A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
Nota Técnica nº 917/2016-SCG/ANEEL 
 
Em 19 de dezembro de 2016. 
 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.006025/2008-78 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica Santa Mariana, com Registro Ativo e Aceite 
conferidos a GRX Engenharia Ltda., por meio, 
respectivamente, dos Despachos nº 3.481, de 19 de 
setembro de 2008, e nº 1.947, de 7 de julho de 2010, 
localizada nos municípios de Bandeirantes e Santa 
Mariana, no estado do Paraná. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO 
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Santa Mariana, com 6.700 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.037262-5.01, com Registro Ativo e Aceite conferidos a GRX 
Engenharia Ltda. (GRX), por meio, respectivamente, dos Despachos nº 3.481, de 19 de setembro de 2008, e nº 1.947, 
de 07 de julho de 2010, localizada no rio Laranjinha, sub-bacia 64, na bacia hidrográfica do rio Paraná, nos municípios 
de Bandeirantes e Santa Mariana, no estado do Paraná. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 09/08/2002, o Despacho n° 471/2002 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio 
Laranjinha, onde foram identificados 6 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Santa Mariana. 
 
3. 
Em 22 de setembro de 2008, por meio do Despacho nº 3.481, foi conferido o Registro Ativo a GRX, 
o qual foi Aceito em 8 de julho de 2010 por meio do Despacho nº 1.947. 
 
4. 
Em 26 de outubro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento. 
 
III – DA ANÁLISE 
 
                                                          
1 Por meio da correspondência s/n, de 23 de outubro de 2016 (Documento nº 48513.027390/2016-00).

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
Fl. 02 da Nota Técnica nº 917/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016. 
5. 
Trata-se da solicitação formulada por GRX para emissão do Despacho de Registro de Adequabilidade 
do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH Santa Mariana. 
 
6. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado, 
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015: 
 
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o 
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não 
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA, 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas 
do empreendimento. 
 
7. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
8. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 471/2002, de 08/08/2002. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Santa Mariana 
PCH Santa Mariana 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
23°5'46"S 
50°27'35"W 
23°5'35"S 
50°27'33"W 
NA Montante (m) 
365 
365 
NA Jusante (m) 
350 
350 
Queda Bruta (m) 
15 
15 
Área do Reservatório (km²) 
3,3 
2,93 
Potência (kW) 
6.700 
6.700 
Energia Média (kWméd) 
3.750 
3.580 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
44 
43,9 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Laranjinha 
ESTADO: 
PR 
SUB-
BACIA: 
64 
DESPACHO: 
471/2002 
DATA: 
08/08/2002 
AUTOR: 
Empresa Internacional de Engenharia Ltda. 
POTÊNCIA: 
35.260 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
6 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Torrão de Ouro 
23°14'55"S 
50°27'15"W 
407 
385,4 
8.000 
PB Aceito 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo.
  PCH Santa Mariana      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do Barramento      23°5'46"S
50°27'35"W      23°5'35"S
50°27'33"W    
NA Montante (m)      365      365    
NA Jusante (m)      350      350    
Queda Bruta (m)      15      15    
Área do Reservatório (km²)      3,3      2,93    
Potência (kW)      6.700      6.700    
Energia Média (kWméd)      3.750      3.580    
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT      44      43,9    
NOME DO RIO:    Laranjinha          ESTADO:        PR        SUB-
BACIA:      64
DESPACHO:    471/2002          DATA:        08/08/2002              
AUTOR:    Empresa Internacional de Engenharia Ltda.                                
POTÊNCIA:    35.260 kW          EIXOS
IDENTIFICADOS:        6              
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                    
Aproveitamento a      Coordenadas da Casa de      NA Montante        NA Jusante        Potência    Condição  Condição  
montante      Força      (m)        (m)        (kW)        
Torrão de Ouro    23°14'55"S
50°27'15"W      407        385,4        8.000      PB Aceito    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
Fl. 03 da Nota Técnica nº 917/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016. 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
 
 
 
 
 
