* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
\SCG\NT\121\ndsp2022138 
48524.000562/2022-00 
NOTA TÉCNICA Nº 37/2022-SCG/ANEEL 
Em 18 de janeiro de 2022. 
 
 
 
 
 
Processo: 48500.004383/2020-32. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena 
Central Hidrelétrica Arroio da Reserva, com 5.700 kW 
de Potência Instalada, com Registro de Intenção à 
Outorga de Autorização (DRI – PCH) conferido à ESB 
Engenharia LTDA. 
 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) Arroio da Reserva, com 5.700 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de 
Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.RS.048706-6.01, com Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI – PCH) conferido à ESB Engenharia Ltda.. (ESB ou Interessada), por meio do Despacho nº 
3.786, de 10 de novembro de 2017, localizada no rio Arroio da Reserva, sub-bacia 85, na bacia hidrográfica 
do Atlântico Sudoeste, cuja casa de força localiza-se nos municípios de Pinhal Grande e Júlio de Castilhos, 
estado de Rio Grande do Sul. 
 
II – DOS FATOS 
2. 
O Despacho n° 2.413, de 20 de agosto de 2010, aprova os Estudos de Inventário Hidrelétrico 
do rio Arroio da Reserva, no qual foram identificados 1 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a 
PCH Arroio da Reserva. 
 
3. 
O Despacho nº 2.479, de 26 de agosto de 2020, confere o DRI-PCH à Sigla, com o objetivo 
de desenvolver os estudos de projeto básico da PCH Arroio da Reserva. 
 
4. 
Em 14 de outubro de 2020, a Interessada protocolou o Sumário Executivo e o Projeto Básico 
referente ao empreendimento1. 
 
 
1 Documento SIC nº 48513.028293/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 37/2022-SCG/ANEEL, de 18/01/2022. 
 
 
III – DA ANÁLISE 
5. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020: 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais 
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
6. 
A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico. 
 
 
Figura 1: Arranjo geral da PCH Arroio da Reserva 
 
7. 
O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa 
de Força e do Reservatório da PCH Arroio da Reserva: 
 
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF2 
Barramento 
29°11'16,8" S 
Pinhal Grande/RS 
 
2 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento.
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF2
Barramento  29°11'16,8" S  Pinhal Grande/RS

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 37/2022-SCG/ANEEL, de 18/01/2022. 
 
 
53°20'50,07" W 
Julio de Castilhos/RS 
Casa de Força 
29°11'22,24" S 
53°18'22,33" W 
Pinhal Grande/RS 
Limite máximo do Reservatório 
29°11'23,23" S 
53°21'3,50" W 
Pinhal Grande/RS 
Julio de Castilhos/RS 
 
8. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
9. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 2.413, de 2010. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Arroio da Reserva 
PCH Arroio da Reserva 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
29°11'15,96" S 
53°20'42,46" W 
29°11'16,8" S 
53°20'50,07" W 
NA Montante (m) 
305,00 
287,00 
NA Jusante (m) 
192,22 
191,30 
Queda Bruta (m) 
112,78 
95,70 
Área do Reservatório (km²) 
0,62 
0,06 
Potência (kW) 
5.850,00 
5.700,00 
Energia Média (kWméd) 
3.190,00 
3.070,00 
Vazão QMLT3 (m³/s) 
6,33 
5,45 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Arroio da Reserva 
ESTADO: 
RS 
SUB-BACIA: 
85 
DESPACHO: 
2.413 
DATA: 
20/08/2010 
AUTOR: 
Saulo Salles Bevilacqua Neto 
POTÊNCIA: 
5.850 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
1 (um) 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
- 
- 
- 
- 
- 
Não existe 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
NA 
Jusante 
Potência 
(kW) 
Condição 
 
