* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 
\SCG\NT\144\ndsp20212168 
48524.006265/2021-00 
NOTA TÉCNICA Nº 433/2021-SCG/ANEEL 
Em 16 de julho de 2021. 
 
 
 
 
Processo: 48500.005331/2014-35. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à revisão do 
projeto básico da Pequena Central Hidrelétrica Barra 
do Telha, com 8.213,44 kW de Potência Instalada, com 
Registro de Adequabilidade com os Estudos de 
Inventário e com o uso do potencial hidráulico do 
Sumário Executivo (DRS – PCH) conferido à ECOZ 
Empreendimentos 
Imobiliários 
LTDA., 
ENEBRAS 
Projetos de Usinas Hidrelétricas LTDA., Daniel Zonta e 
Sandro Botta. 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à revisão do projeto básico da 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Barra do Telha, com 8.213,44 kW de potência instalada, cadastrada 
sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.RS.035429-5.01, com registro de 
adequabilidade com os estudos de inventário e com o uso do potencial hidráulico do Sumário Executivo 
(DRS – PCH) conferido à ECOZ Empreendimentos Imobiliários LTDA., ENEBRAS Projetos de Usinas 
Hidrelétricas LTDA., Daniel Zonta e Sandro Botta. (ECOZ ou Interessadas), por meio do Despacho nº 327, 
de 4 de fevereiro de 2016, localizada no rio Ituim, sub-bacia 86, na bacia hidrográfica do Atlântico 
Sudoeste, cuja casa de força localiza-se no município de Muitos Capões, estado de Rio Grande do Sul. 
 
II – DOS FATOS 
2. 
O Despacho nº 3.901, de 07 de dezembro de 2012, aprova os Estudos de Inventário 
Hidrelétrico do rio Turvo e seu afluente, rio Ituim, no qual foram identificados 12 aproveitamentos 
hidrelétricos, dentre os quais a PCH Barra do Telha. 
 
3. 
Em 14 de outubro de 2014, por meio do Despacho nº 4.130, foi conferido o Registro Ativo 
para desenvolvimento do projeto básico referente à PCH Barra do Telha. 
 
4. 
O Despacho nº 327, de 4 de fevereiro de 2016, registra a adequabilidade com os estudos 
de inventário e com o uso do potencial hidráulico do Sumário Executivo (DRS-PCH) da PCH Barra do Telha, 
com vigência de 3 (três) anos a contar da data de sua publicação.

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 433/2021-SCG/ANEEL, de 16/07/2021. 
 
5. 
O Despacho nº 1.723, de 17 de junho de 2019, prorrogou por 3 (três) anos, contados a 
partir de 10 de fevereiro de 2019, a vigência do registro de adequabilidade aos estudos de inventário e ao 
uso do potencial hidráulico do projeto (DRS-PCH) da PCH Barra do Telha. 
 
6. 
Por meio do Ofício nº 153/2020-PRJ/ENEBRAS1, complementado pelo Ofício nº 005/2021-
PRJ/ENEBRAS2, a Interessada protocolou o Sumário Executivo e à revisão do Projeto Básico referente ao 
empreendimento. 
 
III – DA ANÁLISE 
7. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade das 
Interessadas, conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 
2020: 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais 
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
8. 
A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico. 
 
 
Figura 1: Arranjo geral da PCH Barra do Telha 
 
1 Documento SicNet nº 48513.026675/2020-00 
2 Documento SicNet nº 48513.003855/2021-00

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 433/2021-SCG/ANEEL, de 16/07/2021. 
 
 
9. 
O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa 
de Força e do Reservatório da PCH Barra do Telha: 
 
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF3 
Barramento 
28°35'20,47" S 
51°20'9,23" W 
IPÊ/RS e MUITOS CAPÕES /RS 
Casa de Força 
28°35'23,69" S 
51°20'33,1" W 
MUITOS CAPÕES /RS 
Limite máximo do 
Reservatório 
28°34’48,268” S 
51°19’28,774” W 
IPÊ /RS e MUITOS CAPÕES/RS 
 
10. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
11. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 3.901, de 07 de dezembro de 2012. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Barra do Telha comparada com o previsto 
nos estudos de inventário e o aprovado no Despacho nº 327/2016 
PCH Barra do Telha 
Estudos de Inventário 
Despacho nº 327/2016 
Sumário Executivo 
Localização do 
Barramento 
28°34'56,61" S 
51°19'32,37" W 
28°35’0” S 
51°19’43” W 
28°35'20,47" S 
51°20'9,23" W 
NA Montante (m) 
578,00 
578,00 
563,00 
NA Jusante (m) 
548,00 
548,00 
538,25 
Queda Bruta (m) 
30,00 
30 
24,75 
Área do Reservatório 
(km²) 
0,78 
0,87 
0,63 
Potência (kW) 
7.800,00 
9.300,00 
8.213,44 
Energia Média (kWméd) 
4.340,00 
4.860,00 
4.117,81 
Vazão QMLT4 (m³/s) 
27,25 
29,49 
29,96 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Turvo e seu afluente, rio Ituim 
ESTADO: 
RS 
SUB-BACIA: 
86 
DESPACHO: 
3.901 
DATA: 
07/12/2012 
AUTOR: 
GPD – Serviços Administrativos Ltda. 
 
