A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 894/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 13 de dezembro de 2016. 
 
 
Processo nº: 48500.002669/2009-78 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica Porto Feliz, com Registro Ativo e Aceite 
conferidos a Porto Feliz Energética Ltda., por meio, 
respectivamente, dos Despachos nº 3.359, de 4 de 
setembro de 2009, e nº 662, de 17 de fevereiro de 2011, 
localizada no município de Porto Feliz, no estado de São 
Paulo. 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Porto Feliz, com 22000 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SP.037270-6.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos a Porto Feliz 
Energética Ltda. (Porto Feliz Energética), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 3.359, de 4 de setembro de 
2009, e nº 662, de 17 de fevereiro de 2011, localizada no rio Tietê, sub-bacia 62, na bacia hidrográfica do Rio São 
Paulo, no município de Porto Feliz, no estado do São Paulo. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 26/10/2005, o Despacho n° 1.683 (26/10/2005) c/c o Despacho n° 427 (24/02/2014) aprovou os 
Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio Tietê, onde foram identificados 9 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os 
quais a PCH Porto Feliz. 
 
3. 
Em 4 de setembro de 2006, por meio do Despacho nº 3.359, foi conferido o Registro Ativo a Porto 
Feliz Energética Ltda., o qual foi Aceito em 17 de fevereiro de 2011 por meio do Despacho nº 662. 
 
4. 
Em 4 de novembro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento.  
 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada por Porto Feliz Energética Ltda. para emissão do Despacho de 
Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da 
PCH Porto Feliz. 
 
6. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado, 
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015: 
 
                                                          
1 Por meio da correspondência 5004-001/2016, Documento nº 48513.028277/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº 894/2016–SCG/ANEEL, de 13/12/2016 
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o 
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não 
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA, 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas 
do empreendimento. 
 
7. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
8. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio dos Despachos ANEEL nº 1.683 (26/10/2005) e 427 (24/02/2014), de 26/10/2005. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Porto Feliz 
PCH Porto Feliz 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
23°10'26"S 
47°30'54"W 
23°10'26"S 
47°30'54"W 
NA Montante (m) 
495 
495 
NA Jusante (m) 
481,9 
482,19 
Queda Bruta (m) 
13,1 
12,81 
Área do Reservatório (km²) 
4,92 
9,26 
Potência (kW) 
25000 
22000 
Energia Média (kWméd) 
13750 
13251 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
148,5 
163,12 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Tietê 
ESTADO: 
São 
Paulo 
SUB-
BACIA: 
62 
DESPACHO: 
1.683 (26/10/2005) e 427 
(24/02/2014) 
DATA: 
26/10/2005 
AUTOR: 
Empresa Metropolitana de Água e Energia S/A – EMAE 
POTÊNCIA: 
254600 kW 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
9 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Porto Góes3 
23°12'33"S 
47°17'59"W 
520 
495 
24800 
PB Aprovado 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Tietê 
23°11'52"S 
47°32'8"W 
482 
470,22 
200000 
PB Aceito 
III.2 – Aspectos de Gestão 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo. 
3 No Despacho do Inventário na qual se insere a PCH Porto Feliz, o empreendimento a montante é a PCH São Pedro (3), com NA máximo 
normal a montante de 495,00 m e NA máximo normal a jusante de 545,50 m. Entretanto, a PCH Porto Góes está de fato implantada nesse 
trecho do rio à montante da PCH Porto Feliz, vinculada à concessão de serviço público da EMAE por meio do Contrato de Concessão n° 
02/2004-ANEEL.
  PCH Porto Feliz      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do Barramento      23°10'26"S
47°30'54"W      23°10'26"S
47°30'54"W    
NA Montante (m)      495      495    
NA Jusante (m)      481,9      482,19    
Queda Bruta (m)      13,1      12,81    
Área do Reservatório (km²)      4,92      9,26    
Potência (kW)      25000      22000    
Energia Média (kWméd)      13750      13251    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT      148,5      163,12    
NOME DO RIO:    Tietê      ESTADO:          São
Paulo    SUB-
BACIA:      62
DESPACHO:    1.683 (26/10/2005) e 427
(24/02/2014)      DATA:          26/10/2005          
AUTOR:    Empresa Metropolitana de Água e Energia S/A – EMAE                          
POTÊNCIA:    254600 kW      EIXOS IDENTIFICADOS:          9          
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                              
Aproveitamento a      Coordenadas da Casa de    NA Montante      NA Jusante      Potência    Condição  Condição  
montante      Força    (m)      (m)      (kW)        
PCH Porto Góes3    23°12'33"S
47°17'59"W      520    495      24800      PB Aprovado    
Aproveitamento a      Coordenadas do Limite    NA Montante      NA Jusante      Potência    Condição  Condição  
jusante      Máximo do Reservatório    (m)      (m)      (kW)        
PCH Tietê    23°11'52"S
47°32'8"W      482    470,22      200000      PB Aceito    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº 894/2016–SCG/ANEEL, de 13/12/2016 
 
9. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Msul Energias Renováveis Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART4 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Márcio José dos Santos da Silva 
5980879-6 
144592-4-SC 
Responsável Geral do Projeto  
Vagner Luiz dos Santos 
3884213-6 
059697-6 
Estudos cartográficos e topográficos 
Ricardo Mazzutti de Castro 
5581300 
RS046081 
Estudos geotécnicos 
Marcelo Carlos Ramalho 
3888415-3 
053603-8 
Estudos hidrológicos 
Hoaiany Casagranda 
3889052-0 
079041-8 
Estudos energéticos 
Marcelo Carlos Ramalho 
3888415-3 
053603-8 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
- 
Número 
- 
Órgão emissor 
- 
Data de emissão 
- 
Validade 
- 
Vazão remanescente 
- 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
- 
Número 
- 
Órgão Emissor 
- 
Data de emissão 
- 
Validade 
- 
Vazão de usos consuntivos 
- 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
10. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico. 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é inferior, mas a potência do empreendimento é maior 
do que a dos estudos de inventário. 
 
 
 
                                                          
4 Essas ART encontram-se nos documentos n° 48524.011215/2016-00, 48513.038163/2010-00 e  48513.038163/2010-00.
Empresa Projetista:    Msul Energias Renováveis Ltda.      
Responsável Técnico    Nº ART4    Nº Registro  Responsabilidade
Márcio José dos Santos da Silva    5980879-6  144592-4-SC    Responsável Geral do Projeto
Vagner Luiz dos Santos
Ricardo Mazzutti de Castro    3884213-6  059697-6    Estudos cartográficos e topográficos
    5581300  RS046081    Estudos geotécnicos
Marcelo Carlos Ramalho    3888415-3  053603-8    Estudos hidrológicos
Hoaiany Casagranda    3889052-0  079041-8    Estudos energéticos
Marcelo Carlos Ramalho    3888415-3  053603-8    Estruturas extravasoras
Tipo de licença    -
Número    -
Órgão emissor    -
Data de emissão    -
Validade    -
Vazão remanescente    -
Tipo de Licença    -
Número    -
Órgão Emissor    -
Data de emissão    -
Validade    -
Vazão de usos consuntivos    -
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é inferior, mas a potência do empreendimento é maior
do que a dos estudos de inventário.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº 894/2016–SCG/ANEEL, de 13/12/2016 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Porto Feliz 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
8550 
NOME DO RIO DA USINA: 
Tietê 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
62410000 
Tietê 
Tietê 
9136 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
62560000 
Laranjal Paulista 
Tietê 
16242 
62538000 
Americana Velha 
Sorocaba 
3962 
62725000 
Barra Bonita 
Tietê 
33049 
  
 
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
1586 
TR (anos): 
10000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira com comportas 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
CCR / Concreto convencional / Terra 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Marcelo Carlos Ramalho 
053603-8 
Nº DA 
ART5 
3888415-3 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
62410000 
Tietê 
Tietê 
9136 
 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 22000 kW é maior que a estimada no inventário. Isso decorre do 
fato de que existe no projeto a possibilidade de turbinar uma vazão adicional 
de água atualmente bombeada do canal Pinheiros para o reservatório Billings. 
Assim, a empresa apresentou estudos hidrológicos considerando em sua 
motorização essa vazão adicional de 50m3/s, até porque a empresa já 
requereu6 a revisão dos estudos de inventário desse trecho do rio Tietê, 
documento assinado pela empresa e pelo Departamento de Águas e Energia 
Elétrica de São Paulo - DAEE. Assim, o projeto apresentado prevê 2 turbinas 
de 11340 kW e 2 geradores de potência unitária nominal de 12222 kVA, com 
0,9 de fator de potência. 
 
11. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
                                                          
5 Documento nº 48513.001580/2011-00 
6 Carta OF/P/3055/20126, de 23 de agosto de 2016 (Documento n° 48513.028785/2016-00).
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  8550  NOME DO RIO DA USINA:    Tietê  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
62410000  Tietê    Tietê    9136
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
62560000  Laranjal Paulista    Tietê    16242
62538000  Americana Velha    Sorocaba    3962
62725000  Barra Bonita    Tietê    33049
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    1586    TR (anos):    10000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira com comportas          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    CCR / Concreto convencional / Terra          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Marcelo Carlos Ramalho
053603-8        Nº DA
ART5  3888415-3
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
62410000  Tietê    Tietê    9136    
Estudos Energéticos  A potência de 22000 kW é maior que a estimada no inventário. Isso decorre do
fato de que existe no projeto a possibilidade de turbinar uma vazão adicional
de água atualmente bombeada do canal Pinheiros para o reservatório Billings.
Assim, a empresa apresentou estudos hidrológicos considerando em sua
motorização essa vazão adicional de 50m3/s, até porque a empresa já
requereu6 a revisão dos estudos de inventário desse trecho do rio Tietê,
documento assinado pela empresa e pelo Departamento de Águas e Energia
Elétrica de São Paulo - DAEE. Assim, o projeto apresentado prevê 2 turbinas
de 11340 kW e 2 geradores de potência unitária nominal de 12222 kVA, com
0,9 de fator de potência.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº 894/2016–SCG/ANEEL, de 13/12/2016 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
12. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Porto Feliz 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
23°10'26"S 
47°30'54"W 
Coordenadas da casa de força 
23°10'28"S 
47°30'59"W 
Potência Instalada Total (kW) 
22000 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
12222 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,9 
Potência instalada por turbina (kW) 
11340 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
29,36 
Rendimento nominal por turbina (%) 
91,00% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,00% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 
1,26% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
3,73% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,1 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
12,81 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,87% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
66 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
31,72 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
 
13. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Porto Feliz conforme solicitado por Porto Feliz Energética Ltda., bem como o encaminhamento 
de documento ao Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo - DAEE, para fins da emissão da DRDH. 
O DRS-PCH também permite que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos 
competentes. 
 
