* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
\SCG\NT\133\NT_364YF1005 
48524.006494/2022-00 
NOTA TÉCNICA Nº 383/2022-SCG/ANEEL 
Em 10 de maio de 2022. 
 
 
 
 
 
Processo: 48500.001903/2014-15. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena 
Central Hidrelétrica Trindade Baixo Jusante, com 
19.500 kW de Potência Instalada, com DRS-PCH 
conferido à Usina Hidrelétrica Trindade Baixa Ltda. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Revisão do Projeto Básico da 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Trindade Baixo Jusante, com 19.500 kW de potência instalada, 
cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.033723-4.01, com DRS-
PCH conferido à Usina Hidrelétrica Trindade Baixa Ltda. (Interessada), por meio do Despacho nº 3.275, de 
15 de dezembro de 2016, c/c o Despacho n° 3.994 de 14 de dezembro de 2021. A usina está localizada no 
rio Chopim, na sub-bacia 65, e sua casa de força se localiza no município de Clevelândia, no estado de 
Paraná. 
 
II – DOS FATOS 
2. 
O Despacho nº 5631, de 11 de março de 2014, aprova os Estudos de Inventário Hidrelétrico 
do rio Chopim, no qual foram identificados 3 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH 
Trindade Baixo Jusante. 
 
3. 
O Despacho nº 3.2752, de 15 de dezembro de 2016, confere o DRS-PCH referente à PCH 
Trindade Baixo Jusante para as empresas Minas PCH S.A. e BE - Empresa de Estudos Energéticos S.A. 
 
4. 
Em 29 de janeiro de 2020, a SCG emitiu o Despacho nº 2083, decidindo prorrogar por 3 
(três) anos a vigência do DRS-PCH referente à PCH Trindade Baixo Jusante. 
 
 
1 Documento nº 48500.007011/2010-96. 
2 Documento nº 48524.012692/2016-00. 
3 Documento nº 48524.001078/2020-00.

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 383/2022-SCG/ANEEL, de 10/5/2022. 
 
 
5. 
Em 8 de março de 2021, a SCG emitiu o Despacho nº 6344, decidindo alterar o Despacho nº 
208, de 2020, prorrogando por 1.036 (um mil e trinta e seis) dias, contados a partir de 18 de dezembro de 
2020, a vigência do DRS-PCH referente à PCH Trindade Baixo Jusante. 
 
6. 
Em 8 de dezembro de 2021, a Interessada protocolou a Carta nº 001TBJ/20215, solicitando 
Revisão do Projeto Básico da PCH Trindade Baixo Jusante, em virtude da criação de parque de preservação 
ambiental no município de Clevelândia e que seria afetado pelo reservatório da PCH. Nessa carta, o 
Instituto Água e Terra do Paraná (IAT) informou que o projeto original não poderia prosperar devido aos 
impactos socioambientais causados pelo reservatório. 
 
7. 
Em 14 de dezembro de 2021, a SCG emitiu o Despacho nº 3.9946, decidindo alterar a 
titularidade do DRS-PCH referente a PCH Trindade Baixo Jusante para a empresa Usina Hidrelétrica 
Trindade Baixa Ltda. 
 
8. 
Em 25 de janeiro de 2022, a Interessada protocolou Carta s/nº7 contendo os arquivos 
vetoriais referentes à Revisão do Projeto Básico da PCH Trindade Baixo Jusante. 
 
III – DA ANÁLISE 
9. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020: 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais 
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
10. 
A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico. 
 
 
4 Documento n° 48524.001967/2021-00. 
5 Documento n° 48513.033421/2021-00. 
6 Documento n° 48524.011178/2021-00. 
7 Documento n° 48513.002095/2022-00.

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 383/2022-SCG/ANEEL, de 10/5/2022. 
 
