A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.                        
Nota Técnica nº 333/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 23 de maio de 2016. 
 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.005936/2014-26 
 
Assunto: Adequação do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica Cabaçal 5, com Registro 
Ativo conferido à empresa São José Energia PCHs Ltda., 
por meio do Despacho nº 4.556, de 25 de novembro de 
2014, localizada no município de Araputanga, no estado 
de Mato Grosso. 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) Cabaçal 5, com 6.500 kW de Potência Instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.MT.035489-9.01, com Registro Ativo conferido à empresa São José 
Energia PCHs Ltda. (São José), por meio do Despacho nº 4.556, de 25 de novembro de 2014, localizada no rio 
Cabaçal, sub-bacia 66, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, no município de Araputanga, no estado de Mato Grosso. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 19 de agosto de 2014, o Despacho n° 3.200 aprovou os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio 
Cabaçal, onde foram identificados 6 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Cabaçal 5. 
 
3. 
Em 25 de novembro de 2014, por meio do Despacho nº 4.556, foi conferido o Registro Ativo à 
empresa São José Energia PCHs Ltda. 
 
4. 
Em 22 de janeiro de 2016, a interessada protocolou1 o Sumário Executivo referente a esse 
empreendimento. 
 
5. 
Em 28 de abril de 2016, foi solicitado2 ao empreendedor a revisão do nível de jusante definido no 
Sumário Executivo em razão de interferência em empreendimento adjacente. 
 
                                                          
1 Por meio da carta SJE-003/2016, Documento SICNET nº 48513.001742/2016-00. 
2 Doc SICNET nº 48524.004432/2016-00

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\131\NT_334SM2305                                   
FL. 02 da Nota Técnica nº 333/2016–SCG/ANEEL, de 23/05/2016 
6. 
Em 17 de maio de 2016, a interessada protocolou3 o Sumário Executivo Revisado referente a esse 
empreendimento. 
 
III – DA ANÁLISE 
 
7. 
Trata-se da solicitação formulada pela empresa São José para emissão do Despacho de Registro de 
Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração da PCH 
Cabaçal 5. 
 
8. 
A análise da adequação do Sumário Executivo Revisado aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
9. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de 
quedas definida por meio do Despacho nº 3.200, de 19 de agosto de 2014. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH CABAÇAL 5 
PCH CABAÇAL 5 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
15°6'27,5"S 
58°28'30"W 
15°6'24,98"S 
58°28'38,17"W 
NA Montante (m) 
370 
370 
NA Jusante (m) 
342,1 
342,1 
Queda Bruta (m) 
27,9 
27,9 
Área do Reservatório (km²) 
0,445 
0,3897 
Potência (kW) 
6.450 
6.500 
Vazão QMLT4 (m³/s) 
19,4 
19,48 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Cabaçal 
ESTADO: 
MT 
SUB-BACIA: 
66 
DESPACHO: 
3.200 
DATA: 
19/08/2014 
AUTOR: 
Henrique Silveira dos Santos 
POTÊNCIA: 
50,85 kW 
EIXOS IDENTIFICADOS: 
6 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamentos 
Coordenadas 
NA Montante (m) 
NA Jusante (m) 
Potência (kW) 
Condição 
PCH Cabaçal 6 
15°6'24,3"S 
58°29'37,1"W 
400 
370,1 
6.700 
Registro Ativo 
PCH Cabaçal 4 
15º6’32,7'"S 
58º27’46”W 
342 
315,2 
6.200 
Registro Ativo 
(Seleção/hierarquização) 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
                                                          