Não existe 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
9. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
GRX Engenharia Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Gustavo de Brito Ribas 
20082410484 
62267/d-PR 
Responsável Geral do Projeto  
Antonio Eduardo de Brito Neto 
20094853390 
102192/d-PR 
Estudos cartográficos e topográficos 
Adriano Razera Filho 
20094844110 
17174/d-PR 
Estudos geotécnicos 
Gustavo de Brito Ribas 
20082410484 
62267/d-PR 
Estudos hidrológicos 
Gustavo de Brito Ribas 
20082410484 
62267/d-PR 
Estudos energéticos 
Gustavo de Brito Ribas 
20164557824 
62267/d-PR 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentado 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentado 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
10. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico. 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis operacionais  
As informações estão iguais ao do inventário.
Aproveitamento a
jusante      Coordenadas do Limite      NA Montante      NA Jusante      Potência  Condição
      Máximo do Reservatório      (m)      (m)      (kW)  
                          Não existe
Empresa Projetista:  GRX Engenharia Ltda.        
Responsável Técnico    Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Gustavo de Brito Ribas  20082410484    62267/d-PR    Responsável Geral do Projeto
Antonio Eduardo de Brito Neto  20094853390    102192/d-PR    Estudos cartográficos e topográficos
Adriano Razera Filho  20094844110    17174/d-PR    Estudos geotécnicos
Gustavo de Brito Ribas  20082410484    62267/d-PR    Estudos hidrológicos
Gustavo de Brito Ribas  20082410484    62267/d-PR    Estudos energéticos
Gustavo de Brito Ribas  20164557824    62267/d-PR    Estruturas extravasoras
Tipo de licença  Não foi apresentado
Número  
Órgão emissor  
Data de emissão  
Validade  
Vazão remanescente  
Tipo de Licença    Não foi apresentado
Número    
Órgão Emissor    
Data de emissão    
Validade    
Vazão de usos consuntivos    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
Fl. 04 da Nota Técnica nº 917/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016. 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Santa Mariana 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões. 
 
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
3.562 
NOME DO RIO DA USINA: 
Laranjinha 
 
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
64390000 
Porto Santa Terezinha 
Laranjinha 
3.445 
 
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
64360000 
Andirá 
das Cinzas 
5.622 
64382000 
Fazenda Casa Branca 
Laranjinha 
2.602 
64380000 
Figueira 
Laranjinha 
1.060 
 
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
2.580 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Perfil Creager 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Concreto Ciclopico 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Gustavo de Brito Ribas 
62267/d-PR 
Nº DA 
ART3 
20164557824 
 
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
64390000 
Porto Santa Terezinha 
Laranjinha 
3.445 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 6.700 kW é igual à estimada no inventário. Com relação ao Fator de 
Capacidade (FC), o valor de 0,53, referente ao Projeto Básico, é 5,36% menor que o 
do inventário (0,56), portanto está compatível com o critério de tolerância de 10%. 
 
11. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
12. 
Ressalta-se que a Série de Vazões Médias Mensais preenchida no Sumário Executivo abrangeu um 
período de 1931 a 2007, resultando em uma Vazão QMLT de 44,05 m³/s. Entretanto, a Série de Vazões Médias Mensais 
apresentada no Projeto Básico foi obtida a partir de um período de 1930 a 2007, resultando em uma Vazão QMLT de 
43,9 m³/s. Portanto, diante da divergência e da ausência de manifestação por parte da GRX, considerou-se o 
parâmetro definido no Projeto Básico. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
                                                          