 
 
Figura 1: Arranjo geral da PCH Trindade Baixo Jusante 
 
11. 
O Quadro 1 apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa de Força e do 
Reservatório da PCH Trindade Baixo Jusante: 
 
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF8 
Barramento 
26°17'06" S 
52°17'52" O 
Clevelândia/PR e 
Mangueirinha/PR 
Casa de Força 
26°17'03" S 
52°18'04" O 
Clevelândia/PR 
Limite máximo do Reservatório 
26°17'13" S 
52°15'55" O 
Clevelândia/PR e 
Mangueirinha/PR 
 
12. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
 
 
 
8 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento.
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF8
Barramento  26°17'06" S
52°17'52" O  Clevelândia/PR e
Mangueirinha/PR
Casa de Força  26°17'03" S
52°18'04" O  Clevelândia/PR
Limite máximo do Reservatório  26°17'13" S
52°15'55" O  Clevelândia/PR e
Mangueirinha/PR

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 383/2022-SCG/ANEEL, de 10/5/2022. 
 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
13. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 563, de 11 de março de 2014. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Trindade Baixo Jusante 
PCH Trindade Baixo 
Jusante 
Estudos de Inventário 
Despacho nº 3.275/2016 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
26°17'12" S 
52°17'46" O 
26°17'12" S 
52°17'46" O 
26°17'06" S 
52°17'52" O 
NA Montante (m) 
825,00 
825,00 
818,00 
NA Jusante (m) 
788,00 
788,00 
788,00 
Queda Bruta (m) 
37,00 
37,00 
30,00 
Área do Reservatório (km²) 
2,05 
2,07 
0,65 
Potência (kW) 
18.600 
21.000 
19.500 
Energia Média (kWméd) 
10.200,00 
12.430,00 
10.452,67 
Vazão QMLT9 (m³/s)10 
49,311 
51,45 
55,56 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Chopim 
ESTADO: 
PR 
SUB-BACIA: 
65 
DESPACHO: 
563 
DATA: 
11/03/2014 
AUTOR: 
Minas PCH S.A. e Eletroriver S.A. 
POTÊNCIA: 
38.300 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
3 (três) 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Cadeado 
26°17'5" S 
52°14'54" O 
860,00 
825,18 
19.000 
Eixo 
Suspenso12 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Foz do Curucaca 
26°16'45,64" S 
788,00 
737,00 
30.000 
DRS-PCH13 
 
9 Vazão Média de Longo Termo. 
10 As vazões médias de longo termo apresentadas nos Estudos de Inventário do rio Chopim e no DRS-PCH originalmente 
concedido foram calculadas com séries de vazões estendidas desde 1931. 
11 Retirado do Quadro Resumo apresentado nos Estudos de Inventário do rio Chopim. 
12Documento nº 48500.005065/2021-70 - Suspendeu os efeitos do Despacho nº 563, de 11 de março de 2014, no que se refere 
ao aproveitamento PCH Cadeado, em virtude da revisão dos Estudos de Inventário do Rio Chopim no trecho a montante do 
remanso do reservatório da PCH Trindade Baixo Jusante. 
13 Documento nº 48500.000843/2017-58.
Estudos de Inventário  Despacho nº 3.275/2016
26°17'12" S
52°17'46" O  26°17'12" S
52°17'46" O
825,00  825,00
788,00  788,00
37,00  37,00
2,05  2,07
18.600  21.000
10.200,00  12.430,00
49,311  51,45
NOME DO RIO:  Chopim  ESTADO:    PR      SUB-BACIA:    65
DESPACHO:  563  DATA:    11/03/2014          
AUTOR:  Minas PCH S.A. e Eletroriver S.A.                
POTÊNCIA:  38.300  EIXOS
IDENTIFICADOS:      3 (três)        
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                  
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)      Potência
(kW)    Condição  
PCH Cadeado  26°17'5" S
52°14'54" O  860,00  825,18      19.000    Eixo
Suspenso12  
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)      Potência
(kW)    Condição  
PCH Foz do Curucaca  26°16'45,64" S  788,00  737,00      30.000    DRS-PCH13  

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 383/2022-SCG/ANEEL, de 10/5/2022. 
 
