Nota Técnica nº 832/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 23 de novembro de 2016. 
 
 
Processo nº: 48500.001203/2015-01 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica Barreiros, com Registro Ativo conferido a 
Guandalina Construções Eireli ME, por meio do Despacho 
por meio do Despacho nº 909, de 1º de abril de 2015, 
localizada no município de Abelardo Luz, no estado de 
Santa Catarina. 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Barreiros, com 22.140 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SC.032598-8.01, com Registro Ativo conferido a Guandalina 
Construções Eireli ME (Guandalina Construções), por meio do Despacho nº 909, de 1º de abril de 2015, localizada no 
rio Chapecó, sub-bacia 73, na bacia hidrográfica do Rio Uruguai, no município de Abelardo Luz, no estado de Santa 
Catarina. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 10 de fevereiro de 2015, o Despacho n° 333 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio 
Chapecó, onde foram identificados 4 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Barreiros. 
 
3. 
Em 1º de abril de 2015, por meio do Despacho nº 909, foi conferido o Registro Ativo a Guandalina 
Construções Eireli – ME. Cabe mencionar que havia outro registro ativo para esse empreendimento, das interessadas 
Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda. e Frigorífico Nutribrás Ltda., que, entretanto, formalizaram desistência 
de elaborar o Projeto Básico e solicitaram a devolução da garantia de registro. O Despacho nº 3.437, de 8 de outubro 
de 2015, formalizou tal desistência1. 
 
4. 
Em 11 de novembro de 2015, a interessada protocolou2 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento.  
 
III – DA ANÁLISE 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada por Guandalina Construções Eireli - ME para emissão do Despacho 
de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração 
da PCH Barreiros. 
 
1 Processo nº 48500.001358/2015-30.  
2 Por meio de correspondência s/n, Documento nº 48513.030044/2015-00. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

FL. 02 da Nota Técnica nº 832/2016–SCG/ANEEL, de 23/11/2016 
6. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do interessado, 
conforme a Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015: 
 
Art. 10, § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o 
conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não 
os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o CREA, 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas 
do empreendimento. 
 
7. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
8. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 333, de 10 de fevereiro de 2015. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Barreiros 
PCH Barreiros 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
26°41'1,62" S 
52°10'43,93" W 
26°41'3,53" S 
52°10'44,42" W 
NA Montante (m) 
829,96 
829,96 
NA Jusante (m) 
787,00 
787,00 
Queda Bruta (m) 
42,96 
42,96 
Área do Reservatório (km²) 
2,22 
2,07 
Potência (kW) 
22.140 
22.140 
Energia Média (kWméd) 
12.480,00 
12.480,00 
Vazão QMLT 3 (m³/s) 
44,41 
44,41 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Chapecó 
ESTADO: 
SC 
SUB-
BACIA: 
73 
DESPACHO: 
333 
DATA: 
10/02/2015 
AUTOR: 
M.Guandalin & Cia Ltda. 
POTÊNCIA: 
38.990 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
4 (quatro) 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
Não há 
- 
- 
- 
- 
- 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Criciúma 
26°40'42,68" S 
52°10'47,67" W 
787 
774,5 
6.450 
PB com Registro 
Ativo 
3 Vazão Média de Longo Termo. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
  PCH Barreiros      Estudos de Inventário      Sumário Executivo  
Localização do Barramento      26°41'1,62" S
52°10'43,93" W      26°41'3,53" S
52°10'44,42" W    
NA Montante (m)      829,96      829,96    
NA Jusante (m)      787,00      787,00    
Queda Bruta (m)      42,96      42,96    
Área do Reservatório (km²)      2,22      2,07    
Potência (kW)      22.140      22.140    
Energia Média (kWméd)      12.480,00      12.480,00    
Vazão Q 3 (m³/s)
MLT      44,41      44,41    
NOME DO RIO:    Chapecó          ESTADO:        SC        SUB-
BACIA:      73
DESPACHO:    333          DATA:        10/02/2015              
AUTOR:    M.Guandalin & Cia Ltda.                                
POTÊNCIA:    38.990 kW          EIXOS
IDENTIFICADOS:        4 (quatro)              
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                    
Aproveitamento a      Coordenadas da Casa de      NA Montante        NA Jusante        Potência      Condição  
montante      Força      (m)        (m)        (kW)        
Não há    -      -        -        -        -  
Aproveitamento a      Coordenadas do Limite      NA Montante        NA Jusante        Potência      Condição  
jusante      Máximo do Reservatório      (m)        (m)        (kW)        
PCH Criciúma    26°40'42,68" S
52°10'47,67" W      787        774,5        6.450        PB com Registro
Ativo  