 
 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL
PCH Porto Feliz  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  23°10'26"S
47°30'54"W
Coordenadas da casa de força  23°10'28"S
47°30'59"W
Potência Instalada Total (kW)  22000
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  12222
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,9
Potência instalada por turbina (kW)  11340
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  29,36
Rendimento nominal por turbina (%)  91,00%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,00%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)  1,26%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  3,73%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,1
H : Queda bruta nominal (m)
b  12,81
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  0,87%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  66
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  31,72
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº 894/2016–SCG/ANEEL, de 13/12/2016 
14. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
15. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Porto Feliz sob a titularidade de Porto Feliz Energética Ltda.. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
16. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento ao Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo - 
DAEE, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
VITOR CORREIA LIMA FRANÇA 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº 894/2016–SCG/ANEEL, de 13/12/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Porto Feliz 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1931 
169,95 
267,11 
195,57 
158,37 
125,86 
109,79 
101,15 
96,26 
107,17 
103,01 
103,35 
157,35 
1932 
152,31 
145,78 
145,86 
114,70 
107,45 
106,45 
93,90 
94,48 
86,73 
94,13 
92,33 
145,15 
1933 
133,67 
122,59 
105,78 
92,66 
95,62 
88,26 
85,02 
82,38 
83,37 
85,81 
80,87 
91,92 
1934 
113,28 
112,19 
102,97 
92,71 
86,35 
84,32 
82,34 
80,21 
82,26 
85,60 
82,01 
160,22 
1935 
114,86 
155,68 
141,22 
112,19 
94,17 
93,59 
88,84 
88,20 
100,34 
148,34 
105,42 
105,62 
1936 
132,03 
113,49 
146,53 
108,12 
95,91 
87,70 
86,55 
88,10 
103,41 
90,06 
90,39 
141,63 
1937 
178,94 
141,91 
140,88 
142,60 
124,04 
118,02 
98,14 
94,68 
90,05 
107,75 
122,24 
130,01 
1938 
138,45 
123,80 
127,07 
114,09 
108,16 
102,05 
96,56 
98,41 
101,30 
120,24 
115,50 
137,89 
1939 
166,18 
145,93 
121,73 
110,84 
106,59 
121,66 
112,68 
109,03 
105,61 
101,55 
123,07 
130,10 
1940 
186,16 
280,36 
181,68 
134,17 
125,39 
113,73 
110,44 
104,29 
102,20 
106,69 
115,85 
118,05 
1941 
157,20 
131,66 
143,67 
129,10 
111,89 
108,62 
111,96 
104,53 
130,84 
146,29 
134,25 
154,75 
1942 
161,69 
187,25 
170,90 
150,66 
127,17 
124,28 
140,73 
115,98 
115,89 
111,24 
115,04 
142,10 
1943 
162,14 
171,53 
171,41 
132,66 
116,47 
114,14 
110,62 
108,27 
107,99 
137,49 
137,34 
123,30 
1944 
145,97 
160,03 
226,23 
139,82 
125,23 
115,68 
113,74 
108,61 
107,31 
105,33 
122,93 
122,22 
1945 
132,47 
221,88 
153,21 
133,97 
120,65 
147,39 
149,02 
122,63 
121,88 
119,99 
130,23 
140,24 
1946 
217,54 
199,63 
205,31 
156,96 
133,95 
136,92 
129,84 
120,00 
116,98 
126,65 
131,66 
122,89 
1947 
199,49 
218,62 
271,57 
163,61 
147,34 
136,15 
140,41 
136,50 
150,16 
147,02 
143,24 
216,22 
1948 
217,65 
213,68 
295,19 
213,39 
167,62 
