Nota Técnica nº 74/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 4 de fevereiro de 2016. 
 
  
 
 
 
Processo: 48500.005643/2014-49 
 
Assunto: Adequação do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica PCH Dona Amélia II, com 
Registro 
Ativo 
conferido 
à 
empresa 
Agathon 
Participações Ltda., por meio do Despacho nº 4.432, de 
13 de novembro de 2014, localizada nos municípios de 
Cascavel e Lindoeste, no estado do Paraná. 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
  
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena 
Central Hidrelétrica (PCH) Dona Amélia II, com 9.900 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.035425-2.01, com Registro Ativo conferido à empresa Agathon 
Participações Ltda. (Interessada), por meio do Despacho nº 4.432, de 13 de novembro de 2014, localizada no rio 
Andrada, sub-bacia 65, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, nos municípios de Cascavel e Lindoeste, no estado 
Paraná. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 29 de agosto de 2014, o Despacho n° 3.534 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do 
rio Andrada, onde foram identificados 18 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Dona Amélia II. 
 
3. 
Em 13 de novembro de 2014, por meio do Despacho nº 4.432, foi conferido o Registro para 
desenvolvimento do Projeto Básico referente à PCH Dona Amélia II, solicitado pela empresa Agathon Participações 
Ltda., foi efetivado como ativo. 
 
4. 
Em 15 de dezembro de 2015, por meio da correspondência S/N 1, a interessada protocolou o 
Sumário Executivo e o Projeto Básico (via digital) referente a esse empreendimento.  
 
 
III – DA ANÁLISE 
 
1 DOC SICNET 48513.033307/2015-00 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

FL. 02 da Nota Técnica nº 74/2016–SCG/ANEEL, de 04/02/2016 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pela empresa Agathon Participações Ltda. para emissão do 
Despacho de Registro de Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação 
e exploração da PCH Dona Amélia II. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está 
apresentada nas subseções a seguir. 
 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição 
de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 3.534, de 29 de agosto de 2014.  
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Dona Amélia II 
PCH Dona Amélia II 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
25°19'4,8"S 
53°28'8,4"W 
25°19'4,24"S 
53°27'35,53"W 
NA Montante (m) 
333 
333 
NA Jusante (m) 
306 
306,4 
Queda Bruta (m) 
27 
26,56 
Área do Reservatório (km²) 
2,11 
1,368 
Potência (kW) 
11.000 
9.900 
Vazão Qmlt2 (m³/s) 
33,4 
33,42 
 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Andrada 
ESTADO: 
PR 
SUB-BACIA: 
65 
DESPACHO: 
3.534 
DATA: 
29/08/2014 
AUTOR: 
Agathon Participações Ltda. 
POTÊNCIA: 
73.450 kW 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
18 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamentos 
Coordenadas 
NA Montante (m) 
NA Jusante (m) 
Potência (kW) 
Condição 
PCH Meireles 
25°17'18,60"S 
53°25'57,72"W 
349 
333 
4.950 
PB Aceito3 
PCH Dom Antônio 
25°22'11,64"S 
53°29'25,08"W 
306 
280 
10.000 
Disponível (inventariado) 
 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
2 Vazão Média de Longo Termo. 
3 DRS-PCH publicado por meio do Despacho nº 3.630, de 4 de novembro de 2015. Eventuais alterações nas características do 
aproveitamento podem ser consultadas no Processo nº 48500.005639/2014-81. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
  PCH Dona Amélia II      Estudos de Inventário    Sumário Executivo  
Localização do barramento      25°19'4,8"S
53°28'8,4"W      25°19'4,24"S
53°27'35,53"W  
NA Montante (m)      333      333  
NA Jusante (m)      306      306,4  
Queda Bruta (m)      27      26,56  
Área do Reservatório (km²)      2,11      1,368  
Potência (kW)      11.000      9.900  
Vazão Qmlt2 (m³/s)      33,4      33,42  
NOME DO RIO:      Andrada          ESTADO:        PR    SUB-BACIA:        65  
DESPACHO:      3.534          DATA:        29/08/2014              
AUTOR:      Agathon Participações Ltda.                                
POTÊNCIA:      73.450 kW          EIXOS IDENTIFICADOS:        18              
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                      
  Aproveitamentos      Coordenadas      NA Montante (m)        NA Jusante (m)    Potência (kW)        Condição    
PCH Meireles      25°17'18,60"S
53°25'57,72"W      349        333      4.950      PB Aceito3      
PCH Dom Antônio      25°22'11,64"S
53°29'25,08"W      306        280      10.000      Disponível (inventariado)      