3 Por meio da carta SJE-005/2016, Documento SICNET nº 48513.011881/2016-00 
4 Vazão Média de Longo Termo.
PCH CABAÇAL 5      Estudos de Inventário    Sumário Executivo  
Localização do barramento    15°6'27,5"S
58°28'30"W      15°6'24,98"S
58°28'38,17"W  
NA Montante (m)    370      370  
NA Jusante (m)    342,1      342,1  
Queda Bruta (m)    27,9      27,9  
Área do Reservatório (km²)    0,445      0,3897  
Potência (kW)    6.450      6.500  
Vazão Q 4 (m³/s)
MLT    19,4      19,48  
NOME DO RIO:    Cabaçal          ESTADO:        MT    SUB-BACIA:      66
DESPACHO:    3.200          DATA:        19/08/2014          
AUTOR:    Henrique Silveira dos Santos                            
POTÊNCIA:    50,85 kW          EIXOS IDENTIFICADOS:        6          
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                                
Aproveitamentos      Coordenadas      NA Montante (m)        NA Jusante (m)    Potência (kW)      Condição  
PCH Cabaçal 6    15°6'24,3"S
58°29'37,1"W      400        370,1      6.700    Registro Ativo    
PCH Cabaçal 4    15º6’32,7'"S
58º27’46”W      342        315,2      6.200    Registro Ativo
(Seleção/hierarquização)    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\131\NT_334SM2305                                   
FL. 03 da Nota Técnica nº 333/2016–SCG/ANEEL, de 23/05/2016 
10. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento 
ambiental. 
 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
L&S Consultores Associados Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Henrique Silveira dos Santos 
0720150066904 
4677/D-DF 
Responsável geral do Projeto, 
estudos hidrológicos e estudos 
energéticos  
Mariangela Paz Piccardo 
0720160002991 
5062949267/D-SP 
Estudos cartográficos 
Antônio Carlos Oliva Ribeiro 
0720150068463 
19425/D-DF 
Estudos geotécnicos 
Antônio Bom de Carvalho Filho 
0720150066919 
18505/D-RJ 
Estruturas extravasoras 
 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentada 
Número 
 
Órgão emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão remanescente 
 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentada. A ANEEL fará a articulação com o órgão responsável 
Número 
 
Órgão Emissor 
 
Data de emissão 
 
Validade 
 
Vazão de usos consuntivos 
 
 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
11. 
Do ponto de vista técnico, as análises procedidas sobre os documentos apresentados indicam que 
as características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial 
hidráulico.
Empresa Projetista:  L&S Consultores Associados Ltda.        
Responsável Técnico    Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Henrique Silveira dos Santos  0720150066904    4677/D-DF    Responsável geral do Projeto,
estudos hidrológicos e estudos
energéticos
Mariangela Paz Piccardo  0720160002991    5062949267/D-SP    Estudos cartográficos
Antônio Carlos Oliva Ribeiro  0720150068463    19425/D-DF    Estudos geotécnicos
Antônio Bom de Carvalho Filho  0720150066919    18505/D-RJ    Estruturas extravasoras
  Tipo de licença    Não foi apresentada
  Número    
  Órgão emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão remanescente    
  Tipo de Licença    Não foi apresentada. A ANEEL fará a articulação com o órgão responsável
  Número    
  Órgão Emissor    
  Data de emissão    
  Validade    
  Vazão de usos consuntivos    

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\131\NT_334SM2305                                   
FL. 04 da Nota Técnica nº 333/2016–SCG/ANEEL, de 23/05/2016 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo Revisado é igual à identificada no Inventário. 
 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Cabaçal 5 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões. 
  
Área de Drenagem 
da PCH (km²): 
603 
NOME DO RIO DA USINA: 
Cabaçal 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
66065000 
Estrada MT-125 
Cabaçal 
3.620 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
66072000 
Porto Esperidião  
Jauru 
5.660 
66070004 
Cáceres 
Paraguai 
32.400 
66076000 
Baia Grande  
Jauru 
8.910 
66055000 
S. J. do Sepotuba  
Sepotuba 
8.090 
66090000 
Descalvados 
Paraguai 
47.100 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
176 
TR (anos): 
1.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Ogiva 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Terra 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Antônio Bom de Carvalho Filho 
Nº DA ART 
0720150066919 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
66065000 
Estrada MT-125  
Cabaçal 
3.620 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 6.500 kW está compatível com a estimada no inventário. O 
projeto apresentado prevê 2 turbinas de 3.368 kW e 2 geradores de potência 
unitária nominal de 3.611 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
12. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho 
da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
 
 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo Revisado é igual à identificada no Inventário.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões.        
          
Área de Drenagem
da PCH (km²):  603  NOME DO RIO DA USINA:    Cabaçal  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
66065000  Estrada MT-125    Cabaçal    3.620
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
66072000  Porto Esperidião    Jauru    5.660
66070004  Cáceres    Paraguai    32.400
66076000  Baia Grande    Jauru    8.910
66055000  S. J. do Sepotuba    Sepotuba    8.090
66090000  Descalvados    Paraguai    47.100
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):      176    TR (anos):    1.000    
TIPO DE VERTEDOURO:      Ogiva            
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:      Terra            
NOME DO RESP. TÉCNICO:      Antônio Bom de Carvalho Filho        Nº DA ART  0720150066919  
                  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA                  
CÓDIGO    NOME    RIO    A.D. (em km²):      
66065000    Estrada MT-125    Cabaçal    3.620      
Estudos Energéticos  A potência de 6.500 kW está compatível com a estimada no inventário. O
projeto apresentado prevê 2 turbinas de 3.368 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 3.611 kVA, com 0,9 de fator de potência.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\131\NT_334SM2305                                   
FL. 05 da Nota Técnica nº 333/2016–SCG/ANEEL, de 23/05/2016 
 
13. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são de 
responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia 
Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH CABAÇAL 5 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
6.500 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
3.611 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
3.368 / 6,43 
Rendimento da turbina (%) 
92,5 
Rendimento do gerador (%) 
96,5 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
2,00 
Indisponibilidade programada (%) 
1,50 
Perdas hidraúlicas nominais (m) 
0,84 
Queda bruta nominal (m) 
27,9 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
1,36 
Consumo Interno (kW médio) 
10,41 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
1,9475 
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
- 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
14. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o processo seria 
sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade de emissão de algum ato 
referente à aprovação do projeto apresentado pela empresa São José Energia PCHs Ltda. 
 
15. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse sentido. O 
Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI-PCH), etapa já 
cumprida pelo empreendedor. 
 
16. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, do Sumário 
Executivo. A interessada já apresentou tanto o Projeto Básico da PCH Cabaçal 5, nos termos da REN 343/2008, 
quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
17. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e que o 
interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, conforme excerto a seguir 
transcrito:  
 
 
 
 [...]
PCH CABAÇAL 5  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  6.500
Número de Unidades Geradoras  2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  3.611 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  3.368 / 6,43
Rendimento da turbina (%)  92,5
Rendimento do gerador (%)  96,5
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  2,00
Indisponibilidade programada (%)  1,50
Perdas hidraúlicas nominais (m)  0,84
Queda bruta nominal (m)  27,9
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  1,36
Consumo Interno (kW médio)  10,41
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  1,9475
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  -
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\131\NT_334SM2305                                   
FL. 06 da Nota Técnica nº 333/2016–SCG/ANEEL, de 23/05/2016 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores do potencial 
hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso do potencial 
hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário 
Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos 
órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação dessas ações, quando couber, imediatamente 
após a publicação do DRI-PCH previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da ANEEL, caso o 
interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis por até 3 (três) anos, a critério 
da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]  
 
18. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser emitido o DRS-
PCH referente à PCH Cabaçal 5 à empresa São José Energia PCHs Ltda., bem como o encaminhamento de 
documento à Superintendência de Recursos Hídricos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, 
para fins da emissão da DRDH. 
 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
 
19. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal: 
 
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
 
20. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão 
do DRS-PCH referente à PCH Cabaçal 5 sob a titularidade da empresa São José Energia PCHs Ltda.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\131\NT_334SM2305                                   
FL. 07 da Nota Técnica nº 333/2016–SCG/ANEEL, de 23/05/2016 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
21. 
Emitir o DRS-PCH e encaminhar documento à SEMA-MT, para fins de emissão da DRDH. 
 
 
 
 
SUZANE MUELBERT 
Analista Administrativa 
 
De acordo: 
 
 
 
