* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
48524.000796/2021-00 
NOTA TÉCNICA Nº 60/2021-SCG/ANEEL 
Em 4 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 
 
Processo: 48500.004939/2019-57. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena 
Central Hidrelétrica Lebon Régis, com 6.000 kW de 
Potência Instalada, com Registro de Intenção à 
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à RTK 
Engenharia Ltda.. 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) Lebon Régis, com 6.000 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SC.045165-7.01, com Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI – PCH) conferido à RTK Engenharia Ltda.. (RTK ou Interessada), por meio do Despacho 
nº 2.866, de 21 de outubro de 2019, localizada no rio dos Patos, sub-bacia 71, na bacia hidrográfica do 
Rio Uruguai, cuja casa de força localiza-se no município de Lebon Régis, estado de Santa Catarina. 
 
II – DOS FATOS 
2. 
O Despacho n° 2.460, de 03 de setembro de 2019, aprova os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio dos Patos, no qual foram identificados 2 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais 
a PCH Lebon Régis. 
 
3. 
O Despacho nº 2.866, de 21 de outubro de 2019, confere o DRI-PCH à RTK, com o objetivo 
de desenvolver o projeto básico da PCH Lebon Régis. 
 
4. 
Em 30 de novembro de 2020, a Interessada protocolou o Sumário Executivo e o Projeto 
Básico referente ao empreendimento1. 
 
III – DA ANÁLISE 
5. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
 
1 Documento SicNet nº 48513.031638/2020-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 60/2021-SCG/ANEEL, de 04/02/2021. 
 
 
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020: 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais 
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
6. 
A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico. 
 
 
Figura 1: Arranjo geral da PCH Lebon Régis 
 
7. 
O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa 
de Força e do Reservatório da PCH Lebon Régis:

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 60/2021-SCG/ANEEL, de 04/02/2021. 
 
 
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF2 
Barramento 
26°59'53" S 
50°41'12" W 
Lebon Régis/SC 
Casa de Força 
27°0'25" S 
50°41'10" W 
Lebon Régis/SC 
Limite máximo do Reservatório 
26°59'34" S 
50°41'27" W 
Lebon Régis/SC 
 
8. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
9. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 2.460, de 03 de setembro de 2019. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Lebon Régis 
PCH Lebon Régis 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
27°0'8" S 
50°40'55" W 
26°59'53" S 
50°41'12" W 
NA Montante (m) 
925,50 
925,50 
NA Jusante (m) 
877,00 
877,22 
Queda Bruta (m) 
48,50 
48,28 
Área do Reservatório (km²) 
0,15 
0,18 
Potência (kW) 
5.640 
6.000 
Energia Média (kWméd) 
3.100 
3.128 
Vazão QMLT3 (m³/s) 
9,57 
9,97 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
dos Patos 
ESTADO: 
SC 
SUB-BACIA: 
71 
DESPACHO: 
2.460 
DATA: 
03/09/2019 
AUTOR: 
RTK Engenharia Ltda. 
POTÊNCIA: 
11,90 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
2 (dois) 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
NA 
Jusante 
Potência 
(kW) 
Condição 
 
2 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da barragem deste empreendimento. 
3 Vazão Média de Longo Termo.
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF2
Barramento  26°59'53" S
50°41'12" W  Lebon Régis/SC
Casa de Força  27°0'25" S
50°41'10" W  Lebon Régis/SC
Limite máximo do Reservatório  26°59'34" S
50°41'27" W  Lebon Régis/SC
Estudos de Inventário
27°0'8" S
50°40'55" W
925,50
877,00
48,50
0,15
5.640
3.100
9,57
NOME DO RIO:  dos Patos  ESTADO:    SC      SUB-BACIA:    71
DESPACHO:  2.460  DATA:    03/09/2019          
AUTOR:  RTK Engenharia Ltda.                
POTÊNCIA:  11,90  EIXOS
IDENTIFICADOS:      2 (dois)        
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                  
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força  NA
Montante  NA
Jusante      Potência
(kW)    Condição  

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 60/2021-SCG/ANEEL, de 04/02/2021. 
 