FL. 03 da Nota Técnica nº 74/2016–SCG/ANEEL, de 04/02/2016 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Titanium Engenharia Ltda 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Marco Antônio Witchmichen Iurk 
20152270452 
PR-117912/D 
Responsável Geral do Projeto  
Márcio Polanski 
20154652484 
PR-25829/D 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Eduardo Gabriel de Pauli Baptista 
5656146-6  
CREA-SC nº 094145-0 
Estudos geotécnicos 
Leonardo Rodrigues Minucci 
20155440804 
PR-116570/D 
Estudos hidrológicos 
Daniel Faller 
20155264062 
CREA-PR nº 96294/D 
Estudos energéticos 
Marco Antônio Witchmichen Iurk 
20155440812 
PR-117912/D 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentada – Foi apresentada apenas cópia do Ofício nº DAM-002-20154, 
de 26/01/2015, contendo articulação prévia junto ao IAP – Instituto Ambiental do 
Paraná, visando o desenvolvimento do Projeto Básico e dos Estudos Ambientais 
da PCH Dona Amélia II e a respectiva resposta do IAP (Ofício nº 232/2015/IAP/GP, 
de 15/04/2015). 
Número 
- 
Órgão emissor 
- 
Data de emissão 
- 
Validade 
- 
Vazão remanescente 
- 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentada 
Número 
- 
Órgão Emissor 
A ANEEL fará a articulação para a obtenção da Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica (DRDH) junto ao Instituto das Águas do Paraná. 
Data de emissão 
- 
Validade 
- 
Vazão remanescente 
- 
 
 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico. 
4 Documento nº 48513.033307/2015-00. O referido ofício encontra-se Anexo ao Projeto Básico 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Empresa Projetista:    Titanium Engenharia Ltda            
Responsável Técnico      Nº ART      Nº Registro    Responsabilidade
Marco Antônio Witchmichen Iurk    20152270452      PR-117912/D      Responsável Geral do Projeto
Márcio Polanski    20154652484      PR-25829/D      Estudos cartográficos e
topográficos
Eduardo Gabriel de Pauli Baptista    5656146-6      CREA-SC nº 094145-0      Estudos geotécnicos
Leonardo Rodrigues Minucci    20155440804      PR-116570/D      Estudos hidrológicos
Daniel Faller    20155264062      CREA-PR nº 96294/D      Estudos energéticos
Marco Antônio Witchmichen Iurk    20155440812      PR-117912/D      Estruturas extravasoras
Tipo de licença      Não foi apresentada – Foi apresentada apenas cópia do Ofício nº DAM-002-20154,
de 26/01/2015, contendo articulação prévia junto ao IAP – Instituto Ambiental do
Paraná, visando o desenvolvimento do Projeto Básico e dos Estudos Ambientais
da PCH Dona Amélia II e a respectiva resposta do IAP (Ofício nº 232/2015/IAP/GP,
de 15/04/2015).
  Número    -
  Órgão emissor    -
  Data de emissão    -
  Validade    -
  Vazão remanescente    -
  Tipo de Licença    Não foi apresentada
  Número    -
Órgão Emissor  Órgão Emissor    A ANEEL fará a articulação para a obtenção da Declaração de Reserva de
Disponibilidade Hídrica (DRDH) junto ao Instituto das Águas do Paraná.
  Data de emissão    -
  Validade    -
  Vazão remanescente    -