3 Vazão Média de Longo Termo.
  53°20'50,07" W  Julio de Castilhos/RS
Casa de Força  29°11'22,24" S
53°18'22,33" W  Pinhal Grande/RS
Limite máximo do Reservatório  29°11'23,23" S
53°21'3,50" W  Pinhal Grande/RS
Julio de Castilhos/RS
Estudos de Inventário
29°11'15,96" S
53°20'42,46" W
305,00
192,22
112,78
0,62
5.850,00
3.190,00
6,33
NOME DO RIO:  Arroio da Reserva  ESTADO:    RS      SUB-BACIA:    85
DESPACHO:  2.413  DATA:    20/08/2010          
AUTOR:  Saulo Salles Bevilacqua Neto                
POTÊNCIA:  5.850  EIXOS
IDENTIFICADOS:      1 (um)        
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                  
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)      Potência
(kW)    Condição  
-  -  -  -      -    Não existe  
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório  NA
Montante  NA
Jusante      Potência
(kW)    Condição  

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 37/2022-SCG/ANEEL, de 18/01/2022. 
 
 
(m) 
(m) 
UHE Itaúba 
29°11'44,6" S 
53°16'59,19" W 
184,00 
92,70 
500.400 
Outorgada 
 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
10. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
ESB ENGENHARIA LTDA 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Thiago Dal Santo 
11488333 
SC1128092 
Responsável Geral do Projeto 
César Luís Teixeira 
11492495 
PR80471 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Jarbas Ivan da Silva Coppeti 
11491707 
RS083694 
Estudos geotécnicos 
Thiago Dal Santo 
11488333 
SC1128092 
Estudos hidrológicos 
Thiago Dal Santo 
11488333 
SC1128092 
Estudos energéticos 
Thiago Dal Santo 
11488333 
SC1128092 
Estruturas extravasoras 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão remanescente 
 -  
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
 -  
Número 
 -  
Órgão Emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
11. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do
    (m)  (m)    
UHE Itaúba  29°11'44,6" S
53°16'59,19" W  184,00  92,70  500.400  Outorgada
Empresa Projetista:  ESB ENGENHARIA LTDA    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Thiago Dal Santo  11488333  SC1128092  Responsável Geral do Projeto
César Luís Teixeira  11492495  PR80471  Estudos cartográficos e
topográficos
Jarbas Ivan da Silva Coppeti  11491707  RS083694  Estudos geotécnicos
Thiago Dal Santo  11488333  SC1128092  Estudos hidrológicos
Thiago Dal Santo  11488333  SC1128092  Estudos energéticos
Thiago Dal Santo  11488333  SC1128092  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  -
Número  -
Órgão emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão remanescente  -
Tipo de Licença  -
Número  -
Órgão Emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão de usos consuntivos  -

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 37/2022-SCG/ANEEL, de 18/01/2022. 
 