 
52°18'19,11" O 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
14. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Fluz Engenharia Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Alvaro Zimmer Neto 
1720212093596 
CREA-PR: 89.434/D 
Responsável Geral do Projeto 
Jhenifer De Paula Da Silva 
1720214844076 
CREA-PR: 185.954/D 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Mariele Larissa Groxko 
1720212419190 
CREA-PR: 110.227/D 
Estudos geotécnicos 
Alvaro Zimmer Neto 
1720212093596 
CREA-PR: 89.434/D 
Estudos hidrológicos 
Aislan Silveira Zapzalka  
1720212295920 
CREA-PR: 67.026/D 
Estudos energéticos 
Lauro Camargo Valentin  
1720212298066 
CREA-PR: 108.548/D 
Estruturas extravasoras 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Documento não emitido 
Número 
 -  
Órgão emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão remanescente 
 -  
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Documento não emitido 
Número 
 -  
Órgão Emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
15. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico.
  52°18'19,11" O        
Empresa Projetista:  Fluz Engenharia Ltda.    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Alvaro Zimmer Neto  1720212093596  CREA-PR: 89.434/D  Responsável Geral do Projeto
Jhenifer De Paula Da Silva  1720214844076  CREA-PR: 185.954/D  Estudos cartográficos e
topográficos
Mariele Larissa Groxko  1720212419190  CREA-PR: 110.227/D  Estudos geotécnicos
Alvaro Zimmer Neto  1720212093596  CREA-PR: 89.434/D  Estudos hidrológicos
Aislan Silveira Zapzalka  1720212295920  CREA-PR: 67.026/D  Estudos energéticos
Lauro Camargo Valentin  1720212298066  CREA-PR: 108.548/D  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  Documento não emitido
Número  -
Órgão emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão remanescente  -
Tipo de Licença  Documento não emitido
Número  -
Órgão Emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão de usos consuntivos  -

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 383/2022-SCG/ANEEL, de 10/5/2022. 
 
 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é inferior àquela que foi apresentada no DRS 
original, cerca de 7m, com a alteração do nível operacional de montante. No 
entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento aprovado 
no estudo de inventário. A diferença apresentada ocorre em virtude de uma 
limitação pelo IAT. Segundo o Instituto, o reservatório não pode alagar a área 
do parque de preservação ambiental do município de Clevelândia. 
 
A proposta do novo arranjo geral consiste na captação da água diretamente no 
rio Chopim na cota correspondente ao reservatório da CGH Salto Claudelino, já 
existente. 
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Trindade Baixo Jusante 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
 
Área de 
Drenagem da 
PCH (km²): 
1.645,00 
NOME DO RIO DA USINA: 
Chopim 
 
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
65925000 
Salto Claudelino 
Chopim 
1.657,00 
 
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
65927000 
Porto Palmeirinha 
Chopim 
3.390,00 
65960000 
Águas do Verê 
Chopim 
6.690,00 
73600000 
Abelardo Luz 
Chapecó 
1.840,00 
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 
 
16. 
Apesar de a Interessada ter estendido a série de vazões do posto base, Salto Claudelino, de 
1953 a 2020, ela optou pelo uso dos dados originais da estação base, ou seja, de 1965 a 2020. Explica-se 
que esta opção atende aos critérios estabelecidos pelo Manual de Estudos de Disponibilidade Hídrica para 
Aproveitamentos Hidrelétricos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), uma vez que a 
série obtida tem ao menos 30 anos de dados e foi usado todo o período disponível pelo posto base.
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é inferior àquela que foi apresentada no DRS
original, cerca de 7m, com a alteração do nível operacional de montante. No
entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento aprovado
no estudo de inventário. A diferença apresentada ocorre em virtude de uma
limitação pelo IAT. Segundo o Instituto, o reservatório não pode alagar a área
do parque de preservação ambiental do município de Clevelândia.
A proposta do novo arranjo geral consiste na captação da água diretamente no
rio Chopim na cota correspondente ao reservatório da CGH Salto Claudelino, já
existente.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de
Drenagem da
PCH (km²):  1.645,00  NOME DO RIO DA USINA:    Chopim  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
65925000  Salto Claudelino    Chopim    1.657,00
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
65927000  Porto Palmeirinha    Chopim    3.390,00
65960000  Águas do Verê    Chopim    6.690,00
73600000  Abelardo Luz    Chapecó    1.840,00
-  -    -    -
-  -    -    -
          

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 383/2022-SCG/ANEEL, de 10/5/2022. 
 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
2.555,00 
TR (anos): 
10.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
À gravidade 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Lauro Camargo Valentin  
CREA-PR: 108.548/D 
Nº DA 
ART14 
1720212298066 
 
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
65925000 
Salto Claudelino 
Chopim 
1.657,00 
 
17. 
No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH, conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 19.500 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,54 são compatíveis aos 
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC=0,55. Constata-se uma 
redução de potência no DRS original para esta revisão. Entretanto a alteração é 
justificada pela mudança do arranjo em virtude da restrição ambiental referente à 
impossibilidade de alagamento do parque de preservação ambiental de Clevelândia. 
 