FL. 04 da Nota Técnica nº 74/2016–SCG/ANEEL, de 04/02/2016 
 
 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e Níveis Operacionais  
A queda do Sumário Executivo é ligeiramente inferior, mas a empresa apresentou 
justificativas técnicas para a diferença. 
 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Dona Amélia II 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
1.101,6 
NOME DO RIO DA USINA: 
Andrada 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
65979000 
São Sebastião 
Andrada 
1.311,6 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
65971050 
Tormenta Fazenda Trento 
Tormenta 
319,6 
65971010 
Adelaide Ibiracema 
Adelaide 
395,8 
65974590 
Barra do Sarandi 
Cotejipe 
895 
65976000 
ETA Cascavel 
da Paz 
53 
65970000 
Porto Santo Antônio 
Guarani 
1.084,1 
  
 
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
1.836 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Mista 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Marco Antônio Witchmichen Iurk 
PR-117912/D 
Nº DA ART 
201554408125 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
65979000 
São Sebastião 
Andrada 
1.311,6 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 9.900 kW é menor que a estimada no inventário. O projeto 
apresentado prevê 3 turbinas de 3.400 kW e 3 geradores de potência 
unitária nominal de 3.650 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
5 DOC SICNET 48513.033307/2015-00. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Queda e Níveis Operacionais  A queda do Sumário Executivo é ligeiramente inferior, mas a empresa apresentou
justificativas técnicas para a diferença.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  1.101,6  NOME DO RIO DA USINA:    Andrada  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
65979000  São Sebastião    Andrada    1.311,6
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
65971050  Tormenta Fazenda Trento    Tormenta    319,6
65971010  Adelaide Ibiracema    Adelaide    395,8
65974590  Barra do Sarandi    Cotejipe    895
65976000  ETA Cascavel    da Paz    53
65970000  Porto Santo Antônio    Guarani    1.084,1
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    1.836    TR (anos):    1.000    
TIPO DE VERTEDOURO:    Soleira Livre            
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Mista            
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Marco Antônio Witchmichen Iurk
PR-117912/D        Nº DA ART  201554408125  
                
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA                
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):      
65979000  São Sebastião    Andrada    1.311,6      
Estudos Energéticos  A potência de 9.900 kW é menor que a estimada no inventário. O projeto
apresentado prevê 3 turbinas de 3.400 kW e 3 geradores de potência
unitária nominal de 3.650 kVA, com 0,9 de fator de potência.

FL. 05 da Nota Técnica nº 74/2016–SCG/ANEEL, de 04/02/2016 
10. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimada no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da 
Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença 
Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Dona Amélia II 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
9.900 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência por gerador (kVA) / fator de potência 
3.650 / 0,9 
Potência por turbina (kW) / engolimento mínimo (m3/s) 
3.400 / 7,27 
Rendimento da turbina 
92,50% 
Rendimento do gerador 
97,00% 
Taxa equivalente de indisponibilidade forçada (%) 
1,26% 
Indisponibilidade programada (%) 
3,73% 
Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,76 
Queda bruta nominal (m) 
26,56 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,23% 
Consumo Interno (kW médio) 
3,3 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
1,19 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
1 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
12. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o processo seria 
sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e a DRDH, sem a possibilidade de emissão de algum ato 
referente à aprovação do projeto apresentado pela empresa Agathon Participações Ltda. 
 
13. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015 trouxe algumas inovações nesse sentido. O 
Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI-PCH), etapa já 
cumprida pelo empreendedor. 
 
14. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, do Sumário 
Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Dona Amélia II, nos termos da REN 
343/2008, quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
15. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e que o 
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, conforme excerto a 
seguir transcrito:  
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
PCH Dona Amélia II  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  9.900
Número de Unidades Geradoras  3
Potência por gerador (kVA) / fator de potência  3.650 / 0,9
Potência por turbina (kW) / engolimento mínimo (m3/s)  3.400 / 7,27
Rendimento da turbina  92,50%
Rendimento do gerador  97,00%
Taxa equivalente de indisponibilidade forçada (%)  1,26%
Indisponibilidade programada (%)  3,73%
Perdas hidráulicas nominais (m)  0,76
Queda bruta nominal (m)  26,56
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  1,23%
Consumo Interno (kW médio)  3,3
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  1,19
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  1
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