3 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento. 
4 Vazão Média de Longo Termo.
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF3
Barramento  28°35'20,47" S
51°20'9,23" W  IPÊ/RS e MUITOS CAPÕES /RS
Casa de Força  28°35'23,69" S
51°20'33,1" W  MUITOS CAPÕES /RS
Limite máximo do
Reservatório  28°34’48,268” S
51°19’28,774” W  IPÊ /RS e MUITOS CAPÕES/RS
Estudos de Inventário  Despacho nº 327/2016
28°34'56,61" S
51°19'32,37" W  28°35’0” S
51°19’43” W
578,00  578,00
548,00  548,00
30,00  30
0,78  0,87
7.800,00  9.300,00
4.340,00  4.860,00
27,25  29,49
NOME DO RIO:  Turvo e seu afluente, rio Ituim  ESTADO:  RS  SUB-BACIA:  86
DESPACHO:  3.901  DATA:  07/12/2012    
AUTOR:  GPD – Serviços Administrativos Ltda.        

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 433/2021-SCG/ANEEL, de 16/07/2021. 
 
POTÊNCIA: 
89,30 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
12 (doze) 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Morro Grande 
28°34'15,45" S 
51°18'41,31" W 
640,00 
578,00 
9.800 
DRS - DSP nº 
3.376/2020 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Saltinho 
28°35'24,53" S 
51°20'53,7" W 
538,00 
445,00 
27.000 
DRS - DSP nº 
1.384/2021 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
12. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
DANIEL ZONTA  
7621243-4 
097732-4-SC 
Responsável Geral do Projeto 
DANIEL ZONTA / MARCIO 
POLANSKI / JULIO CESAR 
SCALCO 
8327151 e 
11063361 / 
20155120907 / 
2382882 
097732-4-SC / PR-
25829/D / SP-
61177924 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
MARIELE LARISSA GROXKO 
11032466 e 
11032194 
PR110227 
Estudos geotécnicos 
DANIEL ZONTA  
7621251-5 
097732-4-SC  
Estudos hidrológicos 
DANIEL ZONTA  
7621225-6 
097732-4-SC  
Estudos energéticos 
Daniel Zonta  
7687356-8 
097732-4-SC 
Estruturas extravasoras 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão remanescente 
 -  
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão Emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -
POTÊNCIA:  89,30  EIXOS IDENTIFICADOS:    12 (doze)  
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise          
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)  Potência
(kW)  Condição
PCH Morro Grande  28°34'15,45" S
51°18'41,31" W  640,00  578,00  9.800  DRS - DSP nº
3.376/2020
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)  Potência
(kW)  Condição
PCH Saltinho  28°35'24,53" S
51°20'53,7" W  538,00  445,00  27.000  DRS - DSP nº
1.384/2021
Empresa Projetista:  Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
DANIEL ZONTA  7621243-4  097732-4-SC  Responsável Geral do Projeto
DANIEL ZONTA / MARCIO
POLANSKI / JULIO CESAR
SCALCO  8327151 e
11063361 /
20155120907 /
2382882  097732-4-SC / PR-
25829/D / SP-
61177924  Estudos cartográficos e
topográficos
MARIELE LARISSA GROXKO  11032466 e
11032194  PR110227  Estudos geotécnicos
DANIEL ZONTA  7621251-5  097732-4-SC  Estudos hidrológicos
DANIEL ZONTA  7621225-6  097732-4-SC  Estudos energéticos
Daniel Zonta  7687356-8  097732-4-SC  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  -
Número  -
Órgão emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão remanescente  -
Tipo de Licença  -
Número  -
Órgão Emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 433/2021-SCG/ANEEL, de 16/07/2021. 
 