3 Documento nº 48513.031611/2016-00.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  3.562  NOME DO RIO DA USINA:    Laranjinha  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
64390000  Porto Santa Terezinha    Laranjinha    3.445
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
64360000  Andirá    das Cinzas    5.622
64382000  Fazenda Casa Branca    Laranjinha    2.602
64380000  Figueira    Laranjinha    1.060
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    2.580    TR (anos):    1.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Perfil Creager          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Concreto Ciclopico          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Gustavo de Brito Ribas
62267/d-PR        Nº DA
ART3  20164557824
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
64390000  Porto Santa Terezinha    Laranjinha    3.445    
Estudos Energéticos  A potência de 6.700 kW é igual à estimada no inventário. Com relação ao Fator de
Capacidade (FC), o valor de 0,53, referente ao Projeto Básico, é 5,36% menor que o
do inventário (0,56), portanto está compatível com o critério de tolerância de 10%.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
Fl. 05 da Nota Técnica nº 917/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016. 
13. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Santa Mariana 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
23°5'35"S 
50°27'33"W 
Coordenadas da casa de força 
23°5'35"S 
50°27'40"W 
Potência Instalada Total (kW) 
6.700 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
3.750 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,9 
Potência instalada por turbina (kW) 
3.350 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
12,96 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93,00% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
95,00% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%) 
2,50% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
3,00% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,45 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
15 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,80% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
14,74 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
1,42 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
14. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Santa Mariana conforme solicitado por GRX, bem como o encaminhamento de documento ao 
Instituto das Águas do Paraná, para fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o interessado 
requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
15. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
16. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Santa Mariana sob a titularidade da GRX.
PCH Santa Mariana  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  23°5'35"S
50°27'33"W
Coordenadas da casa de força  23°5'35"S
50°27'40"W
Potência Instalada Total (kW)  6.700
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  3.750
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,9
Potência instalada por turbina (kW)  3.350
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  12,96
Rendimento nominal por turbina (%)  93,00%
Rendimento nominal por gerador (%)  95,00%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)  2,50%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  3,00%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,45
H : Queda bruta nominal (m)
b  15
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  0,80%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  14,74
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  1,42
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
Fl. 06 da Nota Técnica nº 917/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016. 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
17. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento ao Instituto de Águas do Paraná, para fins da emissão 
da DRDH. 
 
 
 
 
LEILA DE MOURA CARVALHO 
Especialista em Regulação 
 
 
 
De acordo: 
 
 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
Fl. 07 da Nota Técnica nº 917/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016. 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Santa Mariana 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1930 
 
 
 
 
 