FL. 06 da Nota Técnica nº 74/2016–SCG/ANEEL, de 04/02/2016 
 
 [...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores do potencial 
hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso do potencial 
hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro da Adequabilidade do 
Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos 
órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação dessas ações, quando couber, imediatamente 
após a publicação do DRI-PCH previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da ANEEL, caso o 
interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério 
da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]  
 
 
16. 
Assim, é adequada a emissão do DRS-PCH referente à PCH Dona Amélia II à empresa Agathon 
Participações Ltda., bem como o encaminhamento de Ofício ao Instituto das Águas do Paraná, para fins da emissão 
da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à PCH Dona Amélia II de titularidade da empresa Agathon Participações Ltda.. 
 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
19. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar Ofício ao Instituto de Águas do Paraná, para fins da emissão da 
DRDH. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

FL. 07 da Nota Técnica nº 74/2016–SCG/ANEEL, de 04/02/2016 
 
 
VINICIUS GROSSI DE OLIVEIRA 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
 
De acordo: 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração  
 
 
 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

FL. 08 da Nota Técnica nº 74/2016–SCG/ANEEL, de 04/02/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Dona Amélia II 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1977 
25,00 
13,80 
15,20 
12,50 
6,20 
21,60 
11,60 
7,30 
9,90 
12,70 
39,10 
42,00 
1978 
11,90 
6,40 
4,20 
2,50 
2,90 
5,50 
25,10 
19,10 
20,30 
8,40 
7,90 
7,20 
1979 
5,20 
7,60 
10,80 
17,60 
73,30 
15,40 
12,10 
44,80 
50,40 
60,60 
85,10 
52,10 
1980 
39,30 
32,00 
41,20 
12,70 
31,20 
18,30 
22,30 
27,80 
40,80 
37,00 
25,00 
31,40 
1981 
25,10 
34,60 
22,30 
75,40 
12,10 
10,90 
9,20 
7,20 
6,80 
21,30 
27,40 
112,90 
1982 
30,70 
51,00 
27,00 
14,20 
13,50 
42,60 
77,40 
31,60 
14,30 
74,20 
145,60 
57,80 
1983 
26,70 
24,70 
64,40 
55,20 
119,80 
80,70 
158,10 
28,30 
74,90 
69,40 
39,00 
18,00 
1984 
29,60 
17,60 
20,00 
28,60 
22,90 
23,40 
11,80 
34,10 
18,80 
27,20 
26,90 
27,70 
1985 
12,20 
21,90 
11,20 
44,40 
40,70 
21,80 
11,60 
10,60 
5,80 
8,50 
19,70 
6,10 
1986 
10,50 
24,60 
21,70 
23,70 
56,60 
39,90 
13,40 
25,20 
38,70 
32,60 
16,10 
50,00 
1987 
19,70 
24,20 
10,60 
31,50 
135,60 
65,30 
48,90 
16,10 
8,10 
23,50 
58,40 
28,10 
1988 
17,30 
10,10 
9,80 
16,40 
48,40 
46,60 
18,00 
9,40 
5,30 
5,80 
10,10 
4,20 
1989 
12,70 
41,20 
26,00 
21,30 
19,10 
17,70 
33,00 
43,40 
95,00 
52,70 
20,10 