153,44 
145,72 
152,73 
135,54 
142,58 
138,22 
141,61 
1949 
200,53 
228,40 
195,94 
189,91 
162,35 
157,36 
156,28 
146,25 
139,37 
134,31 
132,75 
157,12 
1950 
203,79 
308,69 
239,42 
201,16 
159,74 
144,56 
139,36 
131,64 
128,51 
157,55 
140,79 
149,61 
1951 
249,01 
252,98 
224,25 
170,54 
154,06 
165,18 
148,51 
140,03 
138,34 
137,26 
144,00 
148,00 
1952 
176,46 
218,39 
230,94 
160,26 
143,46 
155,35 
142,99 
139,38 
146,62 
148,57 
160,95 
144,23 
1953 
167,99 
192,58 
161,98 
175,27 
151,44 
150,40 
146,86 
145,41 
146,31 
147,35 
151,02 
156,70 
1954 
152,96 
173,17 
155,13 
138,60 
147,15 
140,08 
134,65 
129,93 
128,28 
134,59 
128,67 
136,67 
1955 
167,48 
132,08 
132,14 
126,76 
124,05 
123,92 
122,95 
122,94 
121,18 
123,75 
128,94 
127,36 
1956 
146,59 
154,58 
152,42 
149,92 
168,18 
177,96 
157,09 
172,20 
151,31 
150,70 
146,45 
145,31 
1957 
218,67 
238,85 
217,78 
189,62 
148,38 
143,48 
148,32 
144,52 
240,09 
228,12 
238,44 
162,03 
1958 
193,66 
219,82 
246,89 
220,15 
242,35 
215,46 
172,34 
164,43 
163,58 
168,71 
179,74 
180,33 
1959 
300,23 
232,73 
230,69 
224,87 
169,47 
163,36 
159,20 
160,26 
156,37 
158,83 
166,51 
182,71 
1960 
248,57 
235,93 
243,50 
170,40 
164,25 
158,95 
154,00 
150,02 
148,06 
149,30 
153,11 
322,70 
1961 
279,05 
251,11 
271,46 
210,41 
206,84 
168,16 
162,51 
159,43 
159,80 
156,71 
164,73 
162,95 
1962 
175,40 
216,79 
312,07 
183,62 
176,03 
174,30 
170,85 
169,01 
170,26 
184,88 
176,28 
192,49 
1963 
320,60 
208,18 
187,32 
170,58 
156,62 
156,53 
155,79 
156,62 
153,22 
157,99 
158,24 
153,96 
1964 
125,88 
162,70 
124,30 
117,42 
121,75 
112,16 
116,77 
111,45 
109,67 
128,45 
123,26 
184,63 
1965 
290,04 
308,58 
282,84 
190,55 
202,55 
162,80 
164,32 
150,54 
140,32 
177,27 
175,03 
253,35 
1966 
224,56 
235,14 
249,61 
185,01 
173,69 
165,80 
157,31 
155,38 
160,74 
162,45 
180,00 
217,92 
1967 
271,23 
270,26 
257,20 
180,32 
168,76 
184,79 
165,82 
155,20 
165,26 
167,63 
188,73 
199,29 
1968 
287,80 
217,85 
202,30 
180,00 
175,35 
168,15 
163,92 
165,01 
155,60 
155,56 
149,17 
162,16 
1969 
122,28 
124,48 
124,05 
119,21 
108,58 
116,06 
109,43 
106,49 
101,46 
132,61 
190,62 
138,69 
1970 
269,12 
358,03 
283,65 
196,61 
179,07 
165,63 
159,09 
153,27 
169,48 
166,35 
150,91 
174,22 
1971 
169,66 
154,67 
174,45 
151,73 
148,54 
167,05 
158,78 
150,15 
131,63 
169,60 
145,74 
161,90 
1972 
217,71 
291,89 
192,23 
173,26 
149,21 
139,60 
157,19 
150,23 
152,88 
266,71 
201,09 
182,46
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Porto Feliz                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1931  169,95  267,11  195,57  158,37  125,86  109,79  101,15  96,26  107,17  103,01  103,35  157,35
1932  152,31  145,78  145,86  114,70  107,45  106,45  93,90  94,48  86,73  94,13  92,33  145,15
1933  133,67  122,59  105,78  92,66  95,62  88,26  85,02  82,38  83,37  85,81  80,87  91,92
1934  113,28  112,19  102,97  92,71  86,35  84,32  82,34  80,21  82,26  85,60  82,01  160,22
1935  114,86  155,68  141,22  112,19  94,17  93,59  88,84  88,20  100,34  148,34  105,42  105,62
1936  132,03  113,49  146,53  108,12  95,91  87,70  86,55  88,10  103,41  90,06  90,39  141,63
1937  178,94  141,91  140,88  142,60  124,04  118,02  98,14  94,68  90,05  107,75  122,24  130,01
1938  138,45  123,80  127,07  114,09  108,16  102,05  96,56  98,41  101,30  120,24  115,50  137,89