FL. 03 da Nota Técnica nº 832/2016–SCG/ANEEL, de 23/11/2016 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
9. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Construnível Construtora Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Marcos Coradi Favero 
5402596-1 
CREA-SC 122582-5 
Responsável Geral do Projeto  
Marcos Coradi Favero 
5402596-1 
CREA-SC 122582-5 
Estudos cartográficos e topográficos 
Carlos Augusto dos Santos Silva 
3395909-1 
CREA-SC 007906-3 
Estudos geotécnicos 
Joiris Manoela Dachery 
5402574-0 
CREA-SC 120525-0 
Estudos hidrológicos 
Joiris Manoela Dachery 
5402574-0 
CREA-SC 120525-0 
Estudos energéticos 
Marcos Coradi Favero 
5402596-1 
CREA-SC 122582-5 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não apresentou.  
Número 
 -  
Órgão emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão remanescente 
 -  
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
A ANEEL fará a articulação com o órgão responsável pela emissão da DRDH.  
Número 
 -  
Órgão Emissor 
 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDS de Santa 
Catarina 
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
10. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico. 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Empresa Projetista:  Construnível Construtora Ltda.        
Responsável Técnico    Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Marcos Coradi Favero  5402596-1    CREA-SC 122582-5    Responsável Geral do Projeto
Marcos Coradi Favero  5402596-1    CREA-SC 122582-5    Estudos cartográficos e topográficos
Carlos Augusto dos Santos Silva  3395909-1    CREA-SC 007906-3    Estudos geotécnicos
Joiris Manoela Dachery  5402574-0    CREA-SC 120525-0    Estudos hidrológicos
Joiris Manoela Dachery  5402574-0    CREA-SC 120525-0    Estudos energéticos
Marcos Coradi Favero  5402596-1    CREA-SC 122582-5    Estruturas extravasoras
Tipo de licença    Não apresentou.
Número    -
Órgão emissor    -
Data de emissão    -
Validade    -
Vazão remanescente    -
Tipo de Licença    A ANEEL fará a articulação com o órgão responsável pela emissão da DRDH.
Número    -
Órgão Emissor    Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDS de Santa
Catarina
Data de emissão    -
Validade    -
Vazão de usos consuntivos    -

FL. 04 da Nota Técnica nº 832/2016–SCG/ANEEL, de 23/11/2016 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
As informações estão iguais ao dos Estudos de Inventário. 
 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Barreiros 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
1.285,60 
NOME DO RIO DA USINA: 
Chapecó 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
73600000 
Abelardo Luz 
Chapecó 
1.840 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
73770000 
Porto Faé Novo 
Chapecó 
5.550 
73350000 
Barca Irani 
Irani 
1.500 
73700000 
Chapecozinho 
Chapecozinho 
1.380 
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
  
