A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 796/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 14 de novembro de 2016. 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.000829/2010-88 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à 
Pequena 
Central 
Hidrelétrica 
PCH 
Fundãozinho, com Registro Ativo e Aceite 
conferidos à empresa ATIAIA ENERGIA 
S.A., por meio, respectivamente, dos 
Despachos nº 817, de 30 de março de 2010, 
e nº 2.779, de 5 de julho de 2011, localizada 
no município de Paraíso, no estado de Mato 
Grosso do Sul. 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) PCH Fundãozinho, com 22.000 kW de Potência Instalada, 
cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) , com Registro Ativo e Aceite 
conferidos à empresa ATIAIA ENERGIA S.A. (Atiaia Energia), por meio, respectivamente, dos 
Despachos n° 817, de 30 de março de 2010, e nº 2.779, de 5 de julho de 2011, localizada no rio 
Sucuriú, sub-bacia 63, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, no município de Paraíso, no estado de 
Mato Grosso do Sul. 
 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 23/01/2001, o Despacho n° 23 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do 
rio Rios Sucuriú e Indaiá Grande, onde foram identificados 13 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os 
quais a PCH Fundãozinho. 
 
3. 
Em 30 de março de 2010, por meio do Despacho nº 817, foi conferido o Registro Ativo 
à empresa ATIAIA ENERGIA S.A., o qual foi aceito em 5 de julho de 2011 por meio do Despacho nº 
2.799. 
 
4. 
Em 31 de outubro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente 
a esse empreendimento.  
 
III – DA ANÁLISE 
                                                          
1 Por meio da Carta n° ATEN-14/16, Documento nº 48513.029651/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 02 da Nota Técnica nº /2016–SCG/ANEEL, de 14/11/2016 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela empresa ATIAIA ENERGIA S.A. para emissão 
do Despacho de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo 
de implantação e exploração da PCH Fundãozinho. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere 
na partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 23, de 23/01/2001. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Fundãozinho 
PCH Fundãozinho 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
18°56'19"S 
53°10'9"W 
18°59'8"S 
53°10'8"W 
NA Montante (m) 
500 
499 
NA Jusante (m) 
467 
465,61 
Queda Bruta (m) 
33 
33,39 
Área do Reservatório (km²) 
0,02 
0,061 
Potência (kW) 
20000 
22000 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
53,4 
60,83 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Rios Sucuriú e Indaiá Grande 
ESTADO: 
MS 
SUB-
BACIA: 
63 
DESPACHO: 
23 
DATA: 
23/01/2001 
AUTOR: 
Enersul - Empresa Energétic de Mato Grosso 
POTÊNCIA: 
495500 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
13 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Costa Rica 
18°33'31"S 
53°8'6"W 
740 
674,6 
16000 
PB Aprovado 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Alto Sucuriú 
19°14'35"S 
52°53'26"W 
458 
436,5 
29000 
PB Aprovado 
 
 
 
 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo.
PCH Fundãozinho      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do barramento    18°56'19"S
53°10'9"W      18°59'8"S
53°10'8"W    
NA Montante (m)    500      499    
NA Jusante (m)    467      465,61    
Queda Bruta (m)    33      33,39    
Área do Reservatório (km²)    0,02      0,061    
Potência (kW)    20000      22000    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT    53,4      60,83    
NOME DO RIO:  Rios Sucuriú e Indaiá Grande      ESTADO:        MS      SUB-
BACIA:    63
DESPACHO:  23      DATA:        23/01/2001          
AUTOR:  Enersul - Empresa Energétic de Mato Grosso                        
POTÊNCIA:  495500 kW      EIXOS
IDENTIFICADOS:        13          
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                          
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força    NA        NA      Potência
(kW)    Condição  
      Montante        Jusante            
      (m)        (m)            
PCH Costa Rica  18°33'31"S
53°8'6"W  740        674,6        16000    PB Aprovado  
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório    NA        NA      Potência
(kW)    Condição  
      Montante        Jusante            
      (m)        (m)            
PCH Alto Sucuriú  19°14'35"S
52°53'26"W  458        436,5        29000    PB Aprovado  
Coordenadas da Casa de
Força
Potência
(kW)
Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório
Potência
(kW)