 
potencial hidráulico. 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é inferior àquela apresentada no inventário, 
cerca de 7,08 m, com a maior alteração no nível operacional de montante, com 
redução de 8 metros. Não foram encontradas justificativas para que fosse feita 
tamanha redução do nível operacional. Infere-se que tal redução tenha sido 
motivada para a redução do reservatório da usina, que se deu em praticamente 
10 vezes, quando comparada à área prevista para o empreendimento no 
estudo de inventário. Por ser uma usina com uma queda próxima a 100 metros, 
a potência e energia estimadas não tiveram perdas tão significativas ante à 
redução da queda bruta da usina.   
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Arroio da Reserva 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de 
Drenagem da 
PCH (km²): 
235,05 
NOME DO RIO DA USINA: 
Arroio da Reserva 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
85438000 
Restinga Seca 
Vacacaí-Mirim 
932,00 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
85900000 
Rio Pardo 
Jacuí 
38.700,00 
85642000 
Passo São Lourenço 
Jacuí 
27.300,00 
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
246,58 
TR (anos): 
10.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Creager 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
Concreto Ciclópico/ Concreto convencional 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Thiago Dal Santo 
SC1128092 
Nº DA 
ART 
11488333 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
85438000 
Restinga Seca 
Vacacaí-Mirim 
932,00
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é inferior àquela apresentada no inventário,
cerca de 7,08 m, com a maior alteração no nível operacional de montante, com
redução de 8 metros. Não foram encontradas justificativas para que fosse feita
tamanha redução do nível operacional. Infere-se que tal redução tenha sido
motivada para a redução do reservatório da usina, que se deu em praticamente
10 vezes, quando comparada à área prevista para o empreendimento no
estudo de inventário. Por ser uma usina com uma queda próxima a 100 metros,
a potência e energia estimadas não tiveram perdas tão significativas ante à
redução da queda bruta da usina.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de
Drenagem da
PCH (km²):  235,05  NOME DO RIO DA USINA:    Arroio da Reserva  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
85438000  Restinga Seca    Vacacaí-Mirim    932,00
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
85900000  Rio Pardo    Jacuí    38.700,00
85642000  Passo São Lourenço    Jacuí    27.300,00
-  -    -    -
-  -    -    -
-  -    -    -
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    246,58    TR (anos):    10.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Creager          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Concreto Ciclópico/ Concreto convencional          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Thiago Dal Santo
SC1128092        Nº DA
ART  11488333
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
85438000  Restinga Seca    Vacacaí-Mirim    932,00    

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 37/2022-SCG/ANEEL, de 18/01/2022. 
 
 
12. 
 No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos Energéticos 
A potência de 5.700 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,54 são compatíveis aos 
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC=0,55. Houve redução da 
potência e energia quando comparados aos valores dos estudos de inventário. 
Entretanto, tais reduções são inerentes à etapa de projeto básico, fruto de 
aperfeiçoamento do arranjo e de metodologias associadas ao dimensionamento da 
motorização da usina 
 
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício 
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 100 kW. 
 
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 2.850,00 kW e 2 geradores de potência 
unitária nominal de 3.166,67 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
13. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo 
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação 
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que 
compatíveis com estes. 
 
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH Arroio da Reserva 
Sumário Executivo 
Coordenadas do eixo do barramento 
29°11'16,8" S 
53°20'50,07" W 
Coordenadas da casa de força 
29°11'22,24" S 
53°18'22,33" W 
NA Montante (m) 
287,00 
NA Jusante (m) 
191,30 
Potência Instalada Total (kW) 
5.700 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência instalada por gerador (kVA) 
3.166,67; 3.166,67 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
2.850,00; 2.850,00 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
1,24; 1,24 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93,3%; 93,3% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
97,0%; 97,0% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da 
usina (%) 
1,26% 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
1,74%
Estudos Energéticos  A potência de 5.700 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,54 são compatíveis aos
estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC=0,55. Houve redução da
potência e energia quando comparados aos valores dos estudos de inventário.
Entretanto, tais reduções são inerentes à etapa de projeto básico, fruto de
aperfeiçoamento do arranjo e de metodologias associadas ao dimensionamento da
motorização da usina
Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício
Incremental, com incrementos de potência da ordem de 100 kW.
O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 2.850,00 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 3.166,67 kVA, com 0,9 de fator de potência.
PCH Arroio da Reserva  Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento  29°11'16,8" S
53°20'50,07" W
Coordenadas da casa de força  29°11'22,24" S
53°18'22,33" W
NA Montante (m)  287,00
NA Jusante (m)  191,30
Potência Instalada Total (kW)  5.700
Número de Unidades Geradoras  2
Potência instalada por gerador (kVA)  3.166,67; 3.166,67
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW)  2.850,00; 2.850,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  1,24; 1,24
Rendimento nominal por turbina (%)  93,3%; 93,3%
Rendimento nominal por gerador (%)  97,0%; 97,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
usina (%)  1,26%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  1,74%

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 37/2022-SCG/ANEEL, de 18/01/2022. 
 