 
(m) 
(m) 
0 
0°0'0" 0 
0°0'0" W 
0,00 
0,00 
0 
Não existe 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Rio dos Patos 
27°3'44" S 
50°42'57" W 
860,50 
835,00 
6.260 
Disponível 
(inventariado) 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
10. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Estelar Engenharios Associados Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Rodolfo Dornelas 
7595572-0 
139382-6-SC 
Responsável Geral do Projeto 
Sílvio da Silva 
BR20200868358 
47408707972 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Mauren Marques Domit 
7595630-3 
089991-2-SC 
Estudos geotécnicos 
Ricardo Kern 
7565346-0 
006956-3-SC 
Estudos hidrológicos 
Rodolfo Dornelas 
7595572-0 
139382-6-SC 
Estudos energéticos 
Rodolfo Dornelas 
7595572-0 
139382-6-SC 
Estruturas extravasoras 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão remanescente 
 -  
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão Emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
11. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico.
    (m)  (m)    
0  0°0'0" 0
0°0'0" W  0,00  0,00  0  Não existe
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)  Potência
(kW)  Condição
Rio dos Patos  27°3'44" S
50°42'57" W  860,50  835,00  6.260  Disponível
(inventariado)
Empresa Projetista:  Estelar Engenharios Associados Ltda.    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Rodolfo Dornelas  7595572-0  139382-6-SC  Responsável Geral do Projeto
Sílvio da Silva  BR20200868358  47408707972  Estudos cartográficos e
topográficos
Mauren Marques Domit  7595630-3  089991-2-SC  Estudos geotécnicos
Ricardo Kern  7565346-0  006956-3-SC  Estudos hidrológicos
Rodolfo Dornelas  7595572-0  139382-6-SC  Estudos energéticos
Rodolfo Dornelas  7595572-0  139382-6-SC  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  -
Número  -
Órgão emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão remanescente  -
Tipo de Licença  -
Número  -
Órgão Emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão de usos consuntivos  -

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 60/2021-SCG/ANEEL, de 04/02/2021. 
 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é ligeiramente inferior à que é apresentada no 
inventário, cerca de 0,22 m, com a alteração do nível operacional de jusante. 
No entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento 
aprovado no estudo de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes 
ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações locacionais 
identificadas na etapa de projeto básico. 
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Lebon Régis 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de 
Drenagem da 
PCH (km²): 
340,13 
NOME DO RIO DA USINA: 
dos Patos 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
71200000 
Vila Canoas 
Canoas 
1.010,00 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
71496000 
Ponte do Rio Correntes 
Correntes 
539,00 
71498000 
Passo Marombas 
Marombas 
3.680,00 
71490000 
Ponte Marombas 
Marombas 
354,00 
71250000 
Ponte João Paulo 
João Paulo 
489,00 
71300000 
Rio Bonito 
Canoas 
2.000,00 
 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
498,00 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Concreto 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Rodolfo Dornelas 
139382-6-SC 
Nº DA 
ART 
7595572-0 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
71496000 
Ponte do Rio Correntes 
Correntes 
539,00 
 
12. 
No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é ligeiramente inferior à que é apresentada no
inventário, cerca de 0,22 m, com a alteração do nível operacional de jusante.
No entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento
aprovado no estudo de inventário. As diferenças apresentadas são inerentes
ao aperfeiçoamento do arranjo a partir de melhores informações locacionais
identificadas na etapa de projeto básico.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de
Drenagem da
PCH (km²):  340,13  NOME DO RIO DA USINA:    dos Patos  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
71200000  Vila Canoas    Canoas    1.010,00
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
71496000  Ponte do Rio Correntes    Correntes    539,00
71498000  Passo Marombas    Marombas    3.680,00
71490000  Ponte Marombas    Marombas    354,00
71250000  Ponte João Paulo    João Paulo    489,00
71300000  Rio Bonito    Canoas    2.000,00
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    498,00    TR (anos):    1.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira Livre          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Concreto          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Rodolfo Dornelas
139382-6-SC        Nº DA
ART  7595572-0
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
71496000  Ponte do Rio Correntes    Correntes    539,00    

