AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL 
 
 
DESPACHO N° 2.935, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2016 
 
 Texto Original 
 
O SUPERINTENDENTE DE CONCESSÕES E AUTORIZAÇÕES DE GERAÇÃO DA 
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso das atribuições estabelecidas na 
Portaria nº 3.933, de 29 de março de 2016, considerando o disposto na Resolução Normativa nº 412, de 5 
de outubro de 2010, e o que consta do Processo nº 48500.004840/2011-06, decide: (i) Aprovar a Revisão 
do Projeto Básico da UHE Tibagi Montante, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de 
Geração (CEG) UHE.PH.PR.032923-1.01, outorgada à Tibagi Energia SPE S.A., por meio da Portaria 
MME nº 486, de 20 de outubro de 2015, situada no rio Tibagi, bacia hidrográfica do rio Paraná, município 
de Tibagi, Estado do Paraná, com as características dadas pelas tabelas abaixo: 
 
Coordenadas de referência do Eixo do Barramento 
24º 32’ 03” S e 50º 24’ 23” W 
Coordenadas de referência da Casa de Força 
24º 32’ 03” S e 50º 24’ 23” W 
Potência Mínima a Instalar [MW] 
36,0 
Número de unidades 
03 
Potência nominal da turbina [MW] 
12,35 
Tipo de turbina 
Kaplan "S" 
Engolimento mínimo por turbina [m³/s] 
22,3 
Rendimento nominal da turbina [%] 
94,5 
Potência nominal do gerador [MVA] 
13,34 
Fator de Potência do Gerador 
0,9 
Rendimento nominal do gerador [%] 
97,2 
Taxa equivalente de indisponibilidade forçada - TEIF [%] 
1,26 
Indisponibilidade programada - IP [%] 
1,74 
N.A. máximo normal de montante [m] 
721,0 
N.A. máximo maximorum de montante [m] 
722,0 
N.A. normal de jusante [m] 
701,9 
Queda bruta nominal [m] 
19,1 
Perda hidráulica nominal do circuito de geração [m] 
0,69 
Perdas elétricas até o ponto de conexão [%] 
0,48 
Consumo interno (MW médios) 
0,25 
Vazão remanescente [m³/s] 
- 
Vazão destinada aos usos consuntivos a montante [m³/s] 
- 
 
 
  
HÉLVIO NEVES GUERRA
Coordenadas de referência do Eixo do Barramento  24º 32’ 03” S e 50º 24’ 23” W
Coordenadas de referência da Casa de Força  24º 32’ 03” S e 50º 24’ 23” W
Potência Mínima a Instalar [MW]  36,0
Número de unidades  03
Potência nominal da turbina [MW]  12,35
Tipo de turbina  Kaplan "S"
Engolimento mínimo por turbina [m³/s]  22,3
Rendimento nominal da turbina [%]  94,5
Potência nominal do gerador [MVA]  13,34
Fator de Potência do Gerador  0,9
Rendimento nominal do gerador [%]  97,2
Taxa equivalente de indisponibilidade forçada - TEIF [%]  1,26
Indisponibilidade programada - IP [%]  1,74
N.A. máximo normal de montante [m]  721,0
N.A. máximo maximorum de montante [m]  722,0
N.A. normal de jusante [m]  701,9
Queda bruta nominal [m]  19,1
Perda hidráulica nominal do circuito de geração [m]  0,69
Perdas elétricas até o ponto de conexão [%]  0,48
Consumo interno (MW médios)  0,25
Vazão remanescente [m³/s]  -
Vazão destinada aos usos consuntivos a montante [m³/s]  -