11,50 
1990 
62,90 
24,90 
11,30 
27,50 
25,60 
54,30 
43,40 
105,80 
98,00 
80,60 
35,80 
20,90 
1991 
13,00 
12,60 
7,50 
19,70 
13,30 
48,90 
23,10 
11,60 
7,20 
17,20 
21,50 
67,30 
1992 
19,00 
11,90 
21,00 
32,30 
122,50 
90,30 
41,20 
67,40 
31,80 
33,60 
22,00 
25,60 
1993 
27,00 
20,80 
12,70 
13,40 
85,60 
40,70 
37,20 
20,90 
36,00 
93,90 
22,60 
21,70 
1994 
12,10 
18,50 
12,10 
12,70 
28,30 
100,40 
46,50 
18,40 
12,10 
31,70 
43,60 
20,70 
1995 
97,70 
45,40 
28,70 
28,40 
16,10 
15,40 
26,70 
10,70 
12,90 
43,10 
21,20 
13,00 
1996 
21,80 
39,90 
51,80 
33,90 
13,70 
13,80 
15,00 
7,10 
16,40 
116,50 
43,00 
83,10 
1997 
33,30 
44,60 
15,70 
7,90 
26,90 
45,10 
28,90 
62,50 
36,80 
98,10 
114,40 
33,30 
1998 
16,70 
56,90 
97,10 
152,60 
82,40 
26,50 
14,80 
55,90 
77,90 
105,40 
34,70 
23,00 
1999 
21,80 
44,90 
18,40 
58,50 
25,80 
65,70 
43,10 
13,00 
72,80 
5,50 
5,20 
12,80 
2000 
15,20 
39,80 
26,40 
20,00 
22,10 
23,10 
28,30 
15,90 
58,10 
72,50 
25,90 
19,50 
2001 
33,00 
103,50 
45,10 
38,00 
15,90 
21,70 
17,70 
13,00 
13,50 
46,70 
23,10 
19,20 
2002 
33,20 
33,50 
11,60 
6,70 
88,30 
29,30 
12,80 
13,20 
58,60 
70,20 
29,80 
34,70 
2003 
73,80 
42,90 
22,00 
15,30 
20,90 
35,90 
25,10 
10,60 
11,80 
63,30 
49,50 
73,40 
2004 
49,00 
15,00 
6,00 
8,60 
54,80 
33,90 
67,30 
18,80 
11,50 
69,20 
86,70 
19,60 
2005 
20,80 
7,80 
4,70 
4,60 
46,80 
63,70 
24,80 
14,00 
46,90 
142,60 
82,30 
14,60 
2006 
13,30 
10,90 
32,80 
19,10 
10,60 
7,60 
5,30 
4,90 
18,20 
24,20 
21,50 
19,90 
2007 
27,80 
16,90 
20,70 
91,40 
141,10 
7,70 
5,10 
3,10 
2,00 
4,30 
19,30 
12,30 
2008 
12,40 
9,50 
8,50 
10,50 
14,40 
23,20 
23,60 
42,90 
16,40 
63,40 
46,90 
13,40 
2009 
17,20 
13,60 
7,40 
5,30 
13,10 
38,60 
20,60 
40,80 
59,10 
68,70 
47,80 
31,00 
2010 
15,60 
12,20 
15,60 
42,70 
26,50 
12,90 
10,50 
7,80 
8,00 
22,20 
25,40 
38,60 
2011 
34,20 
72,70 
23,30 
19,40 
7,50 
33,60 
37,90 
58,30 
30,10 
47,10 
41,80 
13,20 
2012 
9,40 
7,80 
6,20 
34,80 
20,80 
78,70 
22,30 
34,30 
7,10 
10,60 
18,70 
15,20 
2013 
37,30 
37,00 
107,40 
16,80 
112,30 
175,60 
20,10 
17,90 
32,40 
22,60 
30,40 
31,60 
2014 
33,80 
6,30 
15,80 
38,60 
46,70 
228,60 
30,80 
8,80 
50,50 
44,30 
14,80 
16,80 
 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Dona Amélia II                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1977  25,00  13,80  15,20  12,50  6,20  21,60  11,60  7,30  9,90  12,70  39,10  42,00
1978  11,90  6,40  4,20  2,50  2,90  5,50  25,10  19,10  20,30  8,40  7,90  7,20
1979  5,20  7,60  10,80  17,60  73,30  15,40  12,10  44,80  50,40  60,60  85,10  52,10
1980  39,30  32,00  41,20  12,70  31,20  18,30  22,30  27,80  40,80  37,00  25,00  31,40
1981  25,10  34,60  22,30  75,40  12,10  10,90  9,20  7,20  6,80  21,30  27,40  112,90
1982  30,70  51,00  27,00  14,20  13,50  42,60  77,40  31,60  14,30  74,20  145,60  57,80