15,4 
19,8 
31,9 
19,8 
44,2 
24,3 
45,4 
1931 
71,1 
89,8 
65,6 
41,3 
47,9 
61,8 
44,6 
37,3 
42,5 
41,1 
68,0 
105,1 
1932 
54,8 
133,8 
66,0 
56,1 
42,1 
53,0 
57,9 
47,8 
40,8 
80,4 
81,8 
126,9 
1933 
96,2 
90,5 
47,1 
20,6 
15,7 
19,6 
16,2 
10,8 
13,0 
10,8 
12,6 
11,1 
1934 
29,3 
34,4 
12,3 
9,5 
8,7 
8,9 
7,5 
6,4 
10,3 
10,2 
6,7 
99,4 
1935 
22,7 
31,7 
25,8 
11,5 
9,4 
17,6 
10,1 
19,3 
68,7 
271,0 
31,5 
24,7 
1936 
135,6 
35,6 
16,9 
10,7 
8,9 
9,3 
7,2 
12,5 
29,3 
11,9 
8,3 
30,0 
1937 
266,3 
81,1 
44,9 
41,8 
18,4 
24,8 
12,5 
19,6 
12,0 
46,6 
124,8 
8,7 
1938 
22,1 
23,6 
10,9 
16,1 
58,2 
16,4 
19,3 
55,9 
18,7 
16,0 
11,6 
27,4 
1939 
59,3 
25,1 
13,9 
10,4 
13,7 
17,2 
12,3 
9,0 
8,6 
7,4 
38,1 
47,0 
1940 
31,7 
19,4 
11,6 
10,5 
11,0 
7,6 
6,7 
6,5 
6,3 
6,6 
7,4 
8,8 
1941 
36,0 
55,6 
17,8 
10,8 
9,1 
8,0 
14,4 
33,3 
43,7 
43,3 
104,1 
83,7 
1942 
24,8 
111,4 
35,9 
43,8 
21,5 
38,7 
46,2 
18,2 
20,0 
16,7 
10,4 
12,2 
1943 
22,9 
25,2 
16,2 
10,4 
9,2 
9,7 
8,2 
7,5 
8,7 
29,1 
29,3 
13,9 
1944 
38,0 
15,9 
21,2 
12,0 
10,0 
9,1 
7,9 
7,1 
6,8 
6,1 
10,0 
7,1 
1945 
7,7 
49,1 
33,6 
9,3 
8,1 
28,1 
38,9 
10,1 
8,4 
8,6 
9,9 
7,3 
1946 
29,7 
203,4 
141,8 
30,4 
21,9 
57,8 
57,0 
21,0 
16,6 
32,0 
17,3 
20,7 
1947 
95,1 
101,3 
62,1 
22,3 
28,5 
19,6 
17,5 
18,7 
49,1 
64,6 
21,9 
23,3 
1948 
45,2 
60,5 
31,1 
21,0 
14,8 
12,4 
13,3 
22,8 
13,4 
16,6 
23,9 
13,0 
1949 
7,2 
7,4 
14,1 
12,4 
9,1 
9,9 
6,5 
6,4 
6,2 
6,0 
5,6 
18,2 
1950 
14,3 
47,1 
69,6 
26,5 
16,2 
9,5 
8,9 
6,6 
6,5 
13,8 
17,5 
12,7 
1951 
52,1 
71,5 
81,8 
24,2 
13,4 
11,9 
9,7 
8,5 
6,7 
18,4 
43,5 
19,5 
1952 
11,9 
16,1 
32,0 
11,4 
7,6 
11,2 
6,8 
6,0 
9,7 
37,1 
40,0 
11,3 
1953 
43,3 
72,6 
19,3 
16,8 
16,7 
16,5 
11,5 
9,2 
13,0 
37,4 
23,5 
27,9 
1954 
29,6 
59,0 
56,9 
29,5 
268,8 
96,1 
48,4 
21,9 
16,0 
17,9 
11,8 
11,1 
1955 
13,0 
10,0 
14,4 
16,5 
10,9 
20,7 
25,1 
25,6 
21,6 
13,5 
25,6 
16,8 
1956 
30,6 
22,5 
15,8 
50,9 
148,9 
104,6 
43,7 
96,4 
36,2 
21,5 
14,1 
12,0 
1957 
19,2 
40,6 
17,1 
19,0 
11,2 
11,0 
118,5 
71,3 
184,2 
64,3 
45,1 
56,0 
1958 
24,8 
18,5 
29,2 
23,9 
36,4 
48,3 
23,4 
15,2 
41,3 