 
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
1.828,95 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Creager 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Concreto Compactado a Rolo - CCR 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Marcos Coradi Favero 
122582-5 
Nº DA 
ART4 
5402596-1 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
73600000 
Abelardo Luz 
Chapecó 
1.840 
 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 22.140 kW é igual à estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê: 1) uma casa de força principal, com 2 turbinas de 11.041,29 
kW e 2 geradores de potência unitária nominal de 11.777,38 kVA, com 0,9 de 
fator de potência, e 2) uma casa de força auxiliar, com 1 turbina de 978,56 kW 
e 1 gerador de potência unitária nominal de 1.043,80 kVA, com 0,9 de fator de 
potência. Quanto à casa de força auxiliar, a empresa explicou: 
4 Documento nº 48513.030044/2015-00-2 (ANEXO 002) 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Queda e níveis operacionais  As informações estão iguais ao dos Estudos de Inventário.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  1.285,60  NOME DO RIO DA USINA:    Chapecó  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
73600000  Abelardo Luz    Chapecó    1.840
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
73770000  Porto Faé Novo    Chapecó    5.550
73350000  Barca Irani    Irani    1.500
73700000  Chapecozinho    Chapecozinho    1.380
-  -    -    -
-  -    -    -
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    1.828,95    TR (anos):    1.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Creager          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Concreto Compactado a Rolo - CCR          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Marcos Coradi Favero
122582-5        Nº DA
ART4  5402596-1
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
73600000  Abelardo Luz    Chapecó    1.840    
Estudos Energéticos  A potência de 22.140 kW é igual à estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê: 1) uma casa de força principal, com 2 turbinas de 11.041,29
kW e 2 geradores de potência unitária nominal de 11.777,38 kVA, com 0,9 de
fator de potência, e 2) uma casa de força auxiliar, com 1 turbina de 978,56 kW
e 1 gerador de potência unitária nominal de 1.043,80 kVA, com 0,9 de fator de
potência. Quanto à casa de força auxiliar, a empresa explicou:

FL. 05 da Nota Técnica nº 832/2016–SCG/ANEEL, de 23/11/2016 
 
“Propõe-se a instalação de uma turbina dentro de uma casa de força secundária ao pé 
do barramento aproveitando o desnível de 29,96 m de queda bruta, tal turbina teria 
como engolimento a vazão remanescente que será mantida no trecho de vazão 
reduzida do rio Chapecó, vale ressaltar que a instalação desta turbina em nada afetaria 
a vazão remanescente, por estar instalada no pé da barragem, o que resultaria numa 
potência instalada de 0,94 MW, totalizando 22,14 MW para o aproveitamento. 
 
 
O barramento forma um lago, possibilitando a captação de água pela margem 
direita. A água segue para o canal adutor até passar pela câmara de carga, após segue 
por dois condutos forçados até duas turbinas Kaplan localizadas na casa de força.” 
 
11. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
12. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Barreiros 
Sumário Executivo 
Casa de Força Principal 
Casa de Força Auxiliar 
Coordenadas do eixo do barramento 
26°41'3.53"S 
52°10'44.42"O 
Coordenadas da casa de força principal 
26°40'50.90"S 
52°10'46.93"O 
Coordenadas da casa de força auxiliar 
26°41'4.48"S 
52°10'44.20"O 
Potência instalada total (kW) 
21.200 
940 
Número de Unidades Geradoras 
2 
1 
Potência instalada por gerador (kVA) 
11.777,38 
1.043,80 
Fator de potência 
0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
11.041,29 
978,56 
Engolimento mínimo (m³/s) 
8,89 
1,13 
Rendimento nominal por turbina (%) 
92,00 
Rendimento nominal por gerador (%) 
96,00 
TEIF: Taxa equivalente de 
indisponibilidade forçada (%) 
2,068 
IP: Indisponibilidade programada (%) 
4,66 
h: Perdas hidraúlicas nominais (m) 
1,72 
1,2 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
42,96 
29,96 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
  “Propõe-se a instalação de uma turbina dentro de uma casa de força secundária ao pé
do barramento aproveitando o desnível de 29,96 m de queda bruta, tal turbina teria
como engolimento a vazão remanescente que será mantida no trecho de vazão
reduzida do rio Chapecó, vale ressaltar que a instalação desta turbina em nada afetaria
a vazão remanescente, por estar instalada no pé da barragem, o que resultaria numa
potência instalada de 0,94 MW, totalizando 22,14 MW para o aproveitamento.
O barramento forma um lago, possibilitando a captação de água pela margem
direita. A água segue para o canal adutor até passar pela câmara de carga, após segue
por dois condutos forçados até duas turbinas Kaplan localizadas na casa de força.”
PCH Barreiros      Sumário Executivo  
      Casa de Força Principal  Casa de Força Auxiliar
Coordenadas do eixo do barramento        
      26°41'3.53"S  
      52°10'44.42"O  
        
Coordenadas da casa de força principal        
      26°40'50.90"S  
      52°10'46.93"O  
        