1939  166,18  145,93  121,73  110,84  106,59  121,66  112,68  109,03  105,61  101,55  123,07  130,10
1940  186,16  280,36  181,68  134,17  125,39  113,73  110,44  104,29  102,20  106,69  115,85  118,05
1941  157,20  131,66  143,67  129,10  111,89  108,62  111,96  104,53  130,84  146,29  134,25  154,75
1942  161,69  187,25  170,90  150,66  127,17  124,28  140,73  115,98  115,89  111,24  115,04  142,10
1943  162,14  171,53  171,41  132,66  116,47  114,14  110,62  108,27  107,99  137,49  137,34  123,30
1944  145,97  160,03  226,23  139,82  125,23  115,68  113,74  108,61  107,31  105,33  122,93  122,22
1945  132,47  221,88  153,21  133,97  120,65  147,39  149,02  122,63  121,88  119,99  130,23  140,24
1946  217,54  199,63  205,31  156,96  133,95  136,92  129,84  120,00  116,98  126,65  131,66  122,89
1947  199,49  218,62  271,57  163,61  147,34  136,15  140,41  136,50  150,16  147,02  143,24  216,22
1948  217,65  213,68  295,19  213,39  167,62  153,44  145,72  152,73  135,54  142,58  138,22  141,61
1949  200,53  228,40  195,94  189,91  162,35  157,36  156,28  146,25  139,37  134,31  132,75  157,12
1950  203,79  308,69  239,42  201,16  159,74  144,56  139,36  131,64  128,51  157,55  140,79  149,61
1951  249,01  252,98  224,25  170,54  154,06  165,18  148,51  140,03  138,34  137,26  144,00  148,00
1952  176,46  218,39  230,94  160,26  143,46  155,35  142,99  139,38  146,62  148,57  160,95  144,23
1953  167,99  192,58  161,98  175,27  151,44  150,40  146,86  145,41  146,31  147,35  151,02  156,70
1954  152,96  173,17  155,13  138,60  147,15  140,08  134,65  129,93  128,28  134,59  128,67  136,67
1955  167,48  132,08  132,14  126,76  124,05  123,92  122,95  122,94  121,18  123,75  128,94  127,36
1956  146,59  154,58  152,42  149,92  168,18  177,96  157,09  172,20  151,31  150,70  146,45  145,31
1957  218,67  238,85  217,78  189,62  148,38  143,48  148,32  144,52  240,09  228,12  238,44  162,03
1958  193,66  219,82  246,89  220,15  242,35  215,46  172,34  164,43  163,58  168,71  179,74  180,33
1959  300,23  232,73  230,69  224,87  169,47  163,36  159,20  160,26  156,37  158,83  166,51  182,71
1960  248,57  235,93  243,50  170,40  164,25  158,95  154,00  150,02  148,06  149,30  153,11  322,70
1961  279,05  251,11  271,46  210,41  206,84  168,16  162,51  159,43  159,80  156,71  164,73  162,95
1962  175,40  216,79  312,07  183,62  176,03  174,30  170,85  169,01  170,26  184,88  176,28  192,49
1963  320,60  208,18  187,32  170,58  156,62  156,53  155,79  156,62  153,22  157,99  158,24  153,96
1964  125,88  162,70  124,30  117,42  121,75  112,16  116,77  111,45  109,67  128,45  123,26  184,63
1965  290,04  308,58  282,84  190,55  202,55  162,80  164,32  150,54  140,32  177,27  175,03  253,35
1966  224,56  235,14  249,61  185,01  173,69  165,80  157,31  155,38  160,74  162,45  180,00  217,92
1967  271,23  270,26  257,20  180,32  168,76  184,79  165,82  155,20  165,26  167,63  188,73  199,29
1968  287,80  217,85  202,30  180,00  175,35  168,15  163,92  165,01  155,60  155,56  149,17  162,16
1969  122,28  124,48  124,05  119,21  108,58  116,06  109,43  106,49  101,46  132,61  190,62  138,69
1970  269,12  358,03  283,65  196,61  179,07  165,63  159,09  153,27  169,48  166,35  150,91  174,22
1971  169,66  154,67  174,45  151,73  148,54  167,05  158,78  150,15  131,63  169,60  145,74  161,90
1972  217,71  291,89  192,23  173,26  149,21  139,60  157,19  150,23  152,88  266,71  201,09  182,46