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício 
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 2.500 kW. As taxas equivalentes 
de indisponibilidade forçada e programada foram calculadas com base na metodologia 
estabelecida no art. 4º da Portaria 463/2009. Foi adotado o TEIF de 2%. 
 
O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 6.500,00 kW e 3 geradores de potência 
unitária nominal de 7.222 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
18. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo 
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação 
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que 
compatíveis com estes. 
 
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH Trindade Baixo Jusante 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
26°17'06" S 
52°17'52" O 
Coordenadas da casa de força 
26°17'03" S 
52°18'04" O 
NA Montante (m) 
818,00 
 
14 Documento nº 48513.033421/2021-00 - Volume Texto.
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    2.555,00    TR (anos):    10.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira livre          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    À gravidade          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Lauro Camargo Valentin
CREA-PR: 108.548/D        Nº DA
ART14  1720212298066
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
65925000  Salto Claudelino    Chopim    1.657,00    
Estudos Energéticos  A potência de 19.500 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,54 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC=0,55. Constata-se uma
redução de potência no DRS original para esta revisão. Entretanto a alteração é
justificada pela mudança do arranjo em virtude da restrição ambiental referente à
impossibilidade de alagamento do parque de preservação ambiental de Clevelândia.
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 2.500 kW. As taxas equivalentes
de indisponibilidade forçada e programada foram calculadas com base na metodologia
estabelecida no art. 4º da Portaria 463/2009. Foi adotado o TEIF de 2%.
O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 6.500,00 kW e 3 geradores de potência
unitária nominal de 7.222 kVA, com 0,9 de fator de potência.
PCH Trindade Baixo Jusante  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  26°17'06" S
52°17'52" O
Coordenadas da casa de força  26°17'03" S
52°18'04" O
NA Montante (m)  818,00

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 383/2022-SCG/ANEEL, de 10/5/2022. 
 
 
PCH Trindade Baixo Jusante 
Sumário Executivo 
NA Jusante (m) 
788,00 
Potência Instalada Total (kW) 
19.500 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência instalada por gerador (kVA) 
7.222; 7.222; 7.22215 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90; 0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
6.500,00; 6.500,00; 
6.500,00 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
12,81; 12,81; 12,81 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93,0%; 93,0%; 93,0% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
96,5%; 96,5%; 96,5% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da 
usina (%) 
2,00% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
3,00% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
1,18 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
30,00 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,00% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
45 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
1,48 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,00 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
19. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido 
o DRS-PCH referente à PCH Trindade Baixo Jusante conforme solicitado por Usina Hidrelétrica Trindade 
Baixa Ltda., bem como o encaminhamento de documento ao Instituto Águas e Terra (IAT), no estado do 
Paraná, para emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o Interessado requeira o Licenciamento 
Ambiental pertinente nos órgãos competentes. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
20. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020. 
 
 
 
 
15 Dados extraídos do Projeto Básico.
PCH Trindade Baixo Jusante  Sumário Executivo
NA Jusante (m)  788,00
Potência Instalada Total (kW)  19.500
Número de Unidades Geradoras  3
Potência instalada por gerador (kVA)  7.222; 7.222; 7.22215
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW)  6.500,00; 6.500,00;
6.500,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  12,81; 12,81; 12,81
Rendimento nominal por turbina (%)  93,0%; 93,0%; 93,0%
Rendimento nominal por gerador (%)  96,5%; 96,5%; 96,5%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
usina (%)  2,00%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  3,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  1,18
H : Queda bruta nominal (m)
b  30,00
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  1,00%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  45
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  1,48
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,00
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

P. 9 da NOTA TÉCNICA Nº 383/2022-SCG/ANEEL, de 10/5/2022. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
21. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à Revisão do Projeto Básico da PCH Trindade Baixo Jusante sob a 
titularidade de Usina Hidrelétrica Trindade Baixa Ltda. 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
22. 
Emitir o Despacho. 
 