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
13. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico. 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é inferior à que é apresentada no inventário, 
cerca de 5,25 m, com a alteração dos níveis operacionais de montante e de 
jusante. No entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento 
aprovado no estudo de inventário. As diferenças apresentadas decorrem da 
necessidade de adequação aos impedimentos identificados pela FEPAM – 
Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler, 
considerando que o final do reservatório adentra na área de criticidade 
ambiental definida pelo zoneamento do rio Taquari-Antas, no rio Ituim.5 
Para compensar parte da queda, perdida a partir da redução do seu nível de 
montante afim de não atingir as áreas de criticidade ambiental, a empresa 
reduziu o seu nível de jusante até a cota 538,25, aproveitando a totalidade da 
queda definida para o AHE Potreirinho, presente no estudo de inventário do 
rio Turvo-Ituim com potência de 2.500 kW, sendo enquadrado, portanto, como 
central geradora de capacidade reduzida - CGH e, assim, deixando de compor 
o aproveitamento ótimo do rio.  
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Barra do Telha 
METODOLOGIA ADOTADA: Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de Drenagem da PCH 
(km²): 
1.175,61 
NOME DO RIO DA USINA: 
ITUIM 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
86410000 
PASSO BARRA DO GUAIAVEIRA 
TURVO 
2.820,00 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
86440000 
PASSO DO PRATA 
PRATA 
3.600,00 
86420000 
PONTE DO PRATA 
PRATA 
317,00 
86480000 
PASSO MIGLIAVACA 
CARREIRO 
1.330,00 
 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
2.002,81 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
A gravidade/ Enrocamento e Argila 
 
5 Documento SicNet nº 48513.026675/2020-00
Vazão de usos consuntivos  -
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é inferior à que é apresentada no inventário,
cerca de 5,25 m, com a alteração dos níveis operacionais de montante e de
jusante. No entanto, não há interferência com qualquer outro aproveitamento
aprovado no estudo de inventário. As diferenças apresentadas decorrem da
necessidade de adequação aos impedimentos identificados pela FEPAM –
Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler,
considerando que o final do reservatório adentra na área de criticidade
ambiental definida pelo zoneamento do rio Taquari-Antas, no rio Ituim.5
Para compensar parte da queda, perdida a partir da redução do seu nível de
montante afim de não atingir as áreas de criticidade ambiental, a empresa
reduziu o seu nível de jusante até a cota 538,25, aproveitando a totalidade da
queda definida para o AHE Potreirinho, presente no estudo de inventário do
rio Turvo-Ituim com potência de 2.500 kW, sendo enquadrado, portanto, como
central geradora de capacidade reduzida - CGH e, assim, deixando de compor
o aproveitamento ótimo do rio.
METODOLOGIA ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de Drenagem da PCH
(km²):  1.175,61  NOME DO RIO DA USINA:    ITUIM  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
86410000  PASSO BARRA DO GUAIAVEIRA    TURVO    2.820,00
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
86440000  PASSO DO PRATA    PRATA    3.600,00
86420000  PONTE DO PRATA    PRATA    317,00
86480000  PASSO MIGLIAVACA    CARREIRO    1.330,00
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):  2.002,81  TR (anos):  1.000
TIPO DE VERTEDOURO:  Soleira Livre    
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:  A gravidade/ Enrocamento e Argila    

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 433/2021-SCG/ANEEL, de 16/07/2021. 
 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Daniel Zonta  
097732-4-SC 
Nº DA 
ART 
7687356-8 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
86410000 
PASSO BARRA DO GUAIAVEIRA 
TURVO 
2.820,00 
 
14. 
Conforme argumenta as Interessadas, as adequações propostas nesta revisão do projeto 
básico se fizeram necessárias devido aos impactos ambienteis detectados pela FEPAM, conforme descrito 
abaixo.  
 
[...] 
 
Conforme exposto, a decisão se baseou no fato de que a formação do reservatório da PCH 
Barra do Telha causará grande influência a montante da confluência dos rios da Telha e 
Ituim, em zona considerada de alta criticidade ambiental e classificada como inapta 
segundo o “Mapa de diretrizes para Licenciamento Ambiental de PCHs e CGHs no Estado 
do Rio Grande do Sul” elaborado pela FEPAM. 
O pedido de fauna foi igualmente negado, pelos mesmos motivos, aliado também ao 
indeferimento do Termo de Referência, conforme documentos expostos no ANEXO II. 
 
[...] 
 
15. 
Quanto as adequações desenvolvidas, as Interessadas apresentam os seguintes 
argumentos. 
 
[...] 
 
Diante do posicionamento da ANEEL declarando não haver impedimentos da revisão do 
Projeto Básico apresentado, a empresa Enebras desenvolveu todos os estudo necessários 
para a adequação do arranjo geral da PCH Barra do Telha a fim de viabilizar 
ambientalmente o empreendimento, mantendo sua viabilidade energética e econômica. 
 
Na tabela a seguir é possível visualizar um comparativo entre parâmetros do arranjo 
apresentado nos Estudos de Projeto Básico e do arranjo proposto (2021) com as melhorias 
nos aspectos ambientais e econômicos do aproveitamento.
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Daniel Zonta
097732-4-SC      Nº DA
ART  7687356-8
            
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA            
CÓDIGO  NOME    RIO  A.D. (em km²):    
86410000  PASSO BARRA DO GUAIAVEIRA    TURVO  2.820,00    

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 433/2021-SCG/ANEEL, de 16/07/2021. 
 