62,0 
72,6 
54,7 
1959 
61,6 
107,3 
34,3 
24,2 
23,1 
16,2 
11,9 
13,3 
12,5 
11,7 
10,9 
11,8 
1960 
27,3 
20,2 
17,1 
58,0 
27,4 
41,0 
21,7 
19,4 
12,1 
32,9 
39,5 
17,7 
1961 
17,2 
28,1 
61,7 
126,1 
49,1 
25,8 
15,4 
11,5 
11,8 
12,6 
28,9 
22,4 
1962 
16,9 
18,0 
29,2 
11,5 
10,1 
10,5 
8,6 
9,3 
12,3 
79,0 
26,9 
21,9 
1963 
222,2 
80,8 
52,2 
24,0 
13,1 
11,7 
8,7 
7,1 
8,1 
22,7 
66,1 
27,1 
1964 
10,5 
99,3 
34,9 
20,5 
16,4 
17,6 
22,7 
17,0 
12,4 
12,2 
18,8 
44,9 
1965 
50,5 
93,2 
52,5 
41,8 
139,4 
41,7 
71,2 
29,1 
19,0 
82,0 
23,4 
48,3 
1966 
42,4 
60,7 
32,6 
45,6 
16,7 
12,5 
14,4 
10,0 
17,3 
42,0 
53,1 
25,2 
1967 
53,5 
37,6 
24,4 
14,8 
9,2 
30,2 
21,9 
11,8 
10,2 
8,9 
19,9 
32,2 
1968 
28,7 
29,3 
24,3 
12,7 
10,7 
8,8 
8,2 
8,9 
6,8 
13,0 
8,1 
14,3 
1969 
13,8 
13,5 
9,2 
10,6 
7,1 
42,2 
25,8 
10,7 
8,0 
58,9 
193,1 
32,5 
1970 
111,0 
51,7 
48,2 
18,7 
36,7 
34,8 
28,9 
18,4 
66,8 
42,6 
15,9 
111,5 
1971 
235,4 
44,7 
26,0 
16,3 
21,9 
69,1 
115,2 
27,0 
20,3 
17,0 
12,6 
24,8
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Santa Mariana                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1930            15,4  19,8  31,9  19,8  44,2  24,3  45,4
1931  71,1  89,8  65,6  41,3  47,9  61,8  44,6  37,3  42,5  41,1  68,0  105,1
1932  54,8  133,8  66,0  56,1  42,1  53,0  57,9  47,8  40,8  80,4  81,8  126,9
1933  96,2  90,5  47,1  20,6  15,7  19,6  16,2  10,8  13,0  10,8  12,6  11,1
1934  29,3  34,4  12,3  9,5  8,7  8,9  7,5  6,4  10,3  10,2  6,7  99,4
1935  22,7  31,7  25,8  11,5  9,4  17,6  10,1  19,3  68,7  271,0  31,5  24,7
1936  135,6  35,6  16,9  10,7  8,9  9,3  7,2  12,5  29,3  11,9  8,3  30,0
1937  266,3  81,1  44,9  41,8  18,4  24,8  12,5  19,6  12,0  46,6  124,8  8,7
1938  22,1  23,6  10,9  16,1  58,2  16,4  19,3  55,9  18,7  16,0  11,6  27,4
1939  59,3  25,1  13,9  10,4  13,7  17,2  12,3  9,0  8,6  7,4  38,1  47,0
1940  31,7  19,4  11,6  10,5  11,0  7,6  6,7  6,5  6,3  6,6  7,4  8,8
1941  36,0  55,6  17,8  10,8  9,1  8,0  14,4  33,3  43,7  43,3  104,1  83,7
1942  24,8  111,4  35,9  43,8  21,5  38,7  46,2  18,2  20,0  16,7  10,4  12,2