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 60/2021-SCG/ANEEL, de 04/02/2021. 
 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
O projeto básico informa na página 12 que o projeto terá 3.026 kWmédios de energia e 
FC = 0,504. Na página 33 informa que o empreendimento terá 2.927 kW de energia 
assegurada e um FC = 0,488. A Ficha Técnica, por sua vez, apresenta energia média de 
3.128 kW e energia assegurada de 2.927 kW. 
 
Entretanto, para fins de avaliação do DRS-PCH, serão consideradas as informações 
constantes do Sumário Executivo, devendo serem revisados ou confirmados no 
momento de homologação dos parâmetros de Garantia Física. Dessa forma, a potência 
de 6.000 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,52 são compatíveis aos estimados nos 
estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,55.  
 
Há que salientar que o fator de capacidade adotado nessa etapa é ligeiramente inferior 
ao que foi adotado no estudo de inventário, que teve sua potência associada a uma 
permanência de vazões turbinadas da ordem de 30%. Além disso, houve pequena 
redução da queda do aproveitamento, o que também traz impactos na sua produção 
energética. 
 
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício 
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 500 kW. 
 
Foi adotado um TEIF de 1,279%, considerando 14 dias/ano de indisponibilidade, e um IP 
DE 2,192%, considerando 24 dias/ano de indisponibilidade das três máquinas nos dois 
casos. 
 
O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 2.077,00 kW e 3 geradores de potência 
unitária nominal de 2.222,22 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
13. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo 
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação 
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que 
compatíveis com estes. 
 
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH Lebon Régis 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
26°59'53" S 
50°41'12" W 
Coordenadas da casa de força 
27°0'25" S 
50°41'10" W 
NA Montante (m) 
925,50 
NA Jusante (m) 
877,22 
Potência Instalada Total (kW) 
6.000 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência instalada por gerador (kVA) 
2.222,22; 2.222,22;
Estudos Energéticos  O projeto básico informa na página 12 que o projeto terá 3.026 kWmédios de energia e
FC = 0,504. Na página 33 informa que o empreendimento terá 2.927 kW de energia
assegurada e um FC = 0,488. A Ficha Técnica, por sua vez, apresenta energia média de
3.128 kW e energia assegurada de 2.927 kW.
Entretanto, para fins de avaliação do DRS-PCH, serão consideradas as informações
constantes do Sumário Executivo, devendo serem revisados ou confirmados no
momento de homologação dos parâmetros de Garantia Física. Dessa forma, a potência
de 6.000 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,52 são compatíveis aos estimados nos
estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,55.
Há que salientar que o fator de capacidade adotado nessa etapa é ligeiramente inferior
ao que foi adotado no estudo de inventário, que teve sua potência associada a uma
permanência de vazões turbinadas da ordem de 30%. Além disso, houve pequena
redução da queda do aproveitamento, o que também traz impactos na sua produção
energética.
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 500 kW.
Foi adotado um TEIF de 1,279%, considerando 14 dias/ano de indisponibilidade, e um IP
DE 2,192%, considerando 24 dias/ano de indisponibilidade das três máquinas nos dois
casos.
O projeto apresentado prevê 3 turbinas de 2.077,00 kW e 3 geradores de potência
unitária nominal de 2.222,22 kVA, com 0,9 de fator de potência.
PCH Lebon Régis  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  26°59'53" S
50°41'12" W
Coordenadas da casa de força  27°0'25" S
50°41'10" W
NA Montante (m)  925,50
NA Jusante (m)  877,22
Potência Instalada Total (kW)  6.000
Número de Unidades Geradoras  3
Potência instalada por gerador (kVA)  2.222,22; 2.222,22;

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 60/2021-SCG/ANEEL, de 04/02/2021. 
 