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº 894/2016–SCG/ANEEL, de 13/12/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Porto Feliz 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1973 
223,67 
242,43 
204,31 
200,02 
177,69 
171,00 
173,63 
163,60 
167,51 
171,89 
186,11 
219,26 
1974 
295,92 
225,24 
280,41 
216,86 
171,75 
181,38 
168,41 
158,14 
147,94 
156,00 
158,96 
203,68 
1975 
208,42 
246,78 
219,58 
159,03 
145,73 
140,20 
144,35 
139,40 
138,11 
155,65 
164,46 
232,94 
1976 
191,57 
290,72 
224,02 
187,69 
181,75 
237,44 
241,89 
219,68 
251,08 
249,70 
204,50 
220,12 
1977 
290,44 
254,33 
197,35 
210,83 
166,61 
163,96 
155,60 
139,56 
145,36 
143,51 
147,56 
224,60 
1978 
209,59 
191,40 
193,22 
139,45 
145,14 
153,14 
153,14 
138,05 
140,13 
140,27 
233,26 
212,37 
1979 
224,21 
203,92 
176,01 
157,22 
167,56 
159,49 
158,90 
168,20 
186,84 
176,08 
167,76 
201,43 
1980 
226,94 
306,76 
224,10 
190,91 
165,50 
165,91 
162,31 
158,14 
155,24 
149,22 
147,32 
254,67 
1981 
303,10 
197,66 
182,83 
171,50 
164,49 
166,99 
156,26 
152,82 
149,95 
168,79 
224,96 
210,11 
1982 
203,39 
280,82 
217,51 
162,74 
142,57 
209,21 
204,26 
162,70 
142,92 
187,06 
210,33 
355,07 
1983 
278,10 
320,78 
254,41 
232,51 
211,74 
415,09 
217,47 
180,24 
234,46 
228,36 
218,12 
205,47 
1984 
256,97 
196,04 
155,41 
168,90 
164,21 
139,21 
140,61 
143,98 
162,90 
137,78 
142,91 
170,97 
1985 
191,58 
215,65 
243,93 
184,63 
184,71 
162,83 
157,16 
151,61 
163,46 
147,05 
155,23 
145,09 
1986 
165,30 
212,04 
229,12 
173,65 
170,13 
147,48 
140,34 
176,39 
146,04 
142,92 
157,70 
280,41 
1987 
294,72 
343,48 
213,19 
168,66 
250,48 
310,41 
199,03 
182,98 
181,56 
179,45 
179,44 
202,66 
1988 
223,10 
243,73 
283,77 
224,70 
225,29 
256,47 
190,62 
166,58 
158,48 
183,45 
187,02 
208,54 
1989 
368,27 
355,36 
270,43 
219,89 
186,41 
175,67 
189,14 
245,22 
190,07 
171,74 
182,16 
177,33 
1990 
296,14 
194,31 
218,79 
175,66 
167,58 
152,84 
173,83 
160,42 
162,86 
170,17 
170,96 
174,34 
1991 
229,51 
355,40 
359,04 
300,13 
225,55 
193,40 
179,71 
167,89 
153,06 
238,26 
169,12 
219,76 
1992 
169,54 
175,32 
192,09 
171,51 
164,52 
142,21 
138,08 
133,98 
150,46 
179,32 
215,56 
224,65 
1993 
208,69 
234,55 
184,61 
162,55 
144,55 
163,27 
126,68 
114,45 
167,87 
169,77 
143,06 
145,69 
1994 
160,90 
175,56 
154,01 
135,84 
122,78 
119,55 
118,19 
110,33 
104,58 
110,54 
117,16 
156,68 
1995 
198,08 
319,36 
197,79 
184,21 
139,07 
134,56 
141,95 
125,82 
124,73 
151,71 
145,43 
154,64 
1996 
240,73 
200,90 
255,24 
166,91 
112,71 
138,10 
132,19 
132,58 
153,68 
162,25 
147,93 
172,32 
1997 
252,30 
228,31 
153,49 
135,15 
132,38 
154,60 
128,06 
122,27 
128,38 
135,66 
164,97 
185,42 
1998 
159,62 
192,40 
208,12 
160,31 
158,94 
134,87 
125,03 
113,55 
133,12 
166,27 
117,36 
148,16 
1999 
225,56 
275,22 
210,79 
138,76 
127,30 
127,21 
130,22 
112,82 
118,82 
111,72 
108,24 
109,72 
2000 
137,87 
153,57 
120,20 
107,35 
114,58 
111,87 
121,37 
119,21 
141,67 
122,15 
140,54 
168,95 
2001 
154,21 
198,79 
155,64 
127,70 
123,35 
114,41 
113,02 
110,48 
113,13 
145,35 
71,54 
164,40 
2002 
242,88 
232,67 
209,23 
121,63 
113,57 
84,37 
83,46 
67,97 
97,97 
65,41 
102,90 
143,90 
2003 
247,53 
236,68 
152,94 
105,45 
85,35 
74,89 
72,18 
71,09 
68,26 
73,57 
88,04 
89,66 
2004 
143,66 
220,26 
128,18 
107,14 
85,45 
97,03 
93,46 
60,13 
57,44 
85,49 
112,66 
142,11 
2005 
253,29 
135,02 
195,90 
107,01 
161,60 
99,45 
82,05 
65,85 
88,01 
120,75 
104,03 
150,23 
2006 
209,35 
204,98 
204,72 
162,89 
65,73 
51,87 
69,13 
49,86 
88,88 
97,90 
115,50 
197,11 
2007 
374,44 
247,24 
163,94 
107,54 
88,97 
78,33 
141,45 
86,33 
72,00 
83,96 
125,51 
161,73 
2008 
194,08 
237,18 
165,30 
141,70 
148,49 
124,61 
80,03 
97,90 
70,66 
99,01 
108,92 
107,23 
2009 
154,07 
284,70 
181,70 
121,70 
108,78 