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 03 da Nota Técnica nº /2016–SCG/ANEEL, de 14/11/2016 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
MEK Engenharia e Consultoria S.A. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro Responsabilidade
José Paulo Savoia 
OL00469637 
1982105462 Responsável Geral 
do Projeto  
Silas S. Filho. - Valther X. Aguiar - Wellington C. da Rocha 
20103741781 - 20103740165 - 20103740939 
2174 
Estudos 
cartográficos e 
topográficos 
Sílvio Kazuoyshi Ono 
00543887 
1981112071 
Estudos 
geotécnicos 
Jonatas Costa Moreira 
00570066 
1988201064 
Estudos 
hidrológicos 
Jonatas Costa Moreira 
00570066 
1988201064 
Estudos 
energéticos 
José Paulo Savoia 
OL00469644 
1982105462 
Estruturas 
extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Licença de Instalação 
Número 
67/2013 
Órgão emissor 
IMASUL 
Data de emissão 
07/06/2013 
Validade 
07/06/2017 
Vazão remanescente 
3,02 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
- 
Número 
- 
Órgão Emissor 
- 
Data de emissão 
- 
Validade 
- 
Vazão de usos consuntivos 
- 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados 
indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem 
ao uso ótimo do potencial hidráulico.
Empresa Projetista:  MEK Engenharia e Consultoria S.A.        
Responsável Técnico    Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
José Paulo Savoia  OL00469637    1982105462    Responsável Geral
do Projeto
Silas S. Filho. - Valther X. Aguiar - Wellington C. da Rocha  20103741781 - 20103740165 - 20103740939    2174    Estudos
cartográficos e
topográficos
Sílvio Kazuoyshi Ono  00543887    1981112071    Estudos
geotécnicos
Jonatas Costa Moreira  00570066    1988201064    Estudos
hidrológicos
Jonatas Costa Moreira  00570066    1988201064    Estudos
energéticos
José Paulo Savoia  OL00469644    1982105462    Estruturas
extravasoras
  Tipo de licença    Licença de Instalação
  Número    67/2013
  Órgão emissor    IMASUL
  Data de emissão    07/06/2013
  Validade    07/06/2017
  Vazão remanescente    3,02
  Tipo de Licença    -
  Número    -
  Órgão Emissor    -
  Data de emissão    -
  Validade    -
  Vazão de usos consuntivos    -

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 04 da Nota Técnica nº /2016–SCG/ANEEL, de 14/11/2016 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é ligeiramente superior à dos estudos de inventário e o NA 
máximo de jusante é menor. Entretanto, não afeta empreendimentos a jusante, não 
havendo óbices a sua aprovação. 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Fundãozinho 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
3169 
NOME DO RIO DA USINA: 
Rio Sucuriú - MS 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
63001200 
Porto de Pedras 
Rio Sucuriú - MS 
3870 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
63001500 
Alto Sucuriú 
Rio Sucuriú - MS 
7195 
63002900 
Porto Galeano - PCA 
Rio Sucuriú - MS 
18373 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
447 
TR (anos): 
10000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Concreto 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
José Paulo Savoia 
1982105462 
Nº DA ART 
OL004696443 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
63001200 
Porto de Pedras 
Rio Sucuriú - MS 
3870 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 22000 kW é maior à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 2 turbinas de 11224,5 kW e 2 geradores de potência 
unitária nominal de 12222,22 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
10. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
 
 
 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
                                                          
3 Documento nº 48513.029651/2016-00
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  3169  NOME DO RIO DA USINA:    Rio Sucuriú - MS  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
63001200  Porto de Pedras    Rio Sucuriú - MS    3870
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
63001500  Alto Sucuriú    Rio Sucuriú - MS    7195
63002900  Porto Galeano - PCA    Rio Sucuriú - MS    18373
          