 
2.222,22 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90; 0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
2.077,00; 2.077,00; 
2.077,00 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
2,45; 2,45; 2,45 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93,0%; 93,0%; 93,0% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
96,3%; 96,3%; 96,3% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da 
usina (%) 
1,28% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
2,19% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
1,792 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
48,28 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
2,62% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
14 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0,51 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,00 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
14. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido 
o DRS-PCH referente à PCH Lebon Régis conforme solicitado por RTK Engenharia Ltda., bem como o 
encaminhamento de documento à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável - 
SDS/SC, para emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o Interessado requeira o Licenciamento 
Ambiental pertinente nos órgãos competentes. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
15. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
16. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à PCH Lebon Régis sob a titularidade de RTK Engenharia Ltda..
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW)  2.077,00; 2.077,00;
2.077,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  2,45; 2,45; 2,45
Rendimento nominal por turbina (%)  93,0%; 93,0%; 93,0%
Rendimento nominal por gerador (%)  96,3%; 96,3%; 96,3%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
usina (%)  1,28%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  2,19%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  1,792
H : Queda bruta nominal (m)
b  48,28
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  2,62%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  14
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0,51
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,00
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 60/2021-SCG/ANEEL, de 04/02/2021. 
 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
17. 
Emitir o Despacho. 
 
(Assinado digitalmente) 
DENESMAR GOMES PIMENTA 
Especialista em Regulação 
(Assinado digitalmente) 
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO 
Analista Administrativo 
 
 
De acordo: 
 
