. 
A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.      
 
 
Nota Técnica nº 207/2016-SCG/ANEEL        
 
Em 29 de março de 2016. 
 
 
 
 
 
Processo nº: 48500.006592/2014-72 
 
Assunto: Adequação do Sumário Executivo 
referente à Pequena Central Hidrelétrica 
Açungui 2E, com Registro Ativo conferido 
às empresas Translead Empreendimentos e 
Incorporações Ltda. e Construtora Strobel 
Ltda., localizada em trecho do rio Açungui, 
no município de Campo Largo, no estado do 
Paraná. 
 
 
 
 
 
 
I – DO OBJETO  
 
1. 
Firmar entendimento quanto à adequabilidade do Sumário Executivo referente à 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Açungui 2E, com 5.900 kW de Potência Instalada, cadastrada sob 
o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.PR.035550-0.01, com Registro Ativo 
conferido às empresas Translead Empreendimentos e Incorporações Ltda. e Construtora Strobel Ltda. 
(Interessadas), por meio do Despacho nº 4.890, de 19 de dezembro de 2014, localizada em trecho do 
rio Açungui, sub-bacia 81, Bacia Hidrográfica do Atlântico Sudeste, no município de Campo Largo, no 
estado do Paraná. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
Em 13 de agosto de 2012, por meio do Despacho n° 2.546, foram aprovados os 
Estudos de Inventário Hidrelétrico do Rio Açungui, onde foram identificados 9 aproveitamentos 
hidrelétricos, dentre os quais a PCH Açungui 2E. 
 
3. 
Em 19 de dezembro de 2014, por meio do Despacho nº 4.890, foi conferido o Registro 
Ativo às interessadas. 
 
4. 
Em 19 de fevereiro de 2016, as interessadas protocolaram1 o Sumário Executivo 
referente a esse empreendimento.  
III – DA ANÁLISE 
                                                          
1 Por meio do Ofício nº 069/2016-PRJ/ENEBRAS, Documento nº 48513.003803/2016-00.

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\136\ndsp2016777 
FL. 02 da Nota Técnica nº 207/2016–SCG/ANEEL, de 29/03/2016 
 
5. 
Trata-se da solicitação formulada pelas interessadas, Translead Empreendimentos e 
Incorporações Ltda. e Construtora Strobel Ltda., para emissão do Despacho de Registro de 
Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH) referente ao processo de implantação e exploração 
da PCH Açungui 2E. 
 
6. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
 
7. 
Observa-se a partir das Tabelas 1 e 2 que o Projeto Básico apresentado não interfere 
na partição de quedas definida por meio do Despacho ANEEL nº 2.546, de 13 de agosto de 2012. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da Açungui 2E 
PCH Açungui 2E 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do barramento 
25°8'00"S 
49°34'26"W 
25°8'17,63"S 
49°34'32,73"W 
NA Montante (m) 
500 
502 
NA Jusante (m) 
484 
484,53 
Queda Bruta (m) 
16 
17,47 
Área do Reservatório (km²) 
0,26 
0,29 
Potência (kW) 
4.700 
5.900 
Vazão QMLT2 (m³/s) 
21,08 
23,69 
 
Tabela 2 - Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Açungui 
ESTADO: 
PR 
SUB-
BACIA: 
81 
DESPACHO: 
2.546/2012 
DATA: 
13 de agosto de 2012 
AUTOR: 
Enebrás Centrais Elétricas S.A. 
POTÊNCIA: 
64.300 kW 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
9 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamentos 
Coordenadas 
NA Montante 
(m) 
NA Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH Açungui 2F  
25°9'25,45"S3 
49°33'35,75"W3 
534,50 
502,243 
9.9003 
PB Aceito 
(Aguardando 
apresentação 
do Sumário 
Executivo) 3 
PCH Açungui 2D 
25°8'7,73"S4 
49°34'31,53"W4 
484 
450 
12.0004 
PB Aceito 
(Aguardando 
apresentação 
                                                          
2 Vazão Média de Longo Termo. 
3 De acordo com o Projeto Básico da PCH Açungui 2F, protocolado sob o número 48513.024148/2015-00. 
4 De acordo com o Projeto Básico da PCH Açungui 2D, protocolado sob o número 48513.024142/2015-00.
PCH Açungui 2E      Estudos de Inventário      Sumário Executivo
Localização do barramento    25°8'00"S
49°34'26"W      25°8'17,63"S
49°34'32,73"W  
NA Montante (m)    500      502  
NA Jusante (m)    484      484,53  
Queda Bruta (m)    16      17,47  
Área do Reservatório (km²)    0,26      0,29  
Potência (kW)    4.700      5.900  
Vazão Q 2 (m³/s)
MLT    21,08      23,69  
NOME DO RIO:  Açungui      ESTADO:        PR        SUB-
BACIA:    81
DESPACHO:  2.546/2012      DATA:        13 de agosto de 2012            
AUTOR:  Enebrás Centrais Elétricas S.A.                          
POTÊNCIA:  64.300 kW      EIXOS
IDENTIFICADOS:        9            
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                            
Aproveitamentos  Coordenadas    NA Montante        NA Jusante        Potência
(kW)    Condição  
      (m)        (m)              
PCH Açungui 2F  25°9'25,45"S3
49°33'35,75"W3  534,50        502,243        9.9003      PB Aceito
(Aguardando
apresentação
do Sumário
Executivo) 3  
PCH Açungui 2D  25°8'7,73"S4
49°34'31,53"W4  484        450        12.0004      PB Aceito
(Aguardando
apresentação  