 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
4,79 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
95,70 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,50% 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
17,1 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
0,16 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,00 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
14. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido 
o DRS-PCH referente à PCH Arroio da Reserva conforme solicitado por ESB Engenharia LTDA., bem como 
informar ao empreendedor os procedimentos para solicitação da DRDH do empreendimento junto à 
Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMA/RS. O DRS-PCH também permite que o 
Interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos competentes. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
15. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
16. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à PCH Arroio da Reserva sob a titularidade de ESB Engenharia LTDA.. 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
17. 
Emitir o Despacho. 
 
(Assinado digitalmente) 
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO 
Analista Administrativo 
(Assinado digitalmente) 
HENRIQUE PAIVA DE PAULA 
Especialista em Regulação 
 
 
De acordo: 
 
 
(Assinado digitalmente) 
RENATO MARQUES BATISTA 
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração
H : Queda bruta nominal (m)
b  95,70
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  0,50%
C : Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)
int  17,1
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  0,16
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,00
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Arroio da Reserva 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1984 
4,69 
4,51 
1,99 
8,26 
15,45 
19,54 
11,29 
5,83 
4,48 
4,70 
3,89 
0,78 
1985 
0,29 
0,78 
2,14 
9,70 
8,04 
7,70 
11,68 
13,80 
9,49 
3,64 
0,46 
0,15 
1986 
0,07 
0,15 
5,33 
8,88 
6,82 
8,00 
6,04 
9,73 
5,99 
4,37 
9,94 
3,50 
1987 
1,83 
2,07 
1,63 
7,92 
6,39 
7,69 
13,25 
12,44 
7,70 
5,69 
3,61 
0,76 
1988 
1,47 
0,97 
0,41 
1,09 
1,99 
6,79 
8,45 
1,18 
12,47 
6,61 
5,21 
0,46 
1989 
0,41 
2,07 
0,86 
5,83 
1,14 
0,51 
3,14 
2,89 
12,68 
4,48 
4,69 
0,69 
1990 
0,36 
5,26 
4,76 
15,42 
9,59 
9,72 
6,09 
1,00 
8,97 
11,86 
10,97 
4,88 
1991 
0,12 
0,07 
0,23 
7,08 
3,49 
5,92 
6,17 
8,11 
0,79 
0,46 
0,15 
2,05 
1992 
1,58 
3,47 
3,94 
17,49 
6,75 
14,69 
9,46 
3,93 
7,91 
4,24 
4,36 
0,42 
1993 
7,33 
2,39 
1,61 
0,88 
5,40 
12,94 