 
 
[...] 
 
16. 
No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 8.213,44 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,51 são compatíveis aos 
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,56. Esta potência, 
está associada a aprimoramentos necessários como solução a restrições ambientais 
identificadas junto ao órgão ambiental. 
 
Como principais alterações que impactaram o estabelecimento da potência destaca-se 
as alterações dos níveis de montante e de jusante e a previsão de uma casa de força 
auxiliar. 
 
Durante a concepção do novo arranjo, foram revisados os estudos de motorização 
considerando o critério de custo-benefício incremental com o intuito de determinar a 
potência instalada ótima do aproveitamento.
Estudos Energéticos  A potência de 8.213,44 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,51 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,56. Esta potência,
está associada a aprimoramentos necessários como solução a restrições ambientais
identificadas junto ao órgão ambiental.
Como principais alterações que impactaram o estabelecimento da potência destaca-se
as alterações dos níveis de montante e de jusante e a previsão de uma casa de força
auxiliar.
Durante a concepção do novo arranjo, foram revisados os estudos de motorização
considerando o critério de custo-benefício incremental com o intuito de determinar a
potência instalada ótima do aproveitamento.

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 433/2021-SCG/ANEEL, de 16/07/2021. 
 
 
Foi adotado um TEIF de 1,26%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor 
sugerido na Note Técnica nº 068/2013 – SRG-SGH/ANEEL. 
 
O projeto apresentado prevê 2 turbinas principais de 4.123,71 kW e 1 auxiliar de 220,04 
kW e 2 geradores principais de potência unitária nominal de 4.444,44 kVA e 1 auxiliar de 
237,16 kW, todos com 0,9 de fator de potência. 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
17. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo 
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação 
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que 
compatíveis com estes. 
 
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH Barra do Telha 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
28°35'20,47" S 
51°20'9,23" W 
Coordenadas da casa de força 
28°35'23,69" S 
51°20'33,1" W 
NA Montante (m) 
563,00 
NA Jusante (m) 
538,25 
Potência Instalada Total (kW) 
8.213,44 
Número de Unidades Geradoras 
3 
Potência instalada por gerador (kVA) 
4.444,44; 4.444,44; 
237,16 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90; 0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
4.123,71; 4.123,71; 
220,04 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
5,58; 5,58; 0,74 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93,0%; 93,0%; 93,0% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,0%; 97,0%; 97,0% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da 
usina (%) 
1,26% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
3,73% 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,43 (CF Principal);  
0,10 (CF Auxiliar) 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
24,75 (CF Principal); 
9,69 (CF Auxiliar) 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,50% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
80,00 (CF Principal);   
2,09 (CF Auxiliar) 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
2,46 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,11 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo
  Foi adotado um TEIF de 1,26%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor
sugerido na Note Técnica nº 068/2013 – SRG-SGH/ANEEL.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas principais de 4.123,71 kW e 1 auxiliar de 220,04
kW e 2 geradores principais de potência unitária nominal de 4.444,44 kVA e 1 auxiliar de
237,16 kW, todos com 0,9 de fator de potência.
PCH Barra do Telha  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  28°35'20,47" S
51°20'9,23" W
Coordenadas da casa de força  28°35'23,69" S
51°20'33,1" W
NA Montante (m)  563,00
NA Jusante (m)  538,25
Potência Instalada Total (kW)  8.213,44
Número de Unidades Geradoras  3
Potência instalada por gerador (kVA)  4.444,44; 4.444,44;
237,16
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW)  4.123,71; 4.123,71;
220,04
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  5,58; 5,58; 0,74
Rendimento nominal por turbina (%)  93,0%; 93,0%; 93,0%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,0%; 97,0%; 97,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
usina (%)  1,26%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  3,73%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,43 (CF Principal);
0,10 (CF Auxiliar)
H : Queda bruta nominal (m)
b  24,75 (CF Principal);
9,69 (CF Auxiliar)
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  0,50%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  80,00 (CF Principal);
2,09 (CF Auxiliar)
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  2,46
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,11
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

P. 9 da NOTA TÉCNICA Nº 433/2021-SCG/ANEEL, de 16/07/2021. 
 
 
18. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN nº 875/2020, deve ser 
emitido o DRS-PCH referente à PCH Barra do Telha conforme solicitado por ECOZ Empreendimentos 
Imobiliários LTDA., ENEBRAS Projetos de Usinas Hidrelétricas LTDA., Daniel Zonta e Sandro Botta. Destaca-
se que já foi encaminhado documento6 à Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - 
SEMA/RS, para emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o Interessado requeira o 
Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos competentes. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
19. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
20. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à revisão do projeto básico da PCH Barra do Telha sob a titularidade de 
ECOZ Empreendimentos Imobiliários LTDA., ENEBRAS Projetos de Usinas Hidrelétricas LTDA., Daniel Zonta 
e Sandro Botta. 
 