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\136\ndsp2016777 
FL. 03 da Nota Técnica nº 207/2016–SCG/ANEEL, de 29/03/2016 
do Sumário 
Executivo)4 
 
III.2 – Aspectos de Gestão 
 
8. 
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
 
Tabela 3 - Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
ENEBRAS Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Daniel Zonta /  
Debora Simon /  
Francielle Nicaretta 
5709029-4 / 
5709096-0 / 
5709123-4 
097732-4-SC / 105428-
7-SC / 103735-7-SC 
Responsáveis Gerais do Projeto  
Daniel Zonta /  
Márcio Polanski 
20160453129 / 
20155121784 
097732-4-SC / 
PR-25829/D 
Estudos cartográficos e topográficos 
Andreza Marta Da Costa / 
Elaine Nogoseke 
20153876907 / 
20160442542 
PR-96884/D / 
PR-71420/D 
Estudos geotécnicos 
Daniel Zonta /  
Debora Simon /  
Francielle Nicaretta 
5709029-4 / 
5709096-0 / 
5709123-4 
097732-4-SC / 105428-
7-SC / 103735-7-SC 
Estudos hidrológicos 
Daniel Faller 
20160433128 
PR-96294/D 
Estudos energéticos 
Daniel Zonta 
5709075-8 
097732-4-SC 
Estruturas extravasoras 
 
Tabela 4 - Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
Não foi apresentada.  
Número 
- 
Órgão emissor 
Instituto das Águas do Paraná (IAP) 
Data de emissão 
- 
Validade 
- 
Vazão remanescente 
- 
 
Tabela 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
Não foi apresentada.  
 
A ANEEL fará articulação com o órgão competente. 
 
Número 
- 
Órgão Emissor 
Agência Nacional de Águas (ANA)
          do Sumário
Executivo)4
Empresa Projetista:  ENEBRAS Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda.      
Responsável Técnico  Nº ART    Nº Registro  Responsabilidade
Daniel Zonta /
Debora Simon /
Francielle Nicaretta  5709029-4 /
5709096-0 /
5709123-4  097732-4-SC / 105428-
7-SC / 103735-7-SC    Responsáveis Gerais do Projeto
Daniel Zonta /
Márcio Polanski  20160453129 /
20155121784  097732-4-SC /
PR-25829/D    Estudos cartográficos e topográficos
Andreza Marta Da Costa /
Elaine Nogoseke  20153876907 /
20160442542  PR-96884/D /
PR-71420/D    Estudos geotécnicos
Daniel Zonta /
Debora Simon /
Francielle Nicaretta  5709029-4 /
5709096-0 /
5709123-4  097732-4-SC / 105428-
7-SC / 103735-7-SC    Estudos hidrológicos
Daniel Faller  20160433128  PR-96294/D    Estudos energéticos
Daniel Zonta  5709075-8  097732-4-SC    Estruturas extravasoras
  Tipo de licença    Não foi apresentada.
  Número    -
  Órgão emissor    Instituto das Águas do Paraná (IAP)
  Data de emissão    -
  Validade    -
  Vazão remanescente    -
Tipo de Licença  Tipo de Licença  Não foi apresentada.
A ANEEL fará articulação com o órgão competente.
  Número  -
Órgão Emissor  Órgão Emissor  Agência Nacional de Águas (ANA)

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\136\ndsp2016777 
FL. 04 da Nota Técnica nº 207/2016–SCG/ANEEL, de 29/03/2016 
Data de emissão 
- 
Validade 
- 
Vazão remanescente 
- 
 
III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
 
9. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo 
do potencial hidráulico. 
Tabela 6 – Estudos de Cartografia e Topografia  
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é ligeiramente superior, e a empresa justificou a 
diferença, informando que nos estudos do projeto Básico da PCH Açungui 2F5, 
localizada a montante da PCH Açungui 2E, foram utilizados como nível normal de 
montante a cota 534,50m, e como nível normal de jusante a cota 502,24m, 
possibilitando a elevação do nível normal de montante da PCH Açungui 2E, na 
etapa de Projeto Básico, sem interferência com o aproveitamento a montante. 
Assim, adotou-se como nível máximo normal de montante da PCH Açungui 2E, a 
cota 502,00 m. 
 