Coordenadas da casa de força auxiliar        
      26°41'4.48"S  
      52°10'44.20"O  
        
  Potência instalada total (kW)    21.200  940
  Número de Unidades Geradoras    2  1
  Potência instalada por gerador (kVA)    11.777,38  1.043,80
  Fator de potência    0,90  
  Potência instalada por turbina (kW)    11.041,29  978,56
  Engolimento mínimo (m³/s)    8,89  1,13
  Rendimento nominal por turbina (%)    92,00  
  Rendimento nominal por gerador (%)    96,00  
  TEIF: Taxa equivalente de      
      2,068  
  indisponibilidade forçada (%)      
        
  IP: Indisponibilidade programada (%)    4,66  
  h: Perdas hidraúlicas nominais (m)    1,72  1,2
  Hb: Queda bruta nominal (m)    42,96  29,96

FL. 06 da Nota Técnica nº 832/2016–SCG/ANEEL, de 23/11/2016 
PCH Barreiros 
Sumário Executivo 
Casa de Força Principal 
Casa de Força Auxiliar 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de 
conexão (%) 
2,00 
2,00 
Cint: Consumo interno (kW médio) 
50 
10 
qr: Vazão remanescente do 
aproveitamento (m³/s) 
3,77 
- 
qu: Vazão de usos consuntivos 
0,00 
Série de vazões médias mensais (m³/s) 
Conforme Anexo 
 
 
 
13. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Barreiros conforme solicitado por Guandalina Construções Eireli - ME, bem como o 
encaminhamento de documento Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDS de Santa 
Catarina, para fins da emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o interessado requeira o Licenciamento 
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
14. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
15. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Barreiros sob a titularidade de Guandalina Construções Eireli - ME. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
16. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 
Sustentável – SDS de Santa Catarina, para fins da emissão da DRDH. 
 
 
 
ALEXANDRE VASCONCELOS BORGES NETTO 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
PCH Barreiros      Sumário Executivo  
      Casa de Força Principal  Casa de Força Auxiliar
  Perdas : Perdas elétricas até o ponto de
con      
      2,00  2,00
  conexão (%)      
        
Cint: Consumo interno (kW médio)        
      50  10
        
  qr: Vazão remanescente do      -
      3,77  
  aproveitamento (m³/s)      
        
  qu: Vazão de usos consuntivos    0,00  
  Série de vazões médias mensais (m³/s)    Conforme Anexo  

FL. 07 da Nota Técnica nº 832/2016–SCG/ANEEL, de 23/11/2016 
LUDIMILA LIMA DA SILVA 
Superintendente Adjunta de Concessões e Autorizações de Geração  
 