 
HÉLVIO NEVES GUERRA 
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\131\NT_334SM2305                                   
FL. 08 da Nota Técnica nº 333/2016–SCG/ANEEL, de 23/05/2016 
ANEXO 
 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH CABAÇAL 5 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1966 
10,70 
14,00 
15,30 
15,30 
16,20 
6,60 
5,50 
4,80 
4,50 
6,10 
6,10 
5,50 
1967 
6,70 
9,80 
26,70 
11,10 
6,10 
5,20 
4,50 
4,00 
4,00 
4,40 
5,60 
6,10 
1968 
9,10 
23,30 
19,60 
13,00 
7,70 
5,40 
4,70 
4,80 
4,80 
5,00 
4,60 
6,70 
1969 
11,20 
7,90 
8,00 
8,90 
5,30 
4,30 
3,90 
3,70 
3,70 
5,00 
10,00 
15,70 
1970 
14,50 
22,40 
34,20 
17,80 
13,50 
6,80 
5,40 
4,40 
4,40 
4,50 
4,10 
5,70 
1971 
11,60 
14,20 
21,00 
12,10 
14,20 
7,00 
5,90 
4,70 
4,70 
5,20 
7,20 
8,50 
1972 
11,20 
33,40 
22,80 
16,10 
12,40 
9,20 
6,70 
5,60 
5,40 
4,70 
8,80 
17,40 
1973 
27,20 
27,00 
24,80 
13,30 
9,60 
7,20 
5,90 
5,00 
4,60 
5,80 
14,40 
24,70 
1974 
47,60 
52,90 
45,70 
33,10 
22,20 
13,70 
9,20 
7,50 
6,80 
7,30 
7,00 
20,40 
1975 
42,20 
31,80 
31,50 
31,80 
21,40 
11,50 
10,70 
7,90 
6,90 
7,90 
15,50 
29,40 
1976 
32,30 
36,90 
47,30 
34,50 
20,50 
15,80 
10,40 
7,90 
7,90 
9,70 
13,10 
23,70 
1977 
36,90 
29,70 
28,30 
26,20 
15,00 
13,50 
8,20 
7,20 
7,80 
7,00 
10,00 
17,60 
1978 
21,50 
25,00 
20,80 
17,20 
11,40 
8,80 
6,30 
5,50 
6,30 
14,50 
14,00 
37,10 
1979 
50,20 
39,80 
38,20 
34,50 
25,70 
13,90 
10,40 
8,60 
10,10 
9,60 
13,40 
25,80 
1980 
39,00 
37,90 
47,80 
40,60 
34,50 
17,30 
12,50 
9,60 
9,30 
9,40 
14,30 
16,90 
1981 
37,70 
38,50 
36,90 
19,00 
11,50 
9,90 
7,50 
6,50 
6,50 
8,90 
13,70 
28,10 
1982 
34,50 
49,20 
51,00 
27,20 
26,20 
14,10 
9,70 
10,40 
13,10 
19,70 
28,30 
41,90 
1983 
42,20 
36,10 
39,30 
41,10 
27,00 
20,70 
12,70 
10,10 
8,50 
9,50 
17,70 
31,80 
1984 
32,30 
34,50 
37,70 
35,50 
19,20 
12,40 
9,20 
8,40 
8,90 
11,50 
29,70 
35,00 
1985 
36,10 
23,60 
46,80 
35,50 
23,20 
15,00 
12,10 
10,00 
8,00 
9,40 
13,10 
8,80 
1986 
24,80 
33,40 
41,20 
31,50 
28,60 
15,70 
11,50 
10,60 
11,50 
11,40 
12,40 
18,40 
1987 
19,60 
25,40 
30,20 
19,60 
12,80 
13,60 
7,60 
5,00 
4,10 
6,90 
13,90 
20,90 
1988 
41,10 
50,80 
46,80 
39,50 
24,30 
14,80 
13,40 
10,50 
9,10 
17,70 
11,70 
27,10 
1989 
37,70 
33,40 
36,00 
34,60 
29,80 
21,10 
16,50 
14,30 
14,80 
10,80 
13,10 
17,00 
1990 
23,80 
30,70 
27,50 
27,50 
25,60 
19,30 
13,20 
10,60 
11,90 
14,30 
16,00 
19,40 
1991 
25,50 
32,30 
38,80 
39,90 
29,60 
19,90 
14,00 
10,70 
11,60 
11,50 
14,10 
19,00 
1992 
30,20 
27,00 
18,80 
14,00 
21,70 
16,00 
11,20 
9,70 
16,20 
20,30 
26,80 
55,20 
1993 
37,90 
51,30 
42,20 
39,50 
21,70 
16,00 
16,40 
12,90 
10,80 
13,00 
13,10 
17,50 
1994 
26,00 
46,50 
34,70 
25,90 
17,40 
15,10 
11,60 
9,50 
9,20 
11,00 
17,30 
28,90 
1995 
40,90 
55,80 
46,50 
32,90 
21,90 
14,40 
11,60 
9,70 
8,90 
9,70 
12,20 
24,30 
1996 
37,10 
36,60 
46,20 
46,50 
21,70 
14,00 
11,20 
10,20 
10,40 
9,80 
23,50 
23,90 
1997 
39,00 
52,40 
39,30 
32,60 
19,50 
14,20 
10,70 
10,10 
9,60 
10,20 
13,10 
24,00 
1998 
31,30 
62,00 
59,60 
32,60 
17,70 
12,80 
10,10 
10,90 
9,40 
13,40 
29,70 
45,10 
1999 
22,90 
25,00 
53,70 
29,90 
18,40 
12,30 
10,30 
8,40 
9,30 
8,10 
14,50 
18,40 
2000 
17,50 
29,90 
52,10 
30,20 
18,40 
11,60 
9,90 
8,80 
8,10 
8,30 
15,40 
26,10 
2001 
32,10 
40,30 
51,80 
25,00 
14,90 
11,50 
9,50 
7,90 
7,60 
8,70 
18,60 
39,80 
2002 
39,80 
57,70 
41,70 
29,70 
17,70 
11,80 
9,80 
8,60 
8,30 
7,40 
7,90 
20,90 
2003 
36,30 
46,50 
39,50 
35,80 
14,80 
11,50 
8,90 
8,50 
7,90 
10,10 
15,30 
26,50 
2004 
31,50 
37,40 
27,80 
24,40 
18,40 
12,30 
10,80 