11,11 
3,21 
2,20 
7,20 
8,15 
6,76 
1994 
0,65 
8,34 
2,03 
4,12 
12,23 
17,87 
13,88 
15,25 
5,58 
10,75 
5,57 
0,92 
1995 
0,22 
0,75 
4,11 
2,86 
3,55 
2,43 
8,59 
15,62 
6,27 
6,25 
0,63 
0,42 
1996 
4,69 
11,42 
2,08 
8,15 
0,80 
2,17 
2,41 
3,07 
4,16 
4,48 
3,13 
1,87 
1997 
0,15 
1,68 
0,86 
0,58 
1,22 
5,93 
5,00 
10,35 
2,21 
19,40 
15,44 
5,36 
1998 
11,06 
10,77 
16,29 
15,11 
10,95 
4,25 
11,27 
12,53 
13,95 
5,56 
0,88 
0,39 
1999 
0,27 
1,75 
0,89 
4,46 
4,98 
8,80 
12,13 
4,11 
7,58 
8,80 
1,75 
1,44 
2000 
1,34 
0,82 
3,56 
5,23 
6,29 
12,32 
11,44 
1,85 
10,95 
9,57 
6,24 
3,33 
2001 
14,70 
3,94 
2,05 
5,60 
7,98 
7,01 
15,76 
3,11 
8,48 
9,41 
3,00 
0,66 
2002 
0,28 
0,93 
2,06 
2,94 
13,75 
15,26 
12,28 
20,06 
12,85 
20,15 
9,80 
12,24 
2003 
3,25 
4,00 
16,22 
3,45 
8,47 
9,91 
4,62 
2,32 
1,40 
5,34 
8,12 
13,14 
2004 
0,39 
1,46 
0,93 
0,82 
1,20 
1,44 
1,09 
2,49 
2,05 
2,79 
1,19 
1,37 
2005 
0,59 
2,80 
2,78 
2,04 
4,94 
4,40 
2,31 
1,22 
4,38 
15,78 
1,72 
2,34 
2006 
3,24 
3,01 
4,09 
3,99 
0,71 
1,07 
2,28 
2,70 
5,40 
6,79 
2,93 
0,36 
2007 
1,68 
3,62 
5,23 
3,41 
4,26 
5,40 
5,95 
6,38 
7,95 
6,03 
4,36 
0,72 
2008 
1,91 
0,45 
2,61 
0,96 
2,28 
7,78 
8,98 
11,81 
8,07 
15,76 
8,77 
0,70 
2009 
0,63 
1,63 
4,38 
0,33 
0,64 
2,15 
4,61 
10,98 
20,75 
7,50 
19,30 
18,24 
2010 
26,67 
4,66 
1,40 
2,00 
4,33 
7,81 
17,57 
4,09 
20,82 
2,26 
0,34 
0,92 
2011 
0,05 
1,04 
0,82 
4,21 
3,24 
2,47 
5,55 
9,43 
2,49 
5,77 
1,14 
0,11 
2012 
0,97 
0,94 
0,49 
0,56 
0,67 
3,02 
2,26 
0,69 
4,85 
12,00 
0,92 
4,86 
2013 
10,27 
2,09 
4,76 
8,38 
2,59 
3,28 
5,92 
7,85 
4,21 
3,03 
10,30 
1,69 
2014 
1,49 
1,37 
4,97 
3,80 
4,07 
11,76 
14,19 
4,89 
8,74 
10,71 
5,09 
6,73 
2015 
8,12 
4,95 
1,41 
4,71 
3,35 
8,60 
13,05 
2,87 
6,55 
19,62 
7,74 
8,79 
2016 
4,33 
2,28 
5,79 
7,60 
3,06 
0,80 
2,44 
2,38 
3,60 
8,42 
5,54 
1,90 
2017 
8,80 
4,31 
7,34 
2,43 
8,29 
10,47 
1,46 
5,81 
3,79 
8,98 
2,37 
0,44 
2018 
2,00 
1,86 
1,50 
3,60 
1,35 
1,54 
6,41 
4,52 
12,06 
7,96 
5,34 
5,18 
2019 
7,84 
1,46 
4,06 
4,59 
16,22 
3,92 
5,50 
5,68 
2,77 
10,22 
9,30 
1,78 
2020 
1,87 
0,11 
0,64 
0,19 
1,14 
0,61 
4,99 
0,34 
5,86 
2,50 
* 
*
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Arroio da Reserva                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1984  4,69  4,51  1,99  8,26  15,45  19,54  11,29  5,83  4,48  4,70  3,89  0,78
1985  0,29  0,78  2,14  9,70  8,04  7,70  11,68  13,80  9,49  3,64  0,46  0,15
1986  0,07  0,15  5,33  8,88  6,82  8,00  6,04  9,73  5,99  4,37  9,94  3,50
1987  1,83  2,07  1,63  7,92  6,39  7,69  13,25  12,44  7,70  5,69  3,61  0,76