 
 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

FL. 08 da Nota Técnica nº 832/2016–SCG/ANEEL, de 23/11/2016 
ANEXO 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Barreiros 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1953 
17,58 
25,42 
14,64 
14,74 
15,91 
21,75 
27,32 
22,39 
62,88 
77,72 
53,36 
31,05 
1954 
32,16 
23,25 
36,51 
31,01 
57,98 
123,61 
97,99 
51,06 
121,94 
141,08 
25,85 
23,62 
1955 
16,80 
12,49 
18,07 
48,35 
67,58 
99,32 
88,91 
43,56 
26,14 
15,84 
8,95 
7,89 
1956 
20,85 
17,18 
7,14 
39,91 
47,11 
23,87 
30,95 
25,29 
81,51 
37,08 
6,81 
10,68 
1957 
8,96 
25,60 
16,94 
9,78 
10,08 
30,57 
90,50 
184,53 
111,88 
26,49 
15,23 
13,24 
1958 
9,23 
6,62 
32,46 
14,61 
6,21 
18,31 
13,72 
38,44 
79,80 
49,05 
44,67 
63,61 
1959 
34,69 
23,12 
12,67 
20,23 
25,91 
23,83 
17,00 
27,74 
33,22 
21,66 
15,43 
11,26 
1960 
7,52 
9,93 
6,27 
6,90 
10,35 
22,47 
11,04 
56,24 
48,20 
69,80 
51,07 
18,15 
1961 
13,81 
16,95 
104,35 
33,59 
40,74 
24,56 
11,48 
8,48 
92,34 
98,34 
54,03 
24,10 
1962 
15,69 
36,58 
19,68 
11,35 
39,82 
27,43 
27,57 
17,91 
51,52 
55,86 
30,79 
14,12 
1963 
19,66 
33,49 
41,66 
22,44 
21,67 
12,11 
8,73 
9,84 
19,48 
82,25 
89,52 
33,84 
1964 
13,80 
21,50 
18,02 
28,88 
45,38 
18,18 
27,17 
45,93 
35,59 
21,19 
18,19 
12,26 
1965 
10,19 
11,98 
7,45 
10,56 
44,34 
30,34 
70,96 
59,62 
75,26 
83,14 
59,04 
86,64 
1966 
64,42 
115,18 
57,27 
29,44 
15,82 
42,28 
47,18 
37,08 
73,05 
89,61 
52,17 
67,36 
1967 
35,52 
40,32 
47,37 
18,86 
17,09 
17,58 
21,21 
52,78 
53,34 
32,24 
36,84 
34,04 
1968 
12,62 
7,05 
6,71 
11,99 
13,45 
13,23 
20,73 
11,20 
11,77 
20,82 
33,55 
24,82 
1969 
57,07 
34,37 
29,50 
50,79 
47,53 
82,93 
48,11 
28,78 
42,04 
51,26 
50,63 
20,13 
1970 
26,43 
22,58 
21,42 
16,13 
29,43 
60,68 
71,48 
28,05 
35,45 
50,27 
18,66 
97,74 
1971 
90,83 
40,77 
39,47 
75,78 
71,25 
102,91 
83,20 
37,82 
28,13 
37,86 
11,87 
10,99 
1972 
22,41 
32,19 
33,52 
32,75 
14,63 
65,10 
32,44 
127,21 
124,97 
59,55 
27,45 
29,46 
1973 
45,81 
75,32 
48,35 
22,96 
71,17 
79,64 
58,76 
100,95 
94,89 
67,51 
50,75 
23,29 
1974 
35,81 
36,07 
30,21 
26,11 
30,57 
51,40 
29,22 
20,28 
46,34 
20,46 
36,78 
24,35 
1975 
41,46 
40,83 
22,40 
13,94 
11,84 
26,31 
28,10 
40,12 
75,38 
95,95 
49,93 
71,61 
1976 
49,10 
29,89 
18,76 
18,36 
37,14 
55,16 
31,29 
46,26 
36,29 
38,12 
53,02 
19,30 
1977 
16,66 
18,90 
42,34 
23,05 
10,13 
27,62 
24,06 
47,00 
32,90 
50,38 
50,45 
21,55 
1978 
10,08 
6,37 
7,56 
3,35 
3,27 
7,12 
42,81 
19,74 
31,60 
16,33 
38,42 
25,35 