 
(Assinado digitalmente) 
CARLOS EDUARDO CABRAL CARVALHO 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Lebon Régis 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1959 
4,93 
7,49 
4,24 
5,84 
5,57 
4,42 
2,85 
3,81 
8,01 
4,27 
2,87 
2,30 
1960 
2,77 
5,75 
6,04 
4,55 
4,65 
3,77 
2,38 
7,26 
6,98 
11,79 
16,12 
9,16 
1961 
10,04 
6,70 
14,32 
7,72 
4,74 
4,52 
4,20 
2,34 
26,42 
24,14 
22,20 
10,24 
1962 
5,63 
5,17 
5,61 
4,00 
7,01 
4,72 
5,81 
2,97 
8,75 
12,54 
5,64 
3,32 
1963 
9,42 
11,56 
13,07 
5,91 
3,60 
2,31 
1,94 
2,78 
6,09 
17,20 
18,89 
9,86 
1964 
5,01 
6,62 
6,68 
6,52 
7,53 
5,03 
5,55 
8,30 
8,35 
4,98 
2,77 
2,03 
1965 
2,71 
2,52 
3,53 
1,95 
7,43 
3,70 
7,01 
10,49 
10,54 
14,12 
9,43 
14,46 
1966 
12,79 
30,29 
11,56 
5,79 
4,15 
9,97 
7,70 
6,44 
13,48 
17,40 
9,71 
11,96 
1967 
6,92 
11,59 
9,28 
4,07 
3,40 
4,78 
3,90 
5,53 
11,96 
8,79 
9,40 
8,73 
1968 
3,86 
2,57 
3,60 
4,53 
3,56 
3,31 
3,82 
2,69 
5,22 
4,46 
5,83 
6,30 
1969 
7,47 
16,85 
11,40 
22,10 
6,71 
12,86 
9,75 
6,29 
6,82 
4,78 
4,64 
4,33 
1970 
5,45 
2,32 
3,79 
1,84 
4,59 
9,10 
8,98 
5,54 
7,22 
8,93 
4,61 
7,84 
1971 
16,12 
12,22 
11,55 
12,29 
11,25 
18,16 
12,84 
7,71 
6,56 
5,74 
2,03 
1,57 
1972 
3,42 
17,45 
7,63 
4,58 
2,25 
10,14 
7,00 
27,48 
28,53 
18,58 
10,22 
7,85 
1973 
7,59 
11,29 
7,91 
3,69 
8,49 
14,47 
13,79 
26,92 
23,80 
9,91 
8,44 
4,40 
1974 
5,20 
8,00 
8,92 
4,21 
3,15 
7,37 
5,78 
3,75 
11,00 
4,14 
3,64 
2,04 
1975 
4,08 
5,01 
6,01 
3,69 
3,42 
6,94 
4,38 
11,08 
27,73 
25,83 
7,74 
16,96 
1976 
13,67 
7,28 
10,89 
4,66 
11,52 
12,03 
7,15 
14,98 
8,97 
7,98 
7,72 
11,48 
1977 
12,63 
16,76 
14,86 
7,60 
3,47 
3,73 
5,01 
13,32 
8,14 
20,12 
21,40 
7,33 
1978 
6,70 
5,23 
6,69 
2,36 
1,83 
2,33 
4,05 
4,33 
5,89 
2,77 
3,01 
2,89 
1979 
1,85 
2,57 
2,13 
4,16 
17,45 
5,92 
6,16 
3,56 
5,48 
32,46 
30,95 
14,79 
1980 
4,39 
3,74 
13,77 
5,47 
5,91 
5,40 
9,12 
18,89 
18,31 
9,68 
9,01 
17,42 
1981 
14,17 
10,10 
4,07 
3,18 
2,56 
3,31 
3,15 
5,28 
7,31 
5,95 
6,42 
4,86 
1982 
4,45 
10,45 
7,47 
5,15 
4,17 
11,47 
23,81 
15,04 
6,14 
19,29 
40,69 
14,14 
1983 
12,12 
15,85 
27,95 
8,85 
23,56 
23,33 
88,71 
45,73 
16,57 
9,11 
10,39 
6,60 
1984 
5,00 
3,70 
4,54 
5,32 
7,82 
15,82 
11,51 
38,78 
11,16 
13,43 
12,48 
11,64 
1985 
3,85 
9,71 
4,53 
6,73 
5,10 
2,74 
3,61 
2,24 
4,59 
3,66 
6,93 
1,48 
1986 
2,87 
4,10 
3,37 
6,44 
4,85 
5,91 
3,22 
4,49 
7,94 
10,10 
11,46 
10,66 
1987 
12,80 
8,85 
3,69 
3,90 
23,78 
11,36 
9,62 
9,85 
6,09 
17,04 
6,50 
4,67 
1988 
3,87 