 
(Assinado digitalmente) 
YURI FERREIRA GOMES DIAS 
Especialista em Regulação 
 
JOÃO VÍTOR PAULO ABRANTES 
Estagiário 
 
 
(Assinado digitalmente) 
HENRIQUE PAIVA DE PAULA 
Especialista em Regulação 
 
De acordo: 
 
 
(Assinado digitalmente) 
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Trindade Baixo Jusante 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1965 
19,51 
27,14 
23,74 
11,25 
63,60 
45,24 
100,06 
71,08 
76,53 
144,26 
78,36 
110,55 
1966 
51,25 
147,48 
45,20 
18,58 
12,69 
48,06 
52,03 
35,85 
94,28 
103,78 
53,75 
50,05 
1967 
38,67 
49,14 
80,91 
26,43 
15,61 
24,76 
26,67 
52,28 
55,18 
31,02 
36,18 
31,71 
1968 
13,13 
8,80 
5,82 
8,41 
9,84 
12,68 
23,34 
11,09 
10,70 
21,93 
42,70 
48,73 
1969 
98,31 
40,45 
49,80 
99,42 
47,59 
111,56 
73,67 
38,23 
53,73 
81,54 
58,06 
17,96 
1970 
23,35 
16,32 
13,68 
11,94 
27,44 
109,42 
86,12 
27,71 
38,22 
70,59 
21,54 
92,29 
1971 
154,82 
58,09 
25,13 
65,61 
81,96 
102,25 
97,22 
31,40 
19,57 
53,84 
15,59 
5,22 
1972 
11,32 
25,94 
30,11 
35,40 
9,38 
72,08 
58,60 
151,31 
194,55 
76,65 
26,45 
42,09 
1973 
68,57 
78,59 
49,19 
34,94 
89,37 
78,97 
71,00 
96,60 
101,31 
79,27 
64,72 
24,00 
1974 
52,92 
41,71 
33,64 
27,66 
30,54 
67,05 
35,63 
30,29 
46,59 
25,79 
52,18 
41,38 
1975 
62,80 
55,95 
27,08 
17,00 
15,25 
29,46 
37,93 
42,79 
83,27 
103,48 
67,62 
72,09 
1976 
54,92 
31,75 
27,12 
25,93 
32,91 
77,41 
39,17 
68,66 
46,16 
40,09 
62,11 
25,55 
1977 
24,83 
26,09 
47,34 
31,06 
16,04 
38,27 
39,83 
68,89 
43,66 
64,86 
57,61 
42,48 
1978 
18,48 
9,03 
8,16 
4,04 
4,08 
10,24 
64,20 
36,60 
59,39 
25,30 
48,01 
35,99 
1979 
10,15 
4,50 
14,24 
34,41 
168,42 
42,66 
39,22 
60,25 
52,26 
161,27 
108,90 
44,84 
1980 
52,46 
28,39 
45,09 
17,50 
39,59 
21,92 
55,53 
67,52 
63,50 
36,17 
46,11 
63,73 
1981 
45,47 
64,35 
22,56 
33,32 
31,38 
38,03 
16,52 
13,75 
18,92 
33,27 
70,10 
84,67 
1982 
22,98 
36,28 
20,44 
4,66 
10,61 
78,41 
141,52 
47,82 
27,42 
94,32 
212,08 
71,28 
1983 
47,07 
63,08 
148,50 
82,13 
205,72 
119,21 
353,23 
65,62 
87,40 
71,96 
78,72 
29,10 
1984 
21,49 
34,19 
23,37 
46,43 
48,02 
102,09 
42,24 
105,88 
58,30 
32,42 
51,47 
23,71 
1985 
10,59 
34,93 
17,74 
33,74 
22,11 
16,26 
22,21 
17,93 
20,74 
23,91 
32,32 
8,50 
1986 
12,85 
56,85 
29,03 
47,72 
59,78 
49,88 
17,51 
27,00 
53,71 
61,16 
35,21 
16,26 
1987 
18,78 
45,99 
14,99 
32,10 
208,27 
82,78 
47,70 
32,34 
20,37 
49,85 
32,61 
15,65 
1988 
12,97 
13,53 
11,63 
24,10 
159,91 
96,72 
33,70 
13,37 
10,35 
32,40 
20,13 
16,39 
1989 
57,00 
96,42 
47,20 
45,58 
67,02 
22,82 
48,44 
56,17 
184,07 
72,74 
37,48 
18,20 
1990 
83,60 
35,10 
17,94 
82,86 
73,65 
210,99 
73,60 
106,98 
105,64 
81,92 
56,93 
56,99 
1991 
22,27 
15,06 
7,36 
15,09 
11,39 
99,70 
50,28 
44,46 
16,89 
64,07 
54,31 
43,48 
1992 
29,71 
28,36 
40,47 
40,89 
172,81 
117,12 
134,30 
66,27 
80,07 