21. 
Pelo fato de a PCH Barra do Telha ter seu nível operacional de montante alterado em 
virtude de restrições ambientais e aproveitar a totalidade da queda disponível do AHE Potreirinho, 
enquadrado como CGH nos termos da Lei nº 13.360/2016, deve-se refletir tais mudanças no estudo de 
inventário, alterando as suas características básicas, que foram definidas no Despacho nº 3.901/2012.  
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
22. 
Emitir o Despacho. 
 
(Assinado digitalmente) 
DENESMAR GOMES PIMENTA 
Especialista em Regulação 
(Assinado digitalmente) 
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO 
Analista Administrativo 
 
 
De acordo: 
 
 
(Assinado digitalmente) 
RENATO MARQUES BATISTA 
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração 
 
 
 
6 Documento SicNet nº 48524.001430/2016-00

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Barra do Telha 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1957 
7,74 
7,27 
3,06 
12,83 
12,61 
15,11 
26,26 
78,07 
72,83 
35,47 
22,27 
11,12 
1958 
5,86 
6,26 
29,35 
8,95 
7,67 
51,75 
14,17 
39,61 
49,55 
54,08 
24,39 
60,14 
1959 
14,46 
16,91 
14,49 
56,10 
39,08 
43,74 
21,95 
42,23 
61,65 
41,66 
8,99 
8,61 
1960 
1,88 
2,67 
2,74 
3,72 
2,53 
20,59 
10,56 
53,40 
69,86 
27,37 
19,31 
9,10 
1961 
15,93 
7,79 
36,58 
32,47 
14,43 
36,21 
30,94 
25,35 
110,02 
66,59 
24,93 
14,13 
1962 
5,56 
2,80 
1,18 
1,77 
4,89 
3,66 
11,63 
7,74 
20,76 
9,19 
6,23 
2,17 
1963 
5,33 
16,47 
35,31 
17,99 
10,25 
7,51 
6,19 
63,17 
56,26 
110,27 
36,76 
19,44 
1964 
5,90 
3,80 
1,82 
6,94 
7,30 
4,51 
10,16 
32,46 
46,68 
19,26 
8,93 
7,11 
1965 
3,74 
2,27 
3,61 
4,19 
10,88 
6,71 
12,18 
143,03 
105,62 
42,43 
24,90 
39,93 
1966 
28,42 
54,96 
43,68 
10,85 
4,52 
35,47 
54,01 
60,36 
103,60 
60,40 
22,40 
48,29 
1967 
17,98 
22,25 
21,14 
11,18 
5,49 
6,69 
33,86 
51,09 
144,02 
28,32 
12,05 
16,00 
1968 
3,79 
1,98 
2,40 
3,60 
2,86 
2,86 
13,36 
3,06 
14,70 
9,22 
30,93 
5,81 
1969 
12,50 
16,94 
6,24 
6,96 
6,65 
24,13 
13,83 
13,78 
39,41 
12,00 
23,39 
5,68 
1970 
3,17 
3,36 
12,56 
3,78 
23,61 
29,41 
59,42 
31,89 
19,47 
24,49 
7,47 
57,79 
1971 
36,13 
36,29 
18,16 
22,98 
27,07 
42,85 
53,36 
80,84 
15,81 
7,38 
3,07 
2,13 
1972 
4,33 
32,84 
14,20 
22,84 
10,21 
46,15 
42,40 
104,91 
87,11 
33,04 
59,10 
30,12 
1973 
31,36 
20,28 
21,46 
11,32 
49,91 
44,46 
55,09 
84,98 
76,75 
34,13 
27,77 
13,95 
1974 
17,10 
34,09 
20,20 
10,07 
28,42 
51,62 
16,88 
12,12 
16,98 
8,22 
14,15 
15,05 
1975 
7,17 
11,19 
7,72 
6,03 
4,48 
20,48 
17,22 
58,35 
87,20 
40,72 
18,70 
25,60 
1976 
29,55 
13,60 
16,75 
8,34 
23,20 
20,66 
21,72 
71,84 
23,24 
15,69 
42,95 
41,24 
1977 
35,25 
34,20 
30,60 
18,67 
10,32 
38,01 
63,01 
104,48 
23,11 
9,60 
13,56 
14,86 
1978 
11,79 
4,69 
6,65 
1,89 
1,75 
1,91 
19,67 
22,30 
41,75 
19,47 
32,90 
16,71 
1979 
4,54 
3,94 
3,48 
3,64 
14,89 
11,98 
41,10 
33,43 
13,99 
71,14 
47,61 
62,72 
1980 
10,99 
7,11 