5,02 
4,47 
5,91 
26,14 
14,85 
6,77 
3,63 
6,22 
7,04 
4,46 
4,74 
1989 
10,38 
12,55 
7,47 
7,52 
13,57 
5,02 
6,26 
6,75 
22,13 
11,68 
5,88 
3,57 
1990 
18,01 
12,42 
7,39 
10,44 
11,74 
38,70 
16,98 
13,67 
16,58 
26,32 
21,37 
9,43 
1991 
4,73 
3,39 
2,57 
2,63 
2,69 
9,85 
8,14 
12,41 
4,49 
9,39 
5,52 
6,74 
1992 
5,44 
9,04 
10,05 
5,74 
25,43 
21,52 
32,28 
18,94 
11,87 
6,81 
7,88 
4,90 
1993 
5,88 
15,05 
10,37 
6,72 
12,37 
12,36 
23,24 
7,98 
17,51 
22,93 
9,67 
13,69 
1994 
4,36 
19,51 
10,50 
9,32 
11,45 
16,62 
22,29 
9,80 
5,58 
11,63 
18,11 
6,80 
1995 
22,63 
15,07 
6,82 
4,02 
2,77 
6,06 
6,30 
3,79 
8,55 
17,05 
6,52 
5,07 
1996 
11,01 
13,98 
14,68 
10,05 
3,62 
8,00 
12,88 
11,58 
15,38 
16,33 
7,75 
10,20 
1997 
9,57 
21,35 
9,93 
3,43 
3,65 
9,89 
14,32 
19,30 
7,08 
35,60 
35,12 
11,73 
1998 
17,34 
25,05 
23,15 
30,68 
17,09 
7,86 
13,11 
27,93 
30,08 
18,22 
6,06 
6,67 
1999 
6,87 
10,03 
5,18 
8,81 
4,29 
7,72 
23,11 
5,35 
5,45 
14,85 
5,26 
3,91 
2000 
6,11 
9,39 
9,15 
5,98 
6,78 
6,73 
12,20 
9,59 
31,02 
26,26 
8,87 
12,79 
2001 
14,45 
22,92 
10,97 
9,05 
11,71 
11,42 
12,33 
7,23 
10,91 
25,77 
11,16 
9,65 
2002 
6,18 
6,16 
4,71 
7,81 
7,06 
7,69 
6,26 
17,21 
16,07 
20,38 
19,34 
13,34 
2003 
5,30 
6,45 
8,78 
4,30 
3,99 
7,00 
5,22 
2,93 
2,35 
7,74 
6,46 
15,59
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Lebon Régis                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1959  4,93  7,49  4,24  5,84  5,57  4,42  2,85  3,81  8,01  4,27  2,87  2,30
1960  2,77  5,75  6,04  4,55  4,65  3,77  2,38  7,26  6,98  11,79  16,12  9,16
1961  10,04  6,70  14,32  7,72  4,74  4,52  4,20  2,34  26,42  24,14  22,20  10,24
1962  5,63  5,17  5,61  4,00  7,01  4,72  5,81  2,97  8,75  12,54  5,64  3,32
1963  9,42  11,56  13,07  5,91  3,60  2,31  1,94  2,78  6,09  17,20  18,89  9,86
1964  5,01  6,62  6,68  6,52  7,53  5,03  5,55  8,30  8,35  4,98  2,77  2,03
1965  2,71  2,52  3,53  1,95  7,43  3,70  7,01  10,49  10,54  14,12  9,43  14,46
1966  12,79  30,29  11,56  5,79  4,15  9,97  7,70  6,44  13,48  17,40  9,71  11,96
1967  6,92  11,59  9,28  4,07  3,40  4,78  3,90  5,53  11,96  8,79  9,40  8,73
1968  3,86  2,57  3,60  4,53  3,56  3,31  3,82  2,69  5,22  4,46  5,83  6,30
1969  7,47  16,85  11,40  22,10  6,71  12,86  9,75  6,29  6,82  4,78  4,64  4,33
1970  5,45  2,32  3,79  1,84  4,59  9,10  8,98  5,54  7,22  8,93  4,61  7,84
1971  16,12  12,22  11,55  12,29  11,25  18,16  12,84  7,71  6,56  5,74  2,03  1,57
1972  3,42  17,45  7,63  4,58  2,25  10,14  7,00  27,48  28,53  18,58  10,22  7,85