  447  TR (anos):  10000  
  Soleira Livre      
  Concreto      
  José Paulo Savoia
1982105462    Nº DA ART  OL004696443
        
NOME  RIO  A.D. (em km²):
Porto de Pedras  Rio Sucuriú - MS  3870

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 05 da Nota Técnica nº /2016–SCG/ANEEL, de 14/11/2016 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são 
de responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para 
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a 
apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), 
desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Fundãozinho 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
22000 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
12222,22 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
11224,5 / 11,75 
Rendimento da turbina 
92,00% 
Rendimento do gerador 
98,00% 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
3,00% 
Indisponibilidade programada (%) 
0,49% 
Perdas hidráulicas nominais (m) 
1,32 
Queda bruta nominal (m) 
33,39 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,50% 
Consumo Interno (kW médio) 
100 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
3,02 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
12. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 395, de 4 de dezembro de 1998, o 
processo seria sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade 
de emissão de algum ato referente à aprovação do projeto apresentado pela empresa ATIAIA 
ENERGIA S.A.. Isso inclusive foi objeto de análise pela Superintendência de Gestão e Estudos 
Hidroenergéticos – SGH, que, por meio da Nota Técnica n° 503/2012-SGH/ANEEL, de 24 de outubro 
de 20124, já havia instruído o processo para a publicação de despacho de Aprovação de Projeto Básico, 
a ser publicado após a emissão da DRDH. 
 
13. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse 
sentido. O Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI-PCH), etapa já cumprida pelo empreendedor. 
 
14. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, 
do Sumário Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Fundãozinho, nos 
termos da REN 395/1998, quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
                                                          
4 Documento n° 48539.012803/2012-00.
PCH Fundãozinho  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  22000
Número de Unidades Geradoras  2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  12222,22 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  11224,5 / 11,75
Rendimento da turbina  92,00%
Rendimento do gerador  98,00%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  3,00%
Indisponibilidade programada (%)  0,49%
Perdas hidráulicas nominais (m)  1,32
Queda bruta nominal (m)  33,39
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  0,50%
Consumo Interno (kW médio)  100
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  3,02
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 06 da Nota Técnica nº /2016–SCG/ANEEL, de 14/11/2016 
15. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e 
que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, 
conforme excerto a seguir transcrito:  
 
 [...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores 
do potencial hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso 
do potencial hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro 
da Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração 
de Reserva de Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento 
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação 
dessas ações, quando couber, imediatamente após a publicação do DRI-PCH 
previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da 
ANEEL, caso o interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis 
por até 3 (três) anos, a critério da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]  
 
16. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser 
emitido o DRS-PCH referente à PCH Fundãozinho à empresa ATIAIA ENERGIA S.A., bem como o 
encaminhamento de documento à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Econômico do Mato Grosso do Sul, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 395, de 4 de dezembro de 1998; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
 
 
 