51,16 
63,06 
32,04 
1993 
46,80 
41,27 
25,95 
26,76 
87,81 
89,02 
62,35 
38,36 
60,40 
125,26 
36,42 
36,83 
1994 
11,60 
58,53 
33,48 
22,80 
75,28 
98,05 
150,71 
31,12 
27,61 
49,74 
104,56 
77,24 
1995 
147,43 
39,11 
31,44 
62,56 
19,41 
19,55 
35,33 
23,70 
64,89 
141,41 
29,00 
17,74 
1996 
52,51 
103,33 
65,62 
49,10 
15,58 
84,17 
96,90 
43,93 
74,66 
213,51 
57,26 
56,90 
1997 
33,70 
144,54 
53,87 
18,20 
33,85 
112,17 
87,97 
115,42 
50,99 
207,99 
184,17 
66,30 
1998 
111,78 
132,10 
98,31 
274,33 
98,55 
38,16 
71,30 
190,46 
151,06 
145,46 
29,32 
32,04 
1999 
34,49 
47,11 
25,62 
40,46 
20,14 
81,35 
86,53 
16,05 
18,84 
95,59 
21,00 
15,10 
2000 
25,43 
29,84 
30,13 
24,83 
55,26 
32,61 
68,07 
36,77 
181,69 
147,82 
33,53 
22,98 
2001 
49,77 
117,96 
59,58 
59,43 
57,92 
73,50 
66,97 
31,97 
27,16 
158,15 
30,72 
28,76 
2002 
16,94 
13,46 
10,88 
9,77 
46,98 
31,72 
22,38 
70,52 
76,68 
130,57 
112,89 
79,48 
2003 
26,73 
29,48 
46,03 
21,66 
17,52 
42,48 
34,57 
17,00 
11,29 
27,41 
73,24 
146,08 
2004 
61,88 
19,62 
7,63 
9,57 
42,63 
46,18 
72,03 
23,14 
28,82 
104,27 
114,29 
30,93 
2005 
32,55 
12,74 
9,05 
26,10 
75,49 
129,19 
45,85 
26,69 
146,98 
185,72 
47,76 
22,79 
2006 
15,73 
17,87 
29,15 
18,20 
10,43 
11,05 
10,19 
26,72 
43,28 
27,03 
30,45 
38,73 
2007 
40,27 
30,91 
46,13 
138,87 
192,23 
37,02 
57,77 
23,56 
25,49 
56,31 
108,66 
55,13 
2008 
36,72 
16,27 
14,33 
45,14 
51,05 
58,34 
35,64 
45,50 
47,31 
126,09 
136,75 
21,97 
2009 
23,45 
20,41 
18,43 
9,51 
27,35 
50,73 
75,22 
107,27 
126,62 
153,92 
68,50 
58,75
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Trindade Baixo Jusante                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1965  19,51  27,14  23,74  11,25  63,60  45,24  100,06  71,08  76,53  144,26  78,36  110,55
1966  51,25  147,48  45,20  18,58  12,69  48,06  52,03  35,85  94,28  103,78  53,75  50,05
1967  38,67  49,14  80,91  26,43  15,61  24,76  26,67  52,28  55,18  31,02  36,18  31,71
1968  13,13  8,80  5,82  8,41  9,84  12,68  23,34  11,09  10,70  21,93  42,70  48,73
1969  98,31  40,45  49,80  99,42  47,59  111,56  73,67  38,23  53,73  81,54  58,06  17,96
1970  23,35  16,32  13,68  11,94  27,44  109,42  86,12  27,71  38,22  70,59  21,54  92,29
1971  154,82  58,09  25,13  65,61  81,96  102,25  97,22  31,40  19,57  53,84  15,59  5,22
1972  11,32  25,94  30,11  35,40  9,38  72,08  58,60  151,31  194,55  76,65  26,45  42,09
1973  68,57  78,59  49,19  34,94  89,37  78,97  71,00  96,60  101,31  79,27  64,72  24,00
1974  52,92  41,71  33,64  27,66  30,54  67,05  35,63  30,29  46,59  25,79  52,18  41,38
1975  62,80  55,95  27,08  17,00  15,25  29,46  37,93  42,79  83,27  103,48  67,62  72,09
1976  54,92  31,75  27,12  25,93  32,91  77,41  39,17  68,66  46,16  40,09  62,11  25,55
1977  24,83  26,09  47,34  31,06  16,04  38,27  39,83  68,89  43,66  64,86  57,61  42,48