1979 
11,84 
5,50 
10,32 
29,91 
125,36 
36,79 
38,60 
42,75 
34,81 
126,30 
72,39 
37,07 
1980 
28,66 
19,90 
42,23 
18,10 
28,73 
16,65 
45,33 
59,01 
55,11 
29,97 
38,28 
50,97 
1981 
35,12 
37,22 
24,25 
19,95 
18,60 
27,04 
14,29 
12,79 
16,13 
29,06 
50,52 
71,12 
1982 
21,33 
26,95 
18,74 
8,85 
11,69 
65,35 
120,67 
45,52 
28,56 
91,32 
197,87 
54,55 
1983 
49,36 
54,45 
116,08 
69,91 
183,75 
103,46 
314,49 
73,02 
62,32 
54,74 
53,00 
20,87 
1984 
21,65 
26,71 
19,06 
26,87 
32,41 
74,89 
28,15 
93,55 
52,96 
36,36 
38,45 
18,52 
1985 
12,64 
36,04 
17,52 
28,49 
23,07 
14,18 
21,74 
14,71 
31,59 
23,84 
32,43 
12,49 
1986 
15,10 
35,69 
18,72 
39,81 
43,13 
40,65 
16,61 
21,74 
37,52 
44,48 
24,60 
18,10 
1987 
27,20 
32,63 
12,07 
19,62 
155,97 
61,07 
35,71 
35,92 
25,16 
55,93 
27,28 
14,03 
1988 
11,78 
11,89 
7,90 
19,93 
131,43 
74,28 
29,44 
13,56 
12,18 
35,65 
21,54 
18,69 
1989 
41,22 
70,11 
40,75 
35,67 
50,22 
26,43 
46,55 
46,49 
143,09 
68,87 
36,77 
22,68 
1990 
82,40 
40,64 
31,10 
81,89 
73,63 
191,49 
65,87 
78,74 
87,98 
79,62 
61,72 
63,62 
1991 
35,58 
38,98 
24,66 
27,49 
25,34 
83,51 
52,39 
60,54 
33,94 
68,95 
48,22 
43,43 
1992 
42,85 
49,89 
57,22 
51,10 
154,30 
106,68 
129,51 
90,91 
74,80 
65,20 
62,11 
38,58 
1993 
46,06 
37,39 
30,50 
25,67 
72,26 
63,49 
48,01 
33,53 
51,12 
99,03 
31,16 
32,65 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Barreiros                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1953  17,58  25,42  14,64  14,74  15,91  21,75  27,32  22,39  62,88  77,72  53,36  31,05
1954  32,16  23,25  36,51  31,01  57,98  123,61  97,99  51,06  121,94  141,08  25,85  23,62
1955  16,80  12,49  18,07  48,35  67,58  99,32  88,91  43,56  26,14  15,84  8,95  7,89
1956  20,85  17,18  7,14  39,91  47,11  23,87  30,95  25,29  81,51  37,08  6,81  10,68
1957  8,96  25,60  16,94  9,78  10,08  30,57  90,50  184,53  111,88  26,49  15,23  13,24
1958  9,23  6,62  32,46  14,61  6,21  18,31  13,72  38,44  79,80  49,05  44,67  63,61
1959  34,69  23,12  12,67  20,23  25,91  23,83  17,00  27,74  33,22  21,66  15,43  11,26
1960  7,52  9,93  6,27  6,90  10,35  22,47  11,04  56,24  48,20  69,80  51,07  18,15
1961  13,81  16,95  104,35  33,59  40,74  24,56  11,48  8,48  92,34  98,34  54,03  24,10
1962  15,69  36,58  19,68  11,35  39,82  27,43  27,57  17,91  51,52  55,86  30,79  14,12
1963  19,66  33,49  41,66  22,44  21,67  12,11  8,73  9,84  19,48  82,25  89,52  33,84
1964  13,80  21,50  18,02  28,88  45,38  18,18  27,17  45,93  35,59  21,19  18,19  12,26