 
V – DA CONCLUSÃO

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 07 da Nota Técnica nº /2016–SCG/ANEEL, de 14/11/2016 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por 
meio da emissão do DRS-PCH referente à PCH Fundãozinho sob a titularidade da empresa ATIAIA 
ENERGIA S.A.. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
19. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Econômico do Mato Grosso do Sul, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
VITOR CORREIA LIMA FRANÇA 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
FL. 08 da Nota Técnica nº /2016–SCG/ANEEL, de 14/11/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Fundãozinho 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1974 
76,5 
67,7 
89,5 
76,9 
57,3 
52,7 
42,4 
39,6 
37,6 
44,2 
39,2 
60,7 
1975 
76,1 
64,7 
70,6 
65,1 
50,1 
42,6 
44,1 
39,7 
38 
44,7 
57,4 
73 
1976 
70,4 
94,6 
90,2 
71,8 
67,3 
56,8 
48,5 
48,2 
56,2 
59,1 
65,5 
78,2 
1977 
107,9 
113,2 
81,6 
76,4 
62,3 
61,4 
50,4 
44,7 
54,2 
51,5 
73,9 
77,7 
1978 
112,7 
70,7 
83,5 
60,2 
61,7 
56,6 
51,8 
45,2 
51,4 
49,8 
64,7 
73,8 
1979 
86,4 
72,8 
70,7 
56,2 
56 
47,1 
47,7 
42,3 
56,8 
46,8 
48,8 
80,4 
1980 
79,5 
89,2 
73,4 
69,8 
54,1 
49,2 
45,9 
42,2 
47,5 
43,3 
51,2 
64,4 
1981 
72,7 
64,1 
71,5 
54,3 
49,1 
53,1 
42,6 
42 
47,4 
50,3 
51,1 
67,8 
1982 
78,4 
73,3 
108,4 
73 
61 
56,8 
50,6 
48 
46,2 
55,7 
68,7 
76,7 
1983 
91,1 
82,9 
78,8 
65,8 
52,9 
51,9 
44,3 
42,7 
44,6 
47,8 
57,8 
67 
1984 
69,1 
73,2 
68 
66 
68,2 
49,2 
45,1 
52,8 
53,2 
45,8 
50,8 
69,1 
1985 
95,4 
103,1 
94,1 
76,4 
56,7 
51,8 
49 
44,7 
43 
45,7 
50 
46 
1986 
59,3 
67,8 
81,4 
63,4 
55,2 
48,8 
42,6 
45,9 
44,3 
43 
45,9 
57,4 
1987 
68,3 
82,2 
89,2 
63,9 
59 
47,4 
42,6 
41,4 
40,1 
45,3 
53,5 
66,3 
1988 
75,1 
74,9 
108,6 
93,7 
71,4 
57 
49,7 
46,3 
43,2 
45 
56 
65,4 
1989 
88,5 
98,7 
95,9 
84,5 
62,8 
56,1 
53,9 
52,1 
47,4 
47,6 
62,2 
87,7 
1990 
86,7 
50 
58,6 
58,9 
58,1 
49,3 
45,8 
43,3 
52,4 
106 
103,8 
106 
1991 
76,2 
96,3 
97,1 
75,2 
56,3 
50,2 
47,8 
44,3 
44,1 
51,1 
43,1 
54 
1992 
70,5 
70,1 
79,1 
72,8 
61,4 
49,1 
45,5 
43,7 
55 
56,9 
62,3 
71,9 
1993 
64,7 
93,2 
78,9 
84,1 
56,5 
57,7 
47,8 
45,6 
48,5 
53,1 
45,7 
60 
1994 
83,8 
88,1 
83 
70,4 
57,8 
51,9 
48,5 
43,6 
40,7 
43,8 
52,8 
57,2 
1995 
63,3 
65,7 
64 
66,3 
55,8 
48,4 
44,7 
41 
41,6 
44,9 
46 
51 
1996 
63,9 
65,5 
81,1 
61,5 
50 
43,6 
41,2 
38,8 
45,5 
44 
65,3 
59,8 
1997 
75,2 
73 
58 
57,9 
56,4 
68 
47,5 
44,4 
42,9 
45,9 
57,2 
82,9 
1998 
59,8 
87,8 
93,1 
75,8 
55,4 
52,7 
44,8 
47,1 
47,2 
54,5 
52,4 
81,5 
1999 
98,2 
69,8 
85,4 
68,3 
53 
48,5 
45,4 
41,1 
42,3 
43,2 
59,4 
57,1 
2000 
65,5 
95,9 
105,9 
65,8 
54,4 
46,8 
46 
45 
50,7 
51,8 
52,8 
67,1 
2001 
65,5 
73 
80,1 
60,7 
54,2 
53,4 
44,8 
41,3 
44,3 
51,6 
62,4 
81,8 
2002 
85,1 
107,3 
112,5 
67,4 
59,6 
50,5 
53,4 
49,2 
47,6 
48,9 
54,5 
61,5 
2003 
72,8 
57,7 
76 
90,3 
56,4 
52,5 
45,6 
45,8 
43,7 
52,1 
56,8 
50,3 
2004 
61,7 
66,6 
60,4 
46,7 
59,2 
46,7 
43,7 
42,4 
37,6 
48,9 
54,8 
59,5 
2005 
82,5 
74,3 
61,2 
57,9 
48,7 
47,2 
41,5 
39,5 
40,9 
43,9 
50,5 
55,4 
2006 
50,1 
