00  20,90  11,30  10,40  7,70  6,80  7,70  15,10  28,70
1976  31,60  36,00  46,20  33,70  20,10  15,50  10,20  7,70  7,70  9,50  12,80  23,10
1977  36,00  29,00  27,70  25,60  14,60  13,20  8,00  7,00  7,60  6,80  9,80  17,20
1978  21,00  24,40  20,30  16,80  11,10  8,60  6,10  5,30  6,20  14,10  13,60  36,30
1979  49,10  38,90  37,30  33,70  25,10  13,60  10,10  8,40  9,80  9,30  13,10  25,20
1980  38,10  37,10  46,70  39,70  33,70  16,90  12,20  9,30  9,10  9,20  14,00  16,50
1981  36,80  37,60  36,00  18,60  11,30  9,60  7,30  6,40  6,30  8,70  13,30  27,40
1982  33,70  48,00  49,80  26,60  25,60  13,80  9,50  10,10  12,80  19,30  27,70  41,00
1983  41,20  35,20  38,40  40,20  26,40  20,20  12,40  9,90  8,30  9,20  17,30  31,00
1984  31,60  33,70  36,80  34,70  18,80  12,10  9,00  8,20  8,70  11,20  29,00  34,20
1985  35,20  23,00  45,70  34,70  22,60  14,70  11,80  9,80  7,80  9,20  12,80  8,60
1986  24,20  32,60  40,30  30,80  27,90  15,30  11,20  10,30  11,20  11,10  12,20  17,90
1987  19,10  24,80  29,50  19,20  12,50  13,30  7,40  4,90  4,00  6,80  13,60  20,40
1988  40,20  49,60  45,70  38,60  23,80  14,40  13,10  10,30  8,90  17,30  11,40  26,50
1989  36,80  32,60  35,20  33,80  29,10  20,60  16,10  13,90  14,40  10,50  12,80  16,60
1990  23,20  30,00  26,90  26,80  25,00  18,80  12,90  10,30  11,70  14,00  15,60  18,90
1991  24,90  31,50  37,90  39,00  28,90  19,50  13,70  10,40  11,30  11,20  13,80  18,60
1992  29,50  26,40  18,30  13,60  21,20  15,70  11,00  9,40  15,80  19,80  26,20  53,90
1993  37,10  50,10  41,20  38,60  21,20  15,70  16,00  12,60  10,60  12,70  12,80  17,10
1994  25,40  45,40  33,90  25,30  17,00  14,70  11,40  9,30  8,90  10,70  16,90  28,20
1995  39,90  54,50  45,40  32,10  21,40  14,10  11,30  9,50  8,70  9,50  11,90  23,80
1996  36,30  35,70  45,10  45,40  21,20  13,70  10,90  9,90  10,10  9,50  22,90  23,30
1997  38,10  51,10  38,40  31,80  19,00  13,90  10,50  9,90  9,40  10,00  12,80  23,50
1998  30,50  60,50  58,20  31,80  17,30  12,50  9,80  10,60  9,20  13,00  29,00  44,10
1999  22,40  24,40  52,40  29,20  17,90  12,00  10,10  8,20  9,10  7,90  14,10  18,00
2000  17,10  29,20  50,90  29,50  18,00  11,30  9,70  8,60  7,90  8,10  15,00  25,50
2001  31,30  39,40  50,60  24,40  14,50  11,20  9,30  7,70  7,40  8,50  18,20  38,90
2002  38,90  56,40  40,70  29,00  17,20  11,50  9,60  8,40  8,10  7,30  7,70  20,40
2003  35,50  45,40  38,60  35,00  14,50  11,20  8,70  8,30  7,70  9,90  14,90  25,90
2004  30,80  36,50  27,10  23,80  18,00  12,00  10,50  7,80  6,90  7,70  14,80  20,60
2005  41,50  36,30  31,60  19,10  14,10  9,40  7,90  6,90  8,00  9,30  9,10  23,30

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 09 da Nota Técnica nº 335/2016–SCG/ANEEL, de 24/05/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH CABAÇAL 6 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2006 
42,80 
68,10 
66,80 
55,60 
19,90 
12,70 
10,80 
8,20 
9,20 
15,30 
11,50 
23,70 
2007 
37,30 
48,80 
34,70 
21,00 
13,30 
9,70 
8,80 
7,30 
6,60 
8,50 
11,00 
15,60 
2008 
26,80 
48,00 
40,00 
32,30 
17,60 
11,80 
9,20 
7,50 
6,70 
7,30 
8,00 
10,30 
2009 
13,10 
16,20 
27,50 
40,70 
16,40 
10,90 
8,70 
7,10 
7,00 
7,20 
10,70 
16,60 
2010 
31,40 
53,70 
49,50 
33,60 
13,90 
10,50 
8,50 
7,10 
6,20 
7,20 
10,20 
9,60 
2011 
20,10 
42,10 
57,20 
46,70 
17,10 
11,40 
9,30 
7,60 
6,60 
7,00 
7,50 
9,70 
2012 
15,10 
21,10 
27,80 
21,90 
15,30 
15,00 
8,80 
6,70 
5,70 
6,20 
7,70 
10,50 
2013 
13,90 
28,50 
30,10 
24,00 
12,70 
10,30 
8,50 
6,50 
6,20 
7,30 
9,00 
14,50 
2014 
23,00 
45,60 
49,80 
38,80 
39,00 
17,60 
11,90 
8,90 
9,90 
9,40 
17,50 
28,40
Série de vazões médias mensais informada para a PCH CABAÇAL 6                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2006  42,80  68,10  66,80  55,60  19,90  12,70  10,80  8,20  9,20  15,30  11,50  23,70
2007  37,30  48,80  34,70  21,00  13,30  9,70  8,80  7,30  6,60  8,50  11,00  15,60
2008  26,80  48,00  40,00  32,30  17,60  11,80  9,20  7,50  6,70  7,30  8,00  10,30
2009  13,10  16,20  27,50  40,70  16,40  10,90  8,70  7,10  7,00  7,20  10,70  16,60
2010  31,40  53,70  49,50  33,60  13,90  10,50  8,50  7,10  6,20  7,20  10,20  9,60
2011  20,10  42,10  57,20  46,70  17,10  11,40  9,30  7,60  6,60  7,00  7,50  9,70
2012  15,10  21,10  27,80  21,90  15,30  15,00  8,80  6,70  5,70  6,20  7,70  10,50
2013  13,90  28,50  30,10  24,00  12,70  10,30  8,50  6,50  6,20  7,30  9,00  14,50
2014  23,00  45,60  49,80  38,80  39,00  17,60  11,90  8,90  9,90  9,40  17,50  28,40