1965  10,19  11,98  7,45  10,56  44,34  30,34  70,96  59,62  75,26  83,14  59,04  86,64
1966  64,42  115,18  57,27  29,44  15,82  42,28  47,18  37,08  73,05  89,61  52,17  67,36
1967  35,52  40,32  47,37  18,86  17,09  17,58  21,21  52,78  53,34  32,24  36,84  34,04
1968  12,62  7,05  6,71  11,99  13,45  13,23  20,73  11,20  11,77  20,82  33,55  24,82
1969  57,07  34,37  29,50  50,79  47,53  82,93  48,11  28,78  42,04  51,26  50,63  20,13
1970  26,43  22,58  21,42  16,13  29,43  60,68  71,48  28,05  35,45  50,27  18,66  97,74
1971  90,83  40,77  39,47  75,78  71,25  102,91  83,20  37,82  28,13  37,86  11,87  10,99
1972  22,41  32,19  33,52  32,75  14,63  65,10  32,44  127,21  124,97  59,55  27,45  29,46
1973  45,81  75,32  48,35  22,96  71,17  79,64  58,76  100,95  94,89  67,51  50,75  23,29
1974  35,81  36,07  30,21  26,11  30,57  51,40  29,22  20,28  46,34  20,46  36,78  24,35
1975  41,46  40,83  22,40  13,94  11,84  26,31  28,10  40,12  75,38  95,95  49,93  71,61
1976  49,10  29,89  18,76  18,36  37,14  55,16  31,29  46,26  36,29  38,12  53,02  19,30
1977  16,66  18,90  42,34  23,05  10,13  27,62  24,06  47,00  32,90  50,38  50,45  21,55
1978  10,08  6,37  7,56  3,35  3,27  7,12  42,81  19,74  31,60  16,33  38,42  25,35
1979  11,84  5,50  10,32  29,91  125,36  36,79  38,60  42,75  34,81  126,30  72,39  37,07
1980  28,66  19,90  42,23  18,10  28,73  16,65  45,33  59,01  55,11  29,97  38,28  50,97
1981  35,12  37,22  24,25  19,95  18,60  27,04  14,29  12,79  16,13  29,06  50,52  71,12
1982  21,33  26,95  18,74  8,85  11,69  65,35  120,67  45,52  28,56  91,32  197,87  54,55
1983  49,36  54,45  116,08  69,91  183,75  103,46  314,49  73,02  62,32  54,74  53,00  20,87
1984  21,65  26,71  19,06  26,87  32,41  74,89  28,15  93,55  52,96  36,36  38,45  18,52
1985  12,64  36,04  17,52  28,49  23,07  14,18  21,74  14,71  31,59  23,84  32,43  12,49
1986  15,10  35,69  18,72  39,81  43,13  40,65  16,61  21,74  37,52  44,48  24,60  18,10
1987  27,20  32,63  12,07  19,62  155,97  61,07  35,71  35,92  25,16  55,93  27,28  14,03
1988  11,78  11,89  7,90  19,93  131,43  74,28  29,44  13,56  12,18  35,65  21,54  18,69
1989  41,22  70,11  40,75  35,67  50,22  26,43  46,55  46,49  143,09  68,87  36,77  22,68
1990  82,40  40,64  31,10  81,89  73,63  191,49  65,87  78,74  87,98  79,62  61,72  63,62
1991  35,58  38,98  24,66  27,49  25,34  83,51  52,39  60,54  33,94  68,95  48,22  43,43
1992  42,85  49,89  57,22  51,10  154,30  106,68  129,51  90,91  74,80  65,20  62,11  38,58
1993  46,06  37,39  30,50  25,67  72,26  63,49  48,01  33,53  51,12  99,03  31,16  32,65