68,4 
71,5 
72,5 
54 
46,1 
45,5 
43,8 
49,8 
52,6 
51,9 
58,9 
2007 
65,2 
77,8 
64,3 
56,1 
56,1 
48,4 
44,8 
41,8 
38,6 
43,7 
48,1 
48,4 
2008 
60,3 
70,7 
82,3 
78,3 
52,6 
51,9 
80,8 
104,3 
42 
46 
52,7 
55,1 
2009 
60,6 
82,2 
86 
81,1 
50,3 
50,5 
46,4 
42,2 
45,8 
50,4 
68,3 
113,1 
2010 
94,6 
113,1 
104,9
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Fundãozinho                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1974  76,5  67,7  89,5  76,9  57,3  52,7  42,4  39,6  37,6  44,2  39,2  60,7
1975  76,1  64,7  70,6  65,1  50,1  42,6  44,1  39,7  38  44,7  57,4  73
1976  70,4  94,6  90,2  71,8  67,3  56,8  48,5  48,2  56,2  59,1  65,5  78,2
1977  107,9  113,2  81,6  76,4  62,3  61,4  50,4  44,7  54,2  51,5  73,9  77,7
1978  112,7  70,7  83,5  60,2  61,7  56,6  51,8  45,2  51,4  49,8  64,7  73,8
1979  86,4  72,8  70,7  56,2  56  47,1  47,7  42,3  56,8  46,8  48,8  80,4
1980  79,5  89,2  73,4  69,8  54,1  49,2  45,9  42,2  47,5  43,3  51,2  64,4
1981  72,7  64,1  71,5  54,3  49,1  53,1  42,6  42  47,4  50,3  51,1  67,8
1982  78,4  73,3  108,4  73  61  56,8  50,6  48  46,2  55,7  68,7  76,7
1983  91,1  82,9  78,8  65,8  52,9  51,9  44,3  42,7  44,6  47,8  57,8  67
1984  69,1  73,2  68  66  68,2  49,2  45,1  52,8  53,2  45,8  50,8  69,1
1985  95,4  103,1  94,1  76,4  56,7  51,8  49  44,7  43  45,7  50  46
1986  59,3  67,8  81,4  63,4  55,2  48,8  42,6  45,9  44,3  43  45,9  57,4
1987  68,3  82,2  89,2  63,9  59  47,4  42,6  41,4  40,1  45,3  53,5  66,3
1988  75,1  74,9  108,6  93,7  71,4  57  49,7  46,3  43,2  45  56  65,4
1989  88,5  98,7  95,9  84,5  62,8  56,1  53,9  52,1  47,4  47,6  62,2  87,7
1990  86,7  50  58,6  58,9  58,1  49,3  45,8  43,3  52,4  106  103,8  106
1991  76,2  96,3  97,1  75,2  56,3  50,2  47,8  44,3  44,1  51,1  43,1  54
1992  70,5  70,1  79,1  72,8  61,4  49,1  45,5  43,7  55  56,9  62,3  71,9
1993  64,7  93,2  78,9  84,1  56,5  57,7  47,8  45,6  48,5  53,1  45,7  60
1994  83,8  88,1  83  70,4  57,8  51,9  48,5  43,6  40,7  43,8  52,8  57,2
1995  63,3  65,7  64  66,3  55,8  48,4  44,7  41  41,6  44,9  46  51
1996  63,9  65,5  81,1  61,5  50  43,6  41,2  38,8  45,5  44  65,3  59,8
1997  75,2  73  58  57,9  56,4  68  47,5  44,4  42,9  45,9  57,2  82,9
1998  59,8  87,8  93,1  75,8  55,4  52,7  44,8  47,1  47,2  54,5  52,4  81,5
1999  98,2  69,8  85,4  68,3  53  48,5  45,4  41,1  42,3  43,2  59,4  57,1
2000  65,5  95,9  105,9  65,8  54,4  46,8  46  45  50,7  51,8  52,8  67,1
2001  65,5  73  80,1  60,7  54,2  53,4  44,8  41,3  44,3  51,6  62,4  81,8
2002  85,1  107,3  112,5  67,4  59,6  50,5  53,4  49,2  47,6  48,9  54,5  61,5
2003  72,8  57,7  76  90,3  56,4  52,5  45,6  45,8  43,7  52,1  56,8  50,3
2004  61,7  66,6  60,4  46,7  59,2  46,7  43,7  42,4  37,6  48,9  54,8  59,5
2005  82,5  74,3  61,2  57,9  48,7  47,2  41,5  39,5  40,9  43,9  50,5  55,4
2006  50,1  68,4  71,5  72,5  54  46,1  45,5  43,8  49,8  52,6  51,9  58,9
2007  65,2  77,8  64,3  56,1  56,1  48,4  44,8  41,8  38,6  43,7  48,1  48,4
2008  60,3  70,7  82,3  78,3  52,6  51,9  80,8  104,3  42  46  52,7  55,1
2009  60,6  82,2  86  81,1  50,3  50,5  46,4  42,2  45,8  50,4  68,3  113,1
2010  94,6  113,1  104,9