1943  22,9  25,2  16,2  10,4  9,2  9,7  8,2  7,5  8,7  29,1  29,3  13,9
1944  38,0  15,9  21,2  12,0  10,0  9,1  7,9  7,1  6,8  6,1  10,0  7,1
1945  7,7  49,1  33,6  9,3  8,1  28,1  38,9  10,1  8,4  8,6  9,9  7,3
1946  29,7  203,4  141,8  30,4  21,9  57,8  57,0  21,0  16,6  32,0  17,3  20,7
1947  95,1  101,3  62,1  22,3  28,5  19,6  17,5  18,7  49,1  64,6  21,9  23,3
1948  45,2  60,5  31,1  21,0  14,8  12,4  13,3  22,8  13,4  16,6  23,9  13,0
1949  7,2  7,4  14,1  12,4  9,1  9,9  6,5  6,4  6,2  6,0  5,6  18,2
1950  14,3  47,1  69,6  26,5  16,2  9,5  8,9  6,6  6,5  13,8  17,5  12,7
1951  52,1  71,5  81,8  24,2  13,4  11,9  9,7  8,5  6,7  18,4  43,5  19,5
1952  11,9  16,1  32,0  11,4  7,6  11,2  6,8  6,0  9,7  37,1  40,0  11,3
1953  43,3  72,6  19,3  16,8  16,7  16,5  11,5  9,2  13,0  37,4  23,5  27,9
1954  29,6  59,0  56,9  29,5  268,8  96,1  48,4  21,9  16,0  17,9  11,8  11,1
1955  13,0  10,0  14,4  16,5  10,9  20,7  25,1  25,6  21,6  13,5  25,6  16,8
1956  30,6  22,5  15,8  50,9  148,9  104,6  43,7  96,4  36,2  21,5  14,1  12,0
1957  19,2  40,6  17,1  19,0  11,2  11,0  118,5  71,3  184,2  64,3  45,1  56,0
1958  24,8  18,5  29,2  23,9  36,4  48,3  23,4  15,2  41,3  62,0  72,6  54,7
1959  61,6  107,3  34,3  24,2  23,1  16,2  11,9  13,3  12,5  11,7  10,9  11,8
1960  27,3  20,2  17,1  58,0  27,4  41,0  21,7  19,4  12,1  32,9  39,5  17,7
1961  17,2  28,1  61,7  126,1  49,1  25,8  15,4  11,5  11,8  12,6  28,9  22,4
1962  16,9  18,0  29,2  11,5  10,1  10,5  8,6  9,3  12,3  79,0  26,9  21,9
1963  222,2  80,8  52,2  24,0  13,1  11,7  8,7  7,1  8,1  22,7  66,1  27,1
1964  10,5  99,3  34,9  20,5  16,4  17,6  22,7  17,0  12,4  12,2  18,8  44,9
1965  50,5  93,2  52,5  41,8  139,4  41,7  71,2  29,1  19,0  82,0  23,4  48,3
1966  42,4  60,7  32,6  45,6  16,7  12,5  14,4  10,0  17,3  42,0  53,1  25,2
1967  53,5  37,6  24,4  14,8  9,2  30,2  21,9  11,8  10,2  8,9  19,9  32,2
1968  28,7  29,3  24,3  12,7  10,7  8,8  8,2  8,9  6,8  13,0  8,1  14,3
1969  13,8  13,5  9,2  10,6  7,1  42,2  25,8  10,7  8,0  58,9  193,1  32,5
1970  111,0  51,7  48,2  18,7  36,7  34,8  28,9  18,4  66,8  42,6  15,9  111,5
1971  235,4  44,7  26,0  16,3  21,9  69,1  115,2  27,0  20,3  17,0  12,6  24,8