FL. 09 da Nota Técnica nº 832/2016–SCG/ANEEL, de 23/11/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Barreiros 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1994 
15,41 
44,25 
25,83 
27,25 
57,77 
79,42 
91,15 
35,52 
35,63 
84,61 
94,94 
63,58 
1995 
101,30 
39,10 
31,23 
38,46 
24,53 
62,29 
43,42 
22,43 
41,04 
61,69 
21,88 
14,45 
1996 
25,11 
56,68 
54,68 
39,36 
14,33 
48,19 
76,96 
52,05 
81,11 
133,68 
47,59 
49,55 
1997 
31,75 
112,57 
48,47 
21,32 
30,00 
81,62 
77,64 
95,15 
41,57 
175,83 
169,86 
40,39 
1998 
68,31 
105,61 
77,63 
179,86 
84,33 
32,69 
63,12 
148,80 
108,31 
91,14 
30,42 
24,52 
1999 
27,61 
32,60 
17,52 
37,09 
16,00 
45,33 
68,68 
15,37 
20,21 
100,49 
22,37 
14,89 
2000 
32,73 
31,14 
27,60 
18,87 
33,19 
23,58 
51,25 
32,51 
128,15 
128,10 
36,88 
22,03 
2001 
41,69 
87,54 
45,99 
63,22 
53,37 
57,64 
55,93 
30,23 
25,46 
113,66 
28,00 
30,06 
2002 
13,69 
13,42 
13,36 
9,78 
35,91 
39,35 
23,99 
55,97 
62,25 
106,69 
87,08 
68,14 
2003 
36,53 
34,73 
43,28 
22,64 
13,50 
28,10 
21,55 
11,95 
9,95 
22,70 
61,49 
115,05 
2004 
41,78 
18,67 
10,34 
13,73 
35,82 
35,29 
62,54 
21,04 
26,42 
73,18 
77,98 
28,80 
2005 
40,03 
17,15 
9,57 
30,78 
64,47 
100,80 
35,46 
25,67 
110,29 
121,24 
44,01 
15,50 
2006 
15,51 
16,49 
20,20 
17,46 
12,86 
12,76 
25,16 
23,59 
32,49 
28,65 
38,57 
37,10 
2007 
34,61 
24,66 
39,53 
88,63 
145,77 
33,67 
50,87 
22,61 
31,71 
70,58 
104,44 
40,06 
2008 
22,48 
13,73 
10,47 
35,71 
40,25 
42,31 
27,95 
36,92 
35,06 
92,48 
103,96 
25,64 
2009 
25,72 
23,15 
19,28 
9,80 
18,97 
33,33 
62,92 
92,28 
109,20 
104,30 
50,38 
52,34 
2010 
50,95 
37,87 
48,67 
127,79 
98,85 
52,48 
44,04 
40,50 
15,06 
19,72 
18,47 
118,74 
2011 
59,75 
82,36 
23,37 
52,65 
20,06 
62,03 
97,82 
101,50 
112,90 
33,49 
31,12 
19,19 
2012 
18,96 
20,23 
17,93 
21,64 
24,52 
45,94 
34,38 
36,39 
12,67 
33,05 
34,44 
23,50 
2013 
54,08 
30,50 
78,19 
40,96 
32,36 
108,52 
57,82 
68,35 
81,66 
56,33 
28,70 
31,56 
2014 
40,59 
16,74 
38,70 
27,35 
82,22 
173,46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Barreiros                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1994  15,41  44,25  25,83  27,25  57,77  79,42  91,15  35,52  35,63  84,61  94,94  63,58
1995  101,30  39,10  31,23  38,46  24,53  62,29  43,42  22,43  41,04  61,69  21,88  14,45
1996  25,11  56,68  54,68  39,36  14,33  48,19  76,96  52,05  81,11  133,68  47,59  49,55
1997  31,75  112,57  48,47  21,32  30,00  81,62  77,64  95,15  41,57  175,83  169,86  40,39
1998  68,31  105,61  77,63  179,86  84,33  32,69  63,12  148,80  108,31  91,14  30,42  24,52
1999  27,61  32,60  17,52  37,09  16,00  45,33  68,68  15,37  20,21  100,49  22,37  14,89
2000  32,73  31,14  27,60  18,87  33,19  23,58  51,25  32,51  128,15  128,10  36,88  22,03
2001  41,69  87,54  45,99  63,22  53,37  57,64  55,93  30,23  25,46  113,66  28,00  30,06
2002  13,69  13,42  13,36  9,78  35,91  39,35  23,99  55,97  62,25  106,69  87,08  68,14
2003  36,53  34,73  43,28  22,64  13,50  28,10  21,55  11,95  9,95  22,70  61,49  115,05
2004  41,78  18,67  10,34  13,73  35,82  35,29  62,54  21,04  26,42  73,18  77,98  28,80
2005  40,03  17,15  9,57  30,78  64,47  100,80  35,46  25,67  110,29  121,24  44,01  15,50
2006  15,51  16,49  20,20  17,46  12,86  12,76  25,16  23,59  32,49  28,65  38,57  37,10
2007  34,61  24,66  39,53  88,63  145,77  33,67  50,87  22,61  31,71  70,58  104,44  40,06
2008  22,48  13,73  10,47  35,71  40,25  42,31  27,95  36,92  35,06  92,48  103,96  25,64
2009  25,72  23,15  19,28  9,80  18,97  33,33  62,92  92,28  109,20  104,30  50,38  52,34
2010  50,95  37,87  48,67  127,79  98,85  52,48  44,04  40,50  15,06  19,72  18,47  118,74
2011  59,75  82,36  23,37  52,65  20,06  62,03  97,82  101,50  112,90  33,49  31,12  19,19
2012  18,96  20,23  17,93  21,64  24,52  45,94  34,38  36,39  12,67  33,05  34,44  23,50
2013  54,08  30,50  78,19  40,96  32,36  108,52  57,82  68,35  81,66  56,33  28,70  31,56
2014  40,59  16,74  38,70  27,35  82,22  173,46