Tabela 7 - Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Açungui 2E 
METODOLOGIA ADOTADA: 
Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões. 
  
Área de Drenagem da PCH (km²): 
1.288,94 
NOME DO RIO DA USINA: 
Açungui 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
81102000 
Balsa do Jacaré 
Açungui 
1.708,46 
81019350 
Ponte do Açungui 
Açungui 
591,33 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
81107000 
Foz do São Sebastião 
Ribeira do Iguapé 
3.240,00 
81135000 
Balsa do Cerro Azul 
Ribeira do Iguapé 
4.600,00 
  
 
Tabela 8 - Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
924,66 
TR (anos): 
1000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Soleira Livre 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
De concreto à gravidade 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
DANIEL ZONTA 
CREA/SC 097732-4 
Nº DA ART 
5709075-8 
                                                          
5 O Despacho nº 2236, de 2 de julho de 2014, efetivou como ativo o registro para realização de estudos de PB da PCH 
Açungui 2F também às empresas Translead Empreendimentos e Incorporações Ltda. e Construtora Strobel Ltda. Elas 
apresentaram Projeto Básico pelo Ofício nº 187/2015-PRJ/Enebras, de 31/8/2015 (Processo nº 48500.003383/2014-77).
  Data de emissão  -
  Validade  -
  Vazão remanescente  -
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é ligeiramente superior, e a empresa justificou a
diferença, informando que nos estudos do projeto Básico da PCH Açungui 2F5,
localizada a montante da PCH Açungui 2E, foram utilizados como nível normal de
montante a cota 534,50m, e como nível normal de jusante a cota 502,24m,
possibilitando a elevação do nível normal de montante da PCH Açungui 2E, na
etapa de Projeto Básico, sem interferência com o aproveitamento a montante.
Assim, adotou-se como nível máximo normal de montante da PCH Açungui 2E, a
cota 502,00 m.
METODOLOGIA ADOTADA:  Aplicação de método indireto para extensão da série de vazões.        
          
Área de Drenagem da PCH (km²):  1.288,94  NOME DO RIO DA USINA:    Açungui  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
81102000  Balsa do Jacaré    Açungui    1.708,46
81019350  Ponte do Açungui    Açungui    591,33
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
81107000  Foz do São Sebastião    Ribeira do Iguapé    3.240,00
81135000  Balsa do Cerro Azul    Ribeira do Iguapé    4.600,00
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):  924,66  TR (anos):  1000  
TIPO DE VERTEDOURO:  Soleira Livre      
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:  De concreto à gravidade      
NOME DO RESP. TÉCNICO:  DANIEL ZONTA
CREA/SC 097732-4    Nº DA ART  5709075-8

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\136\ndsp2016777 
FL. 05 da Nota Técnica nº 207/2016–SCG/ANEEL, de 29/03/2016 
  
POSTOS FLUVIOMÉTRICOS DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
83660000 
Balsa do Jacaré 
Açungui 
1.708,46 
81019350 
Ponte do Açungui 
Açungui 
591,33 
 
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos 
Estudos 
Energéticos: 
A potência de 5.900 kW é superior à estimada no inventário, de 4.700 kW e o fator de capacidade de 
0,53 é inferior ao fator de capacidade do inventário, de 0,56, sendo compatível com o critério de 
tolerância de 10%. O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 3.040 kW e 2 geradores de potência 
unitária nominal de 3.300 kVA, com 0,9 de fator de potência. 
 
10. 
Anexo a esta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada na Tabela 7. 
 
 
III.4 – Parâmetros de Garantia Física 
 
11. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados na Tabela 10, são 
de responsabilidade do interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para 
cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a 
apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), 
desde que compatíveis com estes. 
 
Tabela 10 - Parâmetros de Garantia Física homologados 
PCH Açungui 2E 
Sumário Executivo 
Potência Instalada Total (kW) 
5.900 
Número de Unidades Geradoras 
2 
Potência por gerador (kVA)/fator de potência 
3.300 / 0,9 
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s) 
3.040 / 5,86 
Rendimento da turbina 
93,0% 
Rendimento do gerador 
97,0% 
Taxa equivalente de indisp. forçada (%) 
1,26% 
Indisponibilidade programada (%) 
3,70% 
Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,4098 
Queda bruta nominal (m) 
17,47 
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,4% 
Consumo Interno (kW médio) 
18 
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s) 
-7         
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s) 
0,096 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
                                                          