101,56 
160,31 
134,49 
194,52 
159,76 
188,10 
410,52
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Porto Feliz                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1973  223,67  242,43  204,31  200,02  177,69  171,00  173,63  163,60  167,51  171,89  186,11  219,26
1974  295,92  225,24  280,41  216,86  171,75  181,38  168,41  158,14  147,94  156,00  158,96  203,68
1975  208,42  246,78  219,58  159,03  145,73  140,20  144,35  139,40  138,11  155,65  164,46  232,94
1976  191,57  290,72  224,02  187,69  181,75  237,44  241,89  219,68  251,08  249,70  204,50  220,12
1977  290,44  254,33  197,35  210,83  166,61  163,96  155,60  139,56  145,36  143,51  147,56  224,60
1978  209,59  191,40  193,22  139,45  145,14  153,14  153,14  138,05  140,13  140,27  233,26  212,37
1979  224,21  203,92  176,01  157,22  167,56  159,49  158,90  168,20  186,84  176,08  167,76  201,43
1980  226,94  306,76  224,10  190,91  165,50  165,91  162,31  158,14  155,24  149,22  147,32  254,67
1981  303,10  197,66  182,83  171,50  164,49  166,99  156,26  152,82  149,95  168,79  224,96  210,11
1982  203,39  280,82  217,51  162,74  142,57  209,21  204,26  162,70  142,92  187,06  210,33  355,07
1983  278,10  320,78  254,41  232,51  211,74  415,09  217,47  180,24  234,46  228,36  218,12  205,47
1984  256,97  196,04  155,41  168,90  164,21  139,21  140,61  143,98  162,90  137,78  142,91  170,97
1985  191,58  215,65  243,93  184,63  184,71  162,83  157,16  151,61  163,46  147,05  155,23  145,09
1986  165,30  212,04  229,12  173,65  170,13  147,48  140,34  176,39  146,04  142,92  157,70  280,41
1987  294,72  343,48  213,19  168,66  250,48  310,41  199,03  182,98  181,56  179,45  179,44  202,66
1988  223,10  243,73  283,77  224,70  225,29  256,47  190,62  166,58  158,48  183,45  187,02  208,54
1989  368,27  355,36  270,43  219,89  186,41  175,67  189,14  245,22  190,07  171,74  182,16  177,33
1990  296,14  194,31  218,79  175,66  167,58  152,84  173,83  160,42  162,86  170,17  170,96  174,34
1991  229,51  355,40  359,04  300,13  225,55  193,40  179,71  167,89  153,06  238,26  169,12  219,76
1992  169,54  175,32  192,09  171,51  164,52  142,21  138,08  133,98  150,46  179,32  215,56  224,65
1993  208,69  234,55  184,61  162,55  144,55  163,27  126,68  114,45  167,87  169,77  143,06  145,69
1994  160,90  175,56  154,01  135,84  122,78  119,55  118,19  110,33  104,58  110,54  117,16  156,68
1995  198,08  319,36  197,79  184,21  139,07  134,56  141,95  125,82  124,73  151,71  145,43  154,64
1996  240,73  200,90  255,24  166,91  112,71  138,10  132,19  132,58  153,68  162,25  147,93  172,32
1997  252,30  228,31  153,49  135,15  132,38  154,60  128,06  122,27  128,38  135,66  164,97  185,42
1998  159,62  192,40  208,12  160,31  158,94  134,87  125,03  113,55  133,12  166,27  117,36  148,16
1999  225,56  275,22  210,79  138,76  127,30  127,21  130,22  112,82  118,82  111,72  108,24  109,72
2000  137,87  153,57  120,20  107,35  114,58  111,87  121,37  119,21  141,67  122,15  140,54  168,95
2001  154,21  198,79  155,64  127,70  123,35  114,41  113,02  110,48  113,13  145,35  71,54  164,40
2002  242,88  232,67  209,23  121,63  113,57  84,37  83,46  67,97  97,97  65,41  102,90  143,90
2003  247,53  236,68  152,94  105,45  85,35  74,89  72,18  71,09  68,26  73,57  88,04  89,66
2004  143,66  220,26  128,18  107,14  85,45  97,03  93,46  60,13  57,44  85,49  112,66  142,11
2005  253,29  135,02  195,90  107,01  161,60  99,45  82,05  65,85  88,01  120,75  104,03  150,23
2006  209,35  204,98  204,72  162,89  65,73  51,87  69,13  49,86  88,88  97,90  115,50  197,11
2007  374,44  247,24  163,94  107,54  88,97  78,33  141,45  86,33  72,00  83,96  125,51  161,73
2008  194,08  237,18  165,30  141,70  148,49  124,61  80,03  97,90  70,66  99,01  108,92  107,23
2009  154,07  284,70  181,70  121,70  108,78  101,56  160,31  134,49  194,52  159,76  188,10  410,52