8,56 
3,68 
18,11 
8,55 
29,20 
66,68 
52,95 
34,93 
55,97 
49,29 
1981 
22,82 
57,83 
10,89 
7,14 
4,49 
8,37 
4,51 
4,79 
36,89 
29,01 
20,75 
11,78 
1982 
4,75 
5,96 
3,05 
1,63 
1,47 
24,47 
54,42 
33,21 
22,30 
82,95 
106,02 
21,07 
1983 
18,03 
27,00 
48,52 
25,64 
96,92 
59,60 
188,40 
114,64 
30,26 
35,51 
24,83 
8,17 
1984 
10,01 
9,95 
5,61 
11,66 
51,52 
63,39 
70,65 
87,53 
40,31 
67,27 
27,44 
19,69 
1985 
8,17 
21,91 
29,50 
35,89 
38,88 
16,93 
17,60 
51,55 
36,10 
13,00 
4,55 
2,65 
1986 
1,77 
1,52 
2,63 
26,23 
13,74 
25,55 
26,03 
27,65 
34,88 
33,94 
27,13 
19,17 
1987 
14,42 
19,99 
5,38 
60,20 
96,04 
37,91 
79,25 
63,62 
41,92 
68,55 
31,96 
21,36 
1988 
13,28 
21,38 
5,81 
14,04 
36,72 
42,56 
16,11 
7,59 
83,46 
25,46 
19,97 
9,56 
1989 
16,72 
24,06 
24,17 
16,12 
34,65 
8,63 
50,02 
41,07 
169,20 
47,20 
18,05 
5,53 
1990 
27,10 
20,66 
18,78 
63,61 
69,83 
99,09 
29,15 
12,39 
55,85 
84,98 
31,22 
16,22 
1991 
7,52 
5,80 
2,70 
2,98 
3,83 
26,72 
23,50 
28,43 
8,94 
27,24 
25,60 
39,27 
1992 
17,03 
10,15 
15,88 
17,93 
81,12 
48,51 
77,13 
61,30 
62,22 
16,42 
27,90 
8,47 
1993 
16,88 
17,35 
17,63 
17,20 
41,39 
39,20 
109,92 
16,28 
31,23 
33,08 
14,46 
33,86 
1994 
9,11 
38,47 
16,57 
19,61 
47,30 
56,42 
66,59 
18,87 
17,39 
70,61 
34,95 
17,11 
1995 
49,91 
17,48 
10,77 
6,17 
3,22 
21,63 
49,42 
33,16 
17,40 
27,03 
6,08 
6,65 
1996 
36,40 
30,97 
18,97 
15,18 
5,16 
19,77 
41,70 
47,93 
48,89 
30,89 
20,10 
11,73 
1997 
7,51 
42,82 
12,91 
4,73 
3,38 
23,02 
34,50 
85,53 
19,29 
147,61 
88,10 
23,40 
1998 
58,19 
116,10 
37,53 
52,67 
50,24 
33,61 
45,54 
76,69 
62,30 
24,39 
7,98 
4,27 
1999 
2,59 
4,11 
1,33 
18,93 
10,85 
16,72 
50,49 
18,46 
15,88 
39,01 
14,37 
15,77 
2000 
7,60 
12,92 
15,07 
8,60 
11,51 
17,46 
48,33 
20,58 
85,56 
109,45 
28,87 
15,35 
2001 
23,28 
32,83 
10,52 
16,48 
42,83 
33,41 
93,04 
19,79 
53,21 
85,61 
17,04 
15,09
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Barra do Telha                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1957  7,74  7,27  3,06  12,83  12,61  15,11  26,26  78,07  72,83  35,47  22,27  11,12
1958  5,86  6,26  29,35  8,95  7,67  51,75  14,17  39,61  49,55  54,08  24,39  60,14
1959  14,46  16,91  14,49  56,10  39,08  43,74  21,95  42,23  61,65  41,66  8,99  8,61
1960  1,88  2,67  2,74  3,72  2,53  20,59  10,56  53,40  69,86  27,37  19,31  9,10
1961  15,93  7,79  36,58  32,47  14,43  36,21  30,94  25,35  110,02  66,59  24,93  14,13
1962  5,56  2,80  1,18  1,77  4,89  3,66  11,63  7,74  20,76  9,19  6,23  2,17
1963  5,33  16,47  35,31  17,99  10,25  7,51  6,19  63,17  56,26  110,27  36,76  19,44
1964  5,90  3,80  1,82  6,94  7,30  4,51  10,16  32,46  46,68  19,26  8,93  7,11
1965  3,74  2,27  3,61  4,19  10,88  6,71  12,18  143,03  105,62  42,43  24,90  39,93
1966  28,42  54,96  43,68  10,85  4,52  35,47  54,01  60,36  103,60  60,40  22,40  48,29
1967  17,98  22,25  21,14  11,18  5,49  6,69  33,86  51,09  144,02  28,32  12,05  16,00