1978  18,48  9,03  8,16  4,04  4,08  10,24  64,20  36,60  59,39  25,30  48,01  35,99
1979  10,15  4,50  14,24  34,41  168,42  42,66  39,22  60,25  52,26  161,27  108,90  44,84
1980  52,46  28,39  45,09  17,50  39,59  21,92  55,53  67,52  63,50  36,17  46,11  63,73
1981  45,47  64,35  22,56  33,32  31,38  38,03  16,52  13,75  18,92  33,27  70,10  84,67
1982  22,98  36,28  20,44  4,66  10,61  78,41  141,52  47,82  27,42  94,32  212,08  71,28
1983  47,07  63,08  148,50  82,13  205,72  119,21  353,23  65,62  87,40  71,96  78,72  29,10
1984  21,49  34,19  23,37  46,43  48,02  102,09  42,24  105,88  58,30  32,42  51,47  23,71
1985  10,59  34,93  17,74  33,74  22,11  16,26  22,21  17,93  20,74  23,91  32,32  8,50
1986  12,85  56,85  29,03  47,72  59,78  49,88  17,51  27,00  53,71  61,16  35,21  16,26
1987  18,78  45,99  14,99  32,10  208,27  82,78  47,70  32,34  20,37  49,85  32,61  15,65
1988  12,97  13,53  11,63  24,10  159,91  96,72  33,70  13,37  10,35  32,40  20,13  16,39
1989  57,00  96,42  47,20  45,58  67,02  22,82  48,44  56,17  184,07  72,74  37,48  18,20
1990  83,60  35,10  17,94  82,86  73,65  210,99  73,60  106,98  105,64  81,92  56,93  56,99
1991  22,27  15,06  7,36  15,09  11,39  99,70  50,28  44,46  16,89  64,07  54,31  43,48
1992  29,71  28,36  40,47  40,89  172,81  117,12  134,30  66,27  80,07  51,16  63,06  32,04
1993  46,80  41,27  25,95  26,76  87,81  89,02  62,35  38,36  60,40  125,26  36,42  36,83
1994  11,60  58,53  33,48  22,80  75,28  98,05  150,71  31,12  27,61  49,74  104,56  77,24
1995  147,43  39,11  31,44  62,56  19,41  19,55  35,33  23,70  64,89  141,41  29,00  17,74
1996  52,51  103,33  65,62  49,10  15,58  84,17  96,90  43,93  74,66  213,51  57,26  56,90
1997  33,70  144,54  53,87  18,20  33,85  112,17  87,97  115,42  50,99  207,99  184,17  66,30
1998  111,78  132,10  98,31  274,33  98,55  38,16  71,30  190,46  151,06  145,46  29,32  32,04
1999  34,49  47,11  25,62  40,46  20,14  81,35  86,53  16,05  18,84  95,59  21,00  15,10
2000  25,43  29,84  30,13  24,83  55,26  32,61  68,07  36,77  181,69  147,82  33,53  22,98
2001  49,77  117,96  59,58  59,43  57,92  73,50  66,97  31,97  27,16  158,15  30,72  28,76
2002  16,94  13,46  10,88  9,77  46,98  31,72  22,38  70,52  76,68  130,57  112,89  79,48
2003  26,73  29,48  46,03  21,66  17,52  42,48  34,57  17,00  11,29  27,41  73,24  146,08
2004  61,88  19,62  7,63  9,57  42,63  46,18  72,03  23,14  28,82  104,27  114,29  30,93
2005  32,55  12,74  9,05  26,10  75,49  129,19  45,85  26,69  146,98  185,72  47,76  22,79
2006  15,73  17,87  29,15  18,20  10,43  11,05  10,19  26,72  43,28  27,03  30,45  38,73
2007  40,27  30,91  46,13  138,87  192,23  37,02  57,77  23,56  25,49  56,31  108,66  55,13
2008  36,72  16,27  14,33  45,14  51,05  58,34  35,64  45,50  47,31  126,09  136,75  21,97
2009  23,45  20,41  18,43  9,51  27,35  50,73  75,22  107,27  126,62  153,92  68,50  58,75