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
Fl. 08 da Nota Técnica nº 917/2016–SCG/ANEEL, de 19/12/2016. 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Santa Mariana 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1972 
107,5 
230,3 
73,9 
59,2 
24,4 
16,9 
87,2 
82,2 
102,2 
282,0 
64,1 
59,7 
1973 
126,6 
96,2 
68,2 
31,8 
54,0 
41,0 
51,8 
55,4 
42,0 
114,3 
54,9 
35,5 
1974 
132,1 
67,1 
151,3 
48,8 
29,0 
106,7 
37,6 
21,3 
15,2 
82,7 
34,8 
153,7 
1975 
174,1 
119,7 
47,7 
22,8 
19,8 
16,4 
20,9 
20,1 
13,3 
123,6 
88,3 
203,0 
1976 
124,6 
172,6 
69,7 
44,0 
37,6 
90,9 
38,7 
135,8 
103,9 
104,8 
133,0 
87,4 
1977 
127,5 
69,0 
24,7 
91,8 
20,9 
23,0 
16,3 
11,6 
12,1 
12,5 
16,0 
62,2 
1978 
18,2 
9,1 
32,4 
7,2 
9,4 
5,6 
41,4 
16,2 
63,5 
18,3 
21,7 
32,7 
1979 
21,9 
17,7 
19,2 
9,0 
22,8 
12,8 
14,8 
24,6 
71,6 
36,1 
32,9 
33,8 
1980 
75,2 
91,9 
159,5 
70,7 
29,8 
28,0 
48,8 
27,4 
67,8 
31,6 
21,3 
100,5 
1981 
150,2 
49,4 
22,3 
24,7 
22,0 
15,4 
14,3 
14,4 
11,1 
36,6 
55,9 
130,6 
1982 
39,2 
81,8 
48,0 
23,3 
18,5 
92,5 
151,1 
37,1 
21,2 
43,4 
165,0 
283,1 
1983 
101,8 
60,3 
84,3 
44,8 
208,9 
386,3 
83,1 
40,0 
142,5 
73,9 
50,0 
31,2 
1984 
26,0 
26,3 
22,7 
31,3 
28,5 
17,7 
15,8 
18,4 
32,4 
20,5 
20,6 
62,0 
1985 
25,5 
18,6 
36,7 
53,3 
32,0 
26,2 
17,4 
15,7 
14,5 
12,5 
15,1 
15,0 
1986 
15,4 
44,2 
37,6 
30,6 
73,1 
28,7 
17,0 
57,3 
24,5 
21,1 
20,4 
93,8 
1987 
46,9 
136,2 
33,0 
22,9 
116,4 
136,5 
44,2 
22,6 
20,1 
30,4 
130,1 
53,6 
1988 
30,1 
29,3 
32,6 
23,6 
95,8 
72,9 
22,2 
18,3 
17,4 
21,8 
22,9 
18,1 
1989 
189,6 
104,9 
64,0 
31,2 
25,0 
25,1 
49,2 
46,3 
98,7 
29,8 
30,0 
110,3 
1990 
444,5 
55,7 
30,8 
27,3 
28,3 
25,5 
106,0 
65,5 
67,2 
76,6 
38,2 
32,7 
1991 
34,1 
64,6 
78,2 
35,6 
24,8 
31,1 
28,0 
27,2 
19,4 
31,0 
30,3 
89,5 
1992 
23,7 
54,1 
124,5 
116,6 
205,9 
62,7 
29,5 
23,8 
47,4 
72,0 
36,0 
42,9 
1993 
120,0 
138,4 
52,3 
56,1 
34,5 
66,0 
24,2 
21,7 
67,4 
82,3 
22,7 
32,6 
1994 
71,9 
42,5 
26,8 
18,5 
19,3 
59,7 
25,7 
18,6 
13,9 
19,0 
31,9 
20,9 
1995 
185,4 
125,8 
46,5 
67,6 
27,4 
32,1 
56,7 
23,3 
70,1 
103,7 
30,1 
24,8 
1996 
45,3 
41,8 
56,7 
33,3 
17,9 
15,0 
12,4 
12,0 
24,0 
50,2 
35,7 
54,6 
1997 
329,2 
207,0 
40,8 
23,9 
17,8 
63,8 
54,4 
42,3 
50,9 
43,3 
108,1 
67,4 
1998 
81,0 
104,4 
118,7 
150,6 
69,1 
52,2 
32,8 
50,3 
196,1 
210,4 
51,5 
39,9 
1999 
15,6 
67,7 
31,5 
32,8 
46,3 
31,0 
52,2 
15,8 
24,1 
13,9 
11,1 
11,0 
2000 
16,1 
141,9 
26,3 
17,2 
15,9 
20,1 
20,4 
43,6 
186,7 
38,8 
36,6 
47,0 
2001 
59,3 
130,4 
37,7 
31,4 
33,6 
72,4 
24,9 
24,0 
30,4 
32,9 
15,2 
32,0 
2002 
126,6 
32,7 
50,5 
16,3 
69,4 
20,6 
15,9 
57,8 
41,6 
19,6 
50,3 
76,6 
2003 
111,1 
118,2 
39,4 
51,3 
26,9 
22,2 
34,7 
15,8 
12,8 
16,4 
34,1 
26,4 
2004 
94,9 
39,9 
34,3 
16,7 
102,8 
73,3 
44,8 
18,1 
13,1 
49,9 
40,6 
26,3 
2005 
140,2 
50,7 
19,4 
14,9 
20,8 
12,4 
9,5 
7,7 
28,3 
83,9 
46,9 
62,4 
2006 
30,0 
73,9 
22,5 
21,5 
8,1 
7,4 
7,9 
5,0 
12,4 