1968  3,79  1,98  2,40  3,60  2,86  2,86  13,36  3,06  14,70  9,22  30,93  5,81
1969  12,50  16,94  6,24  6,96  6,65  24,13  13,83  13,78  39,41  12,00  23,39  5,68
1970  3,17  3,36  12,56  3,78  23,61  29,41  59,42  31,89  19,47  24,49  7,47  57,79
1971  36,13  36,29  18,16  22,98  27,07  42,85  53,36  80,84  15,81  7,38  3,07  2,13
1972  4,33  32,84  14,20  22,84  10,21  46,15  42,40  104,91  87,11  33,04  59,10  30,12
1973  31,36  20,28  21,46  11,32  49,91  44,46  55,09  84,98  76,75  34,13  27,77  13,95
1974  17,10  34,09  20,20  10,07  28,42  51,62  16,88  12,12  16,98  8,22  14,15  15,05
1975  7,17  11,19  7,72  6,03  4,48  20,48  17,22  58,35  87,20  40,72  18,70  25,60
1976  29,55  13,60  16,75  8,34  23,20  20,66  21,72  71,84  23,24  15,69  42,95  41,24
1977  35,25  34,20  30,60  18,67  10,32  38,01  63,01  104,48  23,11  9,60  13,56  14,86
1978  11,79  4,69  6,65  1,89  1,75  1,91  19,67  22,30  41,75  19,47  32,90  16,71
1979  4,54  3,94  3,48  3,64  14,89  11,98  41,10  33,43  13,99  71,14  47,61  62,72
1980  10,99  7,11  8,56  3,68  18,11  8,55  29,20  66,68  52,95  34,93  55,97  49,29
1981  22,82  57,83  10,89  7,14  4,49  8,37  4,51  4,79  36,89  29,01  20,75  11,78
1982  4,75  5,96  3,05  1,63  1,47  24,47  54,42  33,21  22,30  82,95  106,02  21,07
1983  18,03  27,00  48,52  25,64  96,92  59,60  188,40  114,64  30,26  35,51  24,83  8,17
1984  10,01  9,95  5,61  11,66  51,52  63,39  70,65  87,53  40,31  67,27  27,44  19,69
1985  8,17  21,91  29,50  35,89  38,88  16,93  17,60  51,55  36,10  13,00  4,55  2,65
1986  1,77  1,52  2,63  26,23  13,74  25,55  26,03  27,65  34,88  33,94  27,13  19,17
1987  14,42  19,99  5,38  60,20  96,04  37,91  79,25  63,62  41,92  68,55  31,96  21,36
1988  13,28  21,38  5,81  14,04  36,72  42,56  16,11  7,59  83,46  25,46  19,97  9,56
1989  16,72  24,06  24,17  16,12  34,65  8,63  50,02  41,07  169,20  47,20  18,05  5,53
1990  27,10  20,66  18,78  63,61  69,83  99,09  29,15  12,39  55,85  84,98  31,22  16,22
1991  7,52  5,80  2,70  2,98  3,83  26,72  23,50  28,43  8,94  27,24  25,60  39,27
1992  17,03  10,15  15,88  17,93  81,12  48,51  77,13  61,30  62,22  16,42  27,90  8,47
1993  16,88  17,35  17,63  17,20  41,39  39,20  109,92  16,28  31,23  33,08  14,46  33,86
1994  9,11  38,47  16,57  19,61  47,30  56,42  66,59  18,87  17,39  70,61  34,95  17,11
1995  49,91  17,48  10,77  6,17  3,22  21,63  49,42  33,16  17,40  27,03  6,08  6,65
1996  36,40  30,97  18,97  15,18  5,16  19,77  41,70  47,93  48,89  30,89  20,10  11,73
1997  7,51  42,82  12,91  4,73  3,38  23,02  34,50  85,53  19,29  147,61  88,10  23,40
1998  58,19  116,10  37,53  52,67  50,24  33,61  45,54  76,69  62,30  24,39  7,98  4,27
1999  2,59  4,11  1,33  18,93  10,85  16,72  50,49  18,46  15,88  39,01  14,37  15,77
2000  7,60  12,92  15,07  8,60  11,51  17,46  48,33  20,58  85,56  109,45  28,87  15,35
2001  23,28  32,83  10,52  16,48  42,83  33,41  93,04  19,79  53,21  85,61  17,04  15,09