8,00 
7,10 
7,90 
15,10 
21,10 
2005 
42,50 
37,10 
32,30 
19,50 
14,50 
9,70 
8,10 
7,10 
8,10 
9,50 
9,30 
23,90
Série de vazões médias mensais informada para a PCH CABAÇAL 5                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1966  10,70  14,00  15,30  15,30  16,20  6,60  5,50  4,80  4,50  6,10  6,10  5,50
1967  6,70  9,80  26,70  11,10  6,10  5,20  4,50  4,00  4,00  4,40  5,60  6,10
1968  9,10  23,30  19,60  13,00  7,70  5,40  4,70  4,80  4,80  5,00  4,60  6,70
1969  11,20  7,90  8,00  8,90  5,30  4,30  3,90  3,70  3,70  5,00  10,00  15,70
1970  14,50  22,40  34,20  17,80  13,50  6,80  5,40  4,40  4,40  4,50  4,10  5,70
1971  11,60  14,20  21,00  12,10  14,20  7,00  5,90  4,70  4,70  5,20  7,20  8,50
1972  11,20  33,40  22,80  16,10  12,40  9,20  6,70  5,60  5,40  4,70  8,80  17,40
1973  27,20  27,00  24,80  13,30  9,60  7,20  5,90  5,00  4,60  5,80  14,40  24,70
1974  47,60  52,90  45,70  33,10  22,20  13,70  9,20  7,50  6,80  7,30  7,00  20,40
1975  42,20  31,80  31,50  31,80  21,40  11,50  10,70  7,90  6,90  7,90  15,50  29,40
1976  32,30  36,90  47,30  34,50  20,50  15,80  10,40  7,90  7,90  9,70  13,10  23,70
1977  36,90  29,70  28,30  26,20  15,00  13,50  8,20  7,20  7,80  7,00  10,00  17,60
1978  21,50  25,00  20,80  17,20  11,40  8,80  6,30  5,50  6,30  14,50  14,00  37,10
1979  50,20  39,80  38,20  34,50  25,70  13,90  10,40  8,60  10,10  9,60  13,40  25,80
1980  39,00  37,90  47,80  40,60  34,50  17,30  12,50  9,60  9,30  9,40  14,30  16,90
1981  37,70  38,50  36,90  19,00  11,50  9,90  7,50  6,50  6,50  8,90  13,70  28,10
1982  34,50  49,20  51,00  27,20  26,20  14,10  9,70  10,40  13,10  19,70  28,30  41,90
1983  42,20  36,10  39,30  41,10  27,00  20,70  12,70  10,10  8,50  9,50  17,70  31,80
1984  32,30  34,50  37,70  35,50  19,20  12,40  9,20  8,40  8,90  11,50  29,70  35,00
1985  36,10  23,60  46,80  35,50  23,20  15,00  12,10  10,00  8,00  9,40  13,10  8,80
1986  24,80  33,40  41,20  31,50  28,60  15,70  11,50  10,60  11,50  11,40  12,40  18,40
1987  19,60  25,40  30,20  19,60  12,80  13,60  7,60  5,00  4,10  6,90  13,90  20,90
1988  41,10  50,80  46,80  39,50  24,30  14,80  13,40  10,50  9,10  17,70  11,70  27,10
1989  37,70  33,40  36,00  34,60  29,80  21,10  16,50  14,30  14,80  10,80  13,10  17,00
1990  23,80  30,70  27,50  27,50  25,60  19,30  13,20  10,60  11,90  14,30  16,00  19,40
1991  25,50  32,30  38,80  39,90  29,60  19,90  14,00  10,70  11,60  11,50  14,10  19,00
1992  30,20  27,00  18,80  14,00  21,70  16,00  11,20  9,70  16,20  20,30  26,80  55,20
1993  37,90  51,30  42,20  39,50  21,70  16,00  16,40  12,90  10,80  13,00  13,10  17,50
1994  26,00  46,50  34,70  25,90  17,40  15,10  11,60  9,50  9,20  11,00  17,30  28,90
1995  40,90  55,80  46,50  32,90  21,90  14,40  11,60  9,70  8,90  9,70  12,20  24,30
1996  37,10  36,60  46,20  46,50  21,70  14,00  11,20  10,20  10,40  9,80  23,50  23,90
1997  39,00  52,40  39,30  32,60  19,50  14,20  10,70  10,10  9,60  10,20  13,10  24,00
1998  31,30  62,00  59,60  32,60  17,70  12,80  10,10  10,90  9,40  13,40  29,70  45,10
1999  22,90  25,00  53,70  29,90  18,40  12,30  10,30  8,40  9,30  8,10  14,50  18,40
2000  17,50  29,90  52,10  30,20  18,40  11,60  9,90  8,80  8,10  8,30  15,40  26,10
2001  32,10  40,30  51,80  25,00  14,90  11,50  9,50  7,90  7,60  8,70  18,60  39,80
2002  39,80  57,70  41,70  29,70  17,70  11,80  9,80  8,60  8,30  7,40  7,90  20,90
2003  36,30  46,50  39,50  35,80  14,80  11,50  8,90  8,50  7,90  10,10  15,30  26,50
2004  31,50  37,40  27,80  24,40  18,40  12,30  10,80  8,00  7,10  7,90  15,10  21,10
2005  42,50  37,10  32,30  19,50  14,50  9,70  8,10  7,10  8,10  9,50  9,30  23,90