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Trindade Baixo Jusante 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2010 
63,16 
44,22 
68,20 
161,12 
129,52 
70,49 
50,92 
50,18 
15,61 
24,35 
23,59 
137,55 
2011 
65,78 
89,48 
67,92 
51,57 
19,04 
68,08 
130,15 
130,96 
147,48 
52,96 
42,62 
22,42 
2012 
27,96 
19,42 
20,47 
36,90 
35,14 
56,07 
39,05 
37,44 
14,19 
40,45 
31,52 
20,01 
2013 
54,81 
42,36 
115,59 
46,89 
50,31 
188,65 
81,17 
69,04 
89,24 
76,45 
39,54 
73,29 
2014 
58,52 
23,34 
74,69 
43,05 
81,48 
206,82 
91,72 
31,21 
82,14 
107,08 
49,25 
24,78 
2015 
93,58 
31,64 
22,85 
21,90 
55,55 
92,81 
138,32 
34,98 
49,57 
117,18 
91,65 
128,98 
2016 
58,14 
73,00 
87,67 
41,15 
75,77 
57,25 
46,08 
73,86 
47,13 
60,25 
36,09 
43,40 
2017 
64,36 
38,95 
33,26 
20,94 
73,27 
111,34 
19,28 
22,01 
11,86 
93,21 
106,35 
47,87 
2018 
75,55 
29,65 
37,95 
31,59 
16,93 
25,63 
25,36 
22,81 
46,49 
112,59 
45,00 
37,38 
2019 
59,92 
62,62 
73,94 
53,59 
86,90 
80,34 
15,06 
7,21 
12,59 
9,96 
43,93 
38,39 
2020 
17,91 
23,83 
11,35 
4,60 
16,90 
77,45 
47,90 
35,86 
11,15 
4,92 
60,23 
50,11
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Trindade Baixo Jusante                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2010  63,16  44,22  68,20  161,12  129,52  70,49  50,92  50,18  15,61  24,35  23,59  137,55
2011  65,78  89,48  67,92  51,57  19,04  68,08  130,15  130,96  147,48  52,96  42,62  22,42
2012  27,96  19,42  20,47  36,90  35,14  56,07  39,05  37,44  14,19  40,45  31,52  20,01
2013  54,81  42,36  115,59  46,89  50,31  188,65  81,17  69,04  89,24  76,45  39,54  73,29
2014  58,52  23,34  74,69  43,05  81,48  206,82  91,72  31,21  82,14  107,08  49,25  24,78
2015  93,58  31,64  22,85  21,90  55,55  92,81  138,32  34,98  49,57  117,18  91,65  128,98
2016  58,14  73,00  87,67  41,15  75,77  57,25  46,08  73,86  47,13  60,25  36,09  43,40
2017  64,36  38,95  33,26  20,94  73,27  111,34  19,28  22,01  11,86  93,21  106,35  47,87
2018  75,55  29,65  37,95  31,59  16,93  25,63  25,36  22,81  46,49  112,59  45,00  37,38
2019  59,92  62,62  73,94  53,59  86,90  80,34  15,06  7,21  12,59  9,96  43,93  38,39
2020  17,91  23,83  11,35  4,60  16,90  77,45  47,90  35,86  11,15  4,92  60,23  50,11