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Barra do Telha 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2002 
8,73 
6,77 
6,19 
5,07 
22,80 
86,95 
55,88 
45,42 
56,49 
65,90 
47,88 
53,71 
2003 
29,96 
47,19 
26,24 
10,48 
22,98 
24,79 
33,54 
10,73 
7,64 
17,97 
27,08 
76,58 
2004 
23,63 
10,27 
4,97 
5,51 
21,23 
15,34 
42,81 
12,15 
41,25 
37,54 
29,82 
8,19 
2005 
4,12 
1,84 
3,71 
38,43 
66,54 
67,99 
35,18 
29,89 
68,35 
120,49 
29,20 
9,36 
2006 
10,02 
7,74 
6,41 
4,85 
3,74 
17,87 
28,35 
32,53 
16,35 
7,40 
23,88 
19,17 
2007 
13,04 
23,21 
37,71 
18,87 
56,21 
18,12 
86,40 
35,63 
66,73 
42,29 
51,24 
16,40 
2008 
10,97 
5,11 
3,15 
3,33 
9,55 
19,09 
19,94 
23,40 
23,30 
82,16 
69,88 
12,45 
2009 
12,89 
10,87 
7,77 
2,53 
4,18 
10,17 
44,14 
67,20 
160,89 
34,60 
42,08 
35,01 
2010 
37,75 
41,63 
16,72 
47,71 
46,79 
44,76 
43,75 
27,62 
51,01 
20,49 
17,43 
25,71 
2011 
19,58 
30,23 
44,76 
35,47 
26,35 
52,99 
105,39 
99,78 
37,49 
21,59 
10,73 
6,08 
2012 
9,78 
5,95 
5,17 
3,01 
2,56 
10,37 
38,97 
22,04 
34,68 
30,34 
10,00 
14,62 
2013 
14,98 
9,94 
33,28 
17,01 
14,06 
37,78 
28,49 
102,41 
63,97 
33,08 
25,23 
14,53 
2014 
20,40 
9,68 
29,85 
37,31 
65,41 
123,98 
48,06 
25,46 
69,28 
74,64 
25,73 
28,80 
2015 
30,11 
26,49 
13,28 
26,52 
29,63 
55,25 
118,66 
21,12 
57,56 
104,84 
34,95 
48,57 
2016 
21,52 
30,63 
28,42 
44,84 
21,64 
10,75 
52,49 
28,17 
22,42 
80,16 
20,96 
12,90 
2017 
16,48 
9,44 
12,99 
25,47 
64,55 
95,81 
12,02 
12,24 
8,87 
43,11 
19,50 
13,02 
2018 
20,85 
11,03 
13,21 
10,60 
17,67 
30,07 
49,11 
37,86 
63,82 
53,98 
49,54 
37,71 
2019 
25,23 
12,93 
12,17 
15,23 
49,69 
30,12 
33,45 
9,70 
9,70 
38,42 
66,15 
9,79 
2020
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Barra do Telha                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2002  8,73  6,77  6,19  5,07  22,80  86,95  55,88  45,42  56,49  65,90  47,88  53,71
2003  29,96  47,19  26,24  10,48  22,98  24,79  33,54  10,73  7,64  17,97  27,08  76,58
2004  23,63  10,27  4,97  5,51  21,23  15,34  42,81  12,15  41,25  37,54  29,82  8,19
2005  4,12  1,84  3,71  38,43  66,54  67,99  35,18  29,89  68,35  120,49  29,20  9,36
2006  10,02  7,74  6,41  4,85  3,74  17,87  28,35  32,53  16,35  7,40  23,88  19,17
2007  13,04  23,21  37,71  18,87  56,21  18,12  86,40  35,63  66,73  42,29  51,24  16,40
2008  10,97  5,11  3,15  3,33  9,55  19,09  19,94  23,40  23,30  82,16  69,88  12,45
2009  12,89  10,87  7,77  2,53  4,18  10,17  44,14  67,20  160,89  34,60  42,08  35,01
2010  37,75  41,63  16,72  47,71  46,79  44,76  43,75  27,62  51,01  20,49  17,43  25,71
2011  19,58  30,23  44,76  35,47  26,35  52,99  105,39  99,78  37,49  21,59  10,73  6,08
2012  9,78  5,95  5,17  3,01  2,56  10,37  38,97  22,04  34,68  30,34  10,00  14,62
2013  14,98  9,94  33,28  17,01  14,06  37,78  28,49  102,41  63,97  33,08  25,23  14,53
2014  20,40  9,68  29,85  37,31  65,41  123,98  48,06  25,46  69,28  74,64  25,73  28,80
2015  30,11  26,49  13,28  26,52  29,63  55,25  118,66  21,12  57,56  104,84  34,95  48,57
2016  21,52  30,63  28,42  44,84  21,64  10,75  52,49  28,17  22,42  80,16  20,96  12,90
2017  16,48  9,44  12,99  25,47  64,55  95,81  12,02  12,24  8,87  43,11  19,50  13,02
2018  20,85  11,03  13,21  10,60  17,67  30,07  49,11  37,86  63,82  53,98  49,54  37,71
2019  25,23  12,93  12,17  15,23  49,69  30,12  33,45  9,70  9,70  38,42  66,15  9,79
2020