6 A ser confirmada quando da obtenção da DRDH.
          
POSTOS FLUVIOMÉTRICOS DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO    NOME  RIO  A.D. (em km²):  
83660000    Balsa do Jacaré  Açungui  1.708,46  
81019350    Ponte do Açungui  Açungui  591,33  
Estudos
Energéticos:  A potência de 5.900 kW é superior à estimada no inventário, de 4.700 kW e o fator de capacidade de
0,53 é inferior ao fator de capacidade do inventário, de 0,56, sendo compatível com o critério de
tolerância de 10%. O projeto apresentado prevê 2 turbinas de 3.040 kW e 2 geradores de potência
unitária nominal de 3.300 kVA, com 0,9 de fator de potência.
PCH Açungui 2E  Sumário Executivo
Potência Instalada Total (kW)  5.900
Número de Unidades Geradoras  2
Potência por gerador (kVA)/fator de potência  3.300 / 0,9
Potência por turbina (kW)/ engolim. mínimo (m3/s)  3.040 / 5,86
Rendimento da turbina  93,0%
Rendimento do gerador  97,0%
Taxa equivalente de indisp. forçada (%)  1,26%
Indisponibilidade programada (%)  3,70%
Perdas hidráulicas nominais (m)  0,4098
Queda bruta nominal (m)  17,47
Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)  0,4%
Consumo Interno (kW médio)  18
Vazão Remanescente do Aproveitamento (m³/s)  -7
Vazão de Usos Consuntivos (m³/s)  0,096
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\136\ndsp2016777 
FL. 06 da Nota Técnica nº 207/2016–SCG/ANEEL, de 29/03/2016 
12. 
Sob a vigência da Resolução Normativa (REN) 343, de 9 de dezembro de 2008, o 
processo seria sobrestado até a apresentação da Licença Ambiental e da DRDH, sem a possibilidade 
de emissão de algum ato referente à aprovação do projeto apresentado pela empresa Múltipla 
Participações Ltda. 
 
13. 
Entretanto, a REN 673, de 4 de agosto de 2015, trouxe algumas inovações nesse 
sentido. O Despacho de Registro Ativo foi substituído pelo Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI-PCH), etapa já cumprida pelo empreendedor. 
 
14. 
Também foi estabelecida a exigência da apresentação, após a emissão do DRI-PCH, 
do Sumário Executivo. As interessadas já apresentaram tanto o Projeto Básico da PCH Açungui 2E, 
nos termos da REN 343/2008, quanto o Sumário Executivo exigido pela REN 673/2015. 
 
15. 
Por fim, foi criada a figura do DRS-PCH, que permite que a ANEEL solicite a DRDH e 
que o interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, 
conforme excerto a seguir transcrito:  
 
 [...] 
 
Art. 12 A ANEEL analisará o Sumário Executivo observando os aspectos definidores 
do potencial hidráulico, principalmente, queda, potência e fator de capacidade. 
 
§ 1º A compatibilidade do Sumário Executivo com os estudos de inventário e com uso 
do potencial hidráulico será atestada por meio da emissão de Despacho de Registro 
da Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS-PCH), a ser emitido pela SCG. [...] 
 
§ 3º O DRS-PCH tem como finalidades permitir que a ANEEL solicite a Declaração 
de Reserva de Disponibilidade Hídrica e que o interessado requeira o Licenciamento 
Ambiental pertinente junto aos órgãos competentes, sem prejuízo de antecipação 
dessas ações, quando couber, imediatamente após a publicação do DRI-PCH 
previsto no Capítulo I desta Resolução. 
 
§ 4º O DRS-PCH perderá a vigência, independentemente de manifestação da 
ANEEL, caso o interessado não requeira a outorga em até 3 (três) anos, prorrogáveis 
por até 3 (três) anos, a critério da ANEEL, contados da data de sua publicação. 
 
[...]  
 
16. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 673/2015, deve ser 
emitido o DRS-PCH referente à PCH Açungui 2E às empresas Translead Empreendimentos e 
Incorporações Ltda. e Construtora Strobel Ltda., bem como encaminhado Ofício à Agência Nacional 
de Águas – ANA para fins da emissão da DRDH. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
17. 
A presente Nota Técnica tem amparo legal:

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\136\ndsp2016777 
FL. 07 da Nota Técnica nº 207/2016–SCG/ANEEL, de 29/03/2016 
a) Na Resolução Normativa nº 343, de 9 de dezembro de 2008; e 
b) Na Resolução Normativa n° 673, de 4 de agosto de 2015. 
 
 
 
V – DA CONCLUSÃO 
 
18. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por 
meio da publicação do DRS-PCH para a PCH Açungui 2E em favor das Interessadas. 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
 
19. 
Emitir DRS-PCH para a PCH Açungui 2E, em favor das empresas Translead 
Empreendimentos e Incorporações Ltda. e Construtora Strobel Ltda. e encaminhar Ofício à Agência 
Nacional