1973  7,59  11,29  7,91  3,69  8,49  14,47  13,79  26,92  23,80  9,91  8,44  4,40
1974  5,20  8,00  8,92  4,21  3,15  7,37  5,78  3,75  11,00  4,14  3,64  2,04
1975  4,08  5,01  6,01  3,69  3,42  6,94  4,38  11,08  27,73  25,83  7,74  16,96
1976  13,67  7,28  10,89  4,66  11,52  12,03  7,15  14,98  8,97  7,98  7,72  11,48
1977  12,63  16,76  14,86  7,60  3,47  3,73  5,01  13,32  8,14  20,12  21,40  7,33
1978  6,70  5,23  6,69  2,36  1,83  2,33  4,05  4,33  5,89  2,77  3,01  2,89
1979  1,85  2,57  2,13  4,16  17,45  5,92  6,16  3,56  5,48  32,46  30,95  14,79
1980  4,39  3,74  13,77  5,47  5,91  5,40  9,12  18,89  18,31  9,68  9,01  17,42
1981  14,17  10,10  4,07  3,18  2,56  3,31  3,15  5,28  7,31  5,95  6,42  4,86
1982  4,45  10,45  7,47  5,15  4,17  11,47  23,81  15,04  6,14  19,29  40,69  14,14
1983  12,12  15,85  27,95  8,85  23,56  23,33  88,71  45,73  16,57  9,11  10,39  6,60
1984  5,00  3,70  4,54  5,32  7,82  15,82  11,51  38,78  11,16  13,43  12,48  11,64
1985  3,85  9,71  4,53  6,73  5,10  2,74  3,61  2,24  4,59  3,66  6,93  1,48
1986  2,87  4,10  3,37  6,44  4,85  5,91  3,22  4,49  7,94  10,10  11,46  10,66
1987  12,80  8,85  3,69  3,90  23,78  11,36  9,62  9,85  6,09  17,04  6,50  4,67
1988  3,87  5,02  4,47  5,91  26,14  14,85  6,77  3,63  6,22  7,04  4,46  4,74
1989  10,38  12,55  7,47  7,52  13,57  5,02  6,26  6,75  22,13  11,68  5,88  3,57
1990  18,01  12,42  7,39  10,44  11,74  38,70  16,98  13,67  16,58  26,32  21,37  9,43
1991  4,73  3,39  2,57  2,63  2,69  9,85  8,14  12,41  4,49  9,39  5,52  6,74
1992  5,44  9,04  10,05  5,74  25,43  21,52  32,28  18,94  11,87  6,81  7,88  4,90
1993  5,88  15,05  10,37  6,72  12,37  12,36  23,24  7,98  17,51  22,93  9,67  13,69
1994  4,36  19,51  10,50  9,32  11,45  16,62  22,29  9,80  5,58  11,63  18,11  6,80
1995  22,63  15,07  6,82  4,02  2,77  6,06  6,30  3,79  8,55  17,05  6,52  5,07
1996  11,01  13,98  14,68  10,05  3,62  8,00  12,88  11,58  15,38  16,33  7,75  10,20
1997  9,57  21,35  9,93  3,43  3,65  9,89  14,32  19,30  7,08  35,60  35,12  11,73
1998  17,34  25,05  23,15  30,68  17,09  7,86  13,11  27,93  30,08  18,22  6,06  6,67
1999  6,87  10,03  5,18  8,81  4,29  7,72  23,11  5,35  5,45  14,85  5,26  3,91
2000  6,11  9,39  9,15  5,98  6,78  6,73  12,20  9,59  31,02  26,26  8,87  12,79
2001  14,45  22,92  10,97  9,05  11,71  11,42  12,33  7,23  10,91  25,77  11,16  9,65
2002  6,18  6,16  4,71  7,81  7,06  7,69  6,26  17,21  16,07  20,38  19,34  13,34
2003  5,30  6,45  8,78  4,30  3,99  7,00  5,22  2,93  2,35  7,74  6,46  15,59