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\131\NT_334SM2305                                   
FL. 09 da Nota Técnica nº 333/2016–SCG/ANEEL, de 23/05/2016 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH CABAÇAL 5 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2006 
43,80 
69,70 
68,40 
56,90 
20,40 
13,00 
11,00 
8,40 
9,40 
15,70 
11,80 
24,20 
2007 
38,20 
50,00 
35,50 
21,50 
13,70 
9,90 
9,00 
7,50 
6,80 
8,70 
11,30 
16,00 
2008 
27,50 
49,10 
40,90 
33,00 
18,00 
12,00 
9,40 
7,70 
6,80 
7,40 
8,20 
10,50 
2009 
13,40 
16,60 
28,20 
41,70 
16,80 
11,10 
8,90 
7,30 
7,20 
7,40 
11,00 
17,00 
2010 
32,20 
55,00 
50,70 
34,40 
14,20 
10,80 
8,70 
7,30 
6,30 
7,30 
10,40 
9,80 
2011 
20,60 
43,10 
58,60 
47,80 
17,50 
11,60 
9,50 
7,70 
6,80 
7,10 
7,70 
9,90 
2012 
15,50 
21,60 
28,50 
22,40 
15,70 
15,40 
9,10 
6,80 
5,90 
6,30 
7,90 
10,80 
2013 
14,20 
29,10 
30,90 
24,60 
13,00 
10,50 
8,70 
6,70 
6,30 
7,50 
9,20 
14,80 
2014 
23,50 
46,60 
50,90 
39,70 
39,90 
18,00 
12,20 
9,10 
10,20 
9,60 
17,90 
29,10
Série de vazões médias mensais informada para a PCH CABAÇAL 5                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2006  43,80  69,70  68,40  56,90  20,40  13,00  11,00  8,40  9,40  15,70  11,80  24,20
2007  38,20  50,00  35,50  21,50  13,70  9,90  9,00  7,50  6,80  8,70  11,30  16,00
2008  27,50  49,10  40,90  33,00  18,00  12,00  9,40  7,70  6,80  7,40  8,20  10,50
2009  13,40  16,60  28,20  41,70  16,80  11,10  8,90  7,30  7,20  7,40  11,00  17,00
2010  32,20  55,00  50,70  34,40  14,20  10,80  8,70  7,30  6,30  7,30  10,40  9,80
2011  20,60  43,10  58,60  47,80  17,50  11,60  9,50  7,70  6,80  7,10  7,70  9,90
2012  15,50  21,60  28,50  22,40  15,70  15,40  9,10  6,80  5,90  6,30  7,90  10,80
2013  14,20  29,10  30,90  24,60  13,00  10,50  8,70  6,70  6,30  7,50  9,20  14,80
2014  23,50  46,60  50,90  39,70  39,90  18,00  12,20  9,10  10,20  9,60  17,90  29,10