25,7 
9,2 
50,4 
2007 
157,5 
270,6 
96,4 
26,5 
17,7 
11,0 
88,0
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Santa Mariana                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1972  107,5  230,3  73,9  59,2  24,4  16,9  87,2  82,2  102,2  282,0  64,1  59,7
1973  126,6  96,2  68,2  31,8  54,0  41,0  51,8  55,4  42,0  114,3  54,9  35,5
1974  132,1  67,1  151,3  48,8  29,0  106,7  37,6  21,3  15,2  82,7  34,8  153,7
1975  174,1  119,7  47,7  22,8  19,8  16,4  20,9  20,1  13,3  123,6  88,3  203,0
1976  124,6  172,6  69,7  44,0  37,6  90,9  38,7  135,8  103,9  104,8  133,0  87,4
1977  127,5  69,0  24,7  91,8  20,9  23,0  16,3  11,6  12,1  12,5  16,0  62,2
1978  18,2  9,1  32,4  7,2  9,4  5,6  41,4  16,2  63,5  18,3  21,7  32,7
1979  21,9  17,7  19,2  9,0  22,8  12,8  14,8  24,6  71,6  36,1  32,9  33,8
1980  75,2  91,9  159,5  70,7  29,8  28,0  48,8  27,4  67,8  31,6  21,3  100,5
1981  150,2  49,4  22,3  24,7  22,0  15,4  14,3  14,4  11,1  36,6  55,9  130,6
1982  39,2  81,8  48,0  23,3  18,5  92,5  151,1  37,1  21,2  43,4  165,0  283,1
1983  101,8  60,3  84,3  44,8  208,9  386,3  83,1  40,0  142,5  73,9  50,0  31,2
1984  26,0  26,3  22,7  31,3  28,5  17,7  15,8  18,4  32,4  20,5  20,6  62,0
1985  25,5  18,6  36,7  53,3  32,0  26,2  17,4  15,7  14,5  12,5  15,1  15,0
1986  15,4  44,2  37,6  30,6  73,1  28,7  17,0  57,3  24,5  21,1  20,4  93,8
1987  46,9  136,2  33,0  22,9  116,4  136,5  44,2  22,6  20,1  30,4  130,1  53,6
1988  30,1  29,3  32,6  23,6  95,8  72,9  22,2  18,3  17,4  21,8  22,9  18,1
1989  189,6  104,9  64,0  31,2  25,0  25,1  49,2  46,3  98,7  29,8  30,0  110,3
1990  444,5  55,7  30,8  27,3  28,3  25,5  106,0  65,5  67,2  76,6  38,2  32,7
1991  34,1  64,6  78,2  35,6  24,8  31,1  28,0  27,2  19,4  31,0  30,3  89,5
1992  23,7  54,1  124,5  116,6  205,9  62,7  29,5  23,8  47,4  72,0  36,0  42,9
1993  120,0  138,4  52,3  56,1  34,5  66,0  24,2  21,7  67,4  82,3  22,7  32,6
1994  71,9  42,5  26,8  18,5  19,3  59,7  25,7  18,6  13,9  19,0  31,9  20,9
1995  185,4  125,8  46,5  67,6  27,4  32,1  56,7  23,3  70,1  103,7  30,1  24,8
1996  45,3  41,8  56,7  33,3  17,9  15,0  12,4  12,0  24,0  50,2  35,7  54,6
1997  329,2  207,0  40,8  23,9  17,8  63,8  54,4  42,3  50,9  43,3  108,1  67,4
1998  81,0  104,4  118,7  150,6  69,1  52,2  32,8  50,3  196,1  210,4  51,5  39,9
1999  15,6  67,7  31,5  32,8  46,3  31,0  52,2  15,8  24,1  13,9  11,1  11,0
2000  16,1  141,9  26,3  17,2  15,9  20,1  20,4  43,6  186,7  38,8  36,6  47,0
2001  59,3  130,4  37,7  31,4  33,6  72,4  24,9  24,0  30,4  32,9  15,2  32,0
2002  126,6  32,7  50,5  16,3  69,4  20,6  15,9  57,8  41,6  19,6  50,3  76,6
2003  111,1  118,2  39,4  51,3  26,9  22,2  34,7  15,8  12,8  16,4  34,1  26,4
2004  94,9  39,9  34,3  16,7  102,8  73,3  44,8  18,1  13,1  49,9  40,6  26,3
2005  140,2  50,7  19,4  14,9  20,8  12,4  9,5  7,7  28,3  83,9  46,9  62,4
2006  30,0  73,9  22,5  21,5  8,1  7,4  7,9  5,0  12,4  25,7  9,2  50,4
2007  157,5  270,6  96,4  26,5  17,7  11,0  88,0