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Lebon Régis 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2004 
8,24 
4,11 
2,22 
3,78 
7,75 
5,70 
14,25 
5,62 
9,29 
18,74 
14,87 
8,42 
2005 
8,91 
4,17 
2,75 
6,93 
16,21 
14,96 
9,01 
7,83 
32,73 
26,23 
14,67 
5,53 
2006 
4,46 
4,18 
4,54 
3,09 
1,59 
1,37 
2,61 
5,76 
4,53 
4,66 
7,73 
9,65 
2007 
6,56 
8,61 
11,43 
8,02 
19,92 
7,77 
15,17 
11,30 
9,42 
18,33 
21,41 
9,00 
2008 
9,34 
9,76 
6,56 
8,95 
7,69 
10,40 
7,22 
6,74 
13,46 
30,79 
27,20 
6,73 
2009 
8,75 
6,38 
4,56 
2,43 
2,50 
3,33 
15,09 
18,10 
25,65 
27,83 
10,81 
10,05 
2010 
12,36 
10,11 
10,20 
27,78 
26,13 
11,81 
10,17 
10,99 
4,81 
8,13 
7,36 
20,71 
2011 
15,14 
26,67 
15,90 
15,22 
7,77 
7,91 
24,13 
29,13 
34,85 
11,27 
7,54 
4,22 
2012 
7,00 
6,67 
3,11 
3,10 
3,24 
8,60 
8,35 
8,09 
2,63 
6,00 
2,67 
3,68 
2013 
8,37 
4,32 
6,37 
3,95 
2,09 
12,81 
10,81 
18,67 
24,34 
11,73 
4,69 
5,38 
2014 
13,43 
5,44 
8,14 
4,42 
10,69 
36,57 
14,94 
6,55 
12,27 
18,97 
10,25 
7,99 
2015 
15,79 
13,62 
6,50 
4,83 
3,98 
11,54 
24,87 
6,32 
17,56 
46,18 
22,34 
14,74 
2016 
7,87 
9,76 
15,44 
8,33 
12,08 
7,66 
6,33 
12,19 
7,38 
11,86 
6,35 
7,56 
2017 
10,49 
4,54 
5,36 
2,79 
11,44 
26,33 
3,89 
4,26 
1,79 
7,76 
7,84 
3,03 
2018 
7,07 
3,79 
5,81 
3,91 
2,44 
2,93 
2,11 
3,02 
13,22 
14,12 
7,03 
4,32 
2019 
7,31 
8,99 
12,68 
7,95 
12,48 
14,41 
3,89 
2,01 
2,24 
4,13 
8,71 
3,29 
2020
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Lebon Régis                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2004  8,24  4,11  2,22  3,78  7,75  5,70  14,25  5,62  9,29  18,74  14,87  8,42
2005  8,91  4,17  2,75  6,93  16,21  14,96  9,01  7,83  32,73  26,23  14,67  5,53
2006  4,46  4,18  4,54  3,09  1,59  1,37  2,61  5,76  4,53  4,66  7,73  9,65
2007  6,56  8,61  11,43  8,02  19,92  7,77  15,17  11,30  9,42  18,33  21,41  9,00
2008  9,34  9,76  6,56  8,95  7,69  10,40  7,22  6,74  13,46  30,79  27,20  6,73
2009  8,75  6,38  4,56  2,43  2,50  3,33  15,09  18,10  25,65  27,83  10,81  10,05
2010  12,36  10,11  10,20  27,78  26,13  11,81  10,17  10,99  4,81  8,13  7,36  20,71
2011  15,14  26,67  15,90  15,22  7,77  7,91  24,13  29,13  34,85  11,27  7,54  4,22
2012  7,00  6,67  3,11  3,10  3,24  8,60  8,35  8,09  2,63  6,00  2,67  3,68
2013  8,37  4,32  6,37  3,95  2,09  12,81  10,81  18,67  24,34  11,73  4,69  5,38
2014  13,43  5,44  8,14  4,42  10,69  36,57  14,94  6,55  12,27  18,97  10,25  7,99
2015  15,79  13,62  6,50  4,83  3,98  11,54  24,87  6,32  17,56  46,18  22,34  14,74
2016  7,87  9,76  15,44  8,33  12,08  7,66  6,33  12,19  7,38  11,86  6,35  7,56
2017  10,49  4,54  5,36  2,79  11,44  26,33  3,89  4,26  1,79  7,76  7,84  3,03
2018  7,07  3,79  5,81  3,91  2,44  2,93  2,11  3,02  13,22  14,12  7,03  4,32
2019  7,31  8,99  12,68  7,95  12,48  14,41  3,89  2,01  2,24  4,13  8,71  3,29
2020