1988  1,47  0,97  0,41  1,09  1,99  6,79  8,45  1,18  12,47  6,61  5,21  0,46
1989  0,41  2,07  0,86  5,83  1,14  0,51  3,14  2,89  12,68  4,48  4,69  0,69
1990  0,36  5,26  4,76  15,42  9,59  9,72  6,09  1,00  8,97  11,86  10,97  4,88
1991  0,12  0,07  0,23  7,08  3,49  5,92  6,17  8,11  0,79  0,46  0,15  2,05
1992  1,58  3,47  3,94  17,49  6,75  14,69  9,46  3,93  7,91  4,24  4,36  0,42
1993  7,33  2,39  1,61  0,88  5,40  12,94  11,11  3,21  2,20  7,20  8,15  6,76
1994  0,65  8,34  2,03  4,12  12,23  17,87  13,88  15,25  5,58  10,75  5,57  0,92
1995  0,22  0,75  4,11  2,86  3,55  2,43  8,59  15,62  6,27  6,25  0,63  0,42
1996  4,69  11,42  2,08  8,15  0,80  2,17  2,41  3,07  4,16  4,48  3,13  1,87
1997  0,15  1,68  0,86  0,58  1,22  5,93  5,00  10,35  2,21  19,40  15,44  5,36
1998  11,06  10,77  16,29  15,11  10,95  4,25  11,27  12,53  13,95  5,56  0,88  0,39
1999  0,27  1,75  0,89  4,46  4,98  8,80  12,13  4,11  7,58  8,80  1,75  1,44
2000  1,34  0,82  3,56  5,23  6,29  12,32  11,44  1,85  10,95  9,57  6,24  3,33
2001  14,70  3,94  2,05  5,60  7,98  7,01  15,76  3,11  8,48  9,41  3,00  0,66
2002  0,28  0,93  2,06  2,94  13,75  15,26  12,28  20,06  12,85  20,15  9,80  12,24
2003  3,25  4,00  16,22  3,45  8,47  9,91  4,62  2,32  1,40  5,34  8,12  13,14
2004  0,39  1,46  0,93  0,82  1,20  1,44  1,09  2,49  2,05  2,79  1,19  1,37
2005  0,59  2,80  2,78  2,04  4,94  4,40  2,31  1,22  4,38  15,78  1,72  2,34
2006  3,24  3,01  4,09  3,99  0,71  1,07  2,28  2,70  5,40  6,79  2,93  0,36
2007  1,68  3,62  5,23  3,41  4,26  5,40  5,95  6,38  7,95  6,03  4,36  0,72
2008  1,91  0,45  2,61  0,96  2,28  7,78  8,98  11,81  8,07  15,76  8,77  0,70
2009  0,63  1,63  4,38  0,33  0,64  2,15  4,61  10,98  20,75  7,50  19,30  18,24
2010  26,67  4,66  1,40  2,00  4,33  7,81  17,57  4,09  20,82  2,26  0,34  0,92
2011  0,05  1,04  0,82  4,21  3,24  2,47  5,55  9,43  2,49  5,77  1,14  0,11
2012  0,97  0,94  0,49  0,56  0,67  3,02  2,26  0,69  4,85  12,00  0,92  4,86
2013  10,27  2,09  4,76  8,38  2,59  3,28  5,92  7,85  4,21  3,03  10,30  1,69
2014  1,49  1,37  4,97  3,80  4,07  11,76  14,19  4,89  8,74  10,71  5,09  6,73
2015  8,12  4,95  1,41  4,71  3,35  8,60  13,05  2,87  6,55  19,62  7,74  8,79
2016  4,33  2,28  5,79  7,60  3,06  0,80  2,44  2,38  3,60  8,42  5,54  1,90
2017  8,80  4,31  7,34  2,43  8,29  10,47  1,46  5,81  3,79  8,98  2,37  0,44
2018  2,00  1,86  1,50  3,60  1,35  1,54  6,41  4,52  12,06  7,96  5,34  5,18
2019  7,84  1,46  4,06  4,59  16,22  3,92  5,50  5,68  2,77  10,22  9,30  1,78
2020  1,87  0,11  0,64  0,19  1,14  0,61  4,99  0,34  5,86  2,50  *  *