1983  26,70  24,70  64,40  55,20  119,80  80,70  158,10  28,30  74,90  69,40  39,00  18,00
1984  29,60  17,60  20,00  28,60  22,90  23,40  11,80  34,10  18,80  27,20  26,90  27,70
1985  12,20  21,90  11,20  44,40  40,70  21,80  11,60  10,60  5,80  8,50  19,70  6,10
1986  10,50  24,60  21,70  23,70  56,60  39,90  13,40  25,20  38,70  32,60  16,10  50,00
1987  19,70  24,20  10,60  31,50  135,60  65,30  48,90  16,10  8,10  23,50  58,40  28,10
1988  17,30  10,10  9,80  16,40  48,40  46,60  18,00  9,40  5,30  5,80  10,10  4,20
1989  12,70  41,20  26,00  21,30  19,10  17,70  33,00  43,40  95,00  52,70  20,10  11,50
1990  62,90  24,90  11,30  27,50  25,60  54,30  43,40  105,80  98,00  80,60  35,80  20,90
1991  13,00  12,60  7,50  19,70  13,30  48,90  23,10  11,60  7,20  17,20  21,50  67,30
1992  19,00  11,90  21,00  32,30  122,50  90,30  41,20  67,40  31,80  33,60  22,00  25,60
1993  27,00  20,80  12,70  13,40  85,60  40,70  37,20  20,90  36,00  93,90  22,60  21,70
1994  12,10  18,50  12,10  12,70  28,30  100,40  46,50  18,40  12,10  31,70  43,60  20,70
1995  97,70  45,40  28,70  28,40  16,10  15,40  26,70  10,70  12,90  43,10  21,20  13,00
1996  21,80  39,90  51,80  33,90  13,70  13,80  15,00  7,10  16,40  116,50  43,00  83,10
1997  33,30  44,60  15,70  7,90  26,90  45,10  28,90  62,50  36,80  98,10  114,40  33,30
1998  16,70  56,90  97,10  152,60  82,40  26,50  14,80  55,90  77,90  105,40  34,70  23,00
1999  21,80  44,90  18,40  58,50  25,80  65,70  43,10  13,00  72,80  5,50  5,20  12,80
2000  15,20  39,80  26,40  20,00  22,10  23,10  28,30  15,90  58,10  72,50  25,90  19,50
2001  33,00  103,50  45,10  38,00  15,90  21,70  17,70  13,00  13,50  46,70  23,10  19,20
2002  33,20  33,50  11,60  6,70  88,30  29,30  12,80  13,20  58,60  70,20  29,80  34,70
2003  73,80  42,90  22,00  15,30  20,90  35,90  25,10  10,60  11,80  63,30  49,50  73,40
2004  49,00  15,00  6,00  8,60  54,80  33,90  67,30  18,80  11,50  69,20  86,70  19,60
2005  20,80  7,80  4,70  4,60  46,80  63,70  24,80  14,00  46,90  142,60  82,30  14,60
2006  13,30  10,90  32,80  19,10  10,60  7,60  5,30  4,90  18,20  24,20  21,50  19,90
2007  27,80  16,90  20,70  91,40  141,10  7,70  5,10  3,10  2,00  4,30  19,30  12,30
2008  12,40  9,50  8,50  10,50  14,40  23,20  23,60  42,90  16,40  63,40  46,90  13,40
2009  17,20  13,60  7,40  5,30  13,10  38,60  20,60  40,80  59,10  68,70  47,80  31,00
2010  15,60  12,20  15,60  42,70  26,50  12,90  10,50  7,80  8,00  22,20  25,40  38,60
2011  34,20  72,70  23,30  19,40  7,50  33,60  37,90  58,30  30,10  47,10  41,80  13,20
2012  9,40  7,80  6,20  34,80  20,80  78,70  22,30  34,30  7,10  10,60  18,70  15,20
2013  37,30  37,00  107,40  16,80  112,30  175,60  20,10  17,90  32,40  22,60  30,40  31,60
2014  33,80  6,30  15,80  38,60  46,70  228,60  30,80  8,80  50,50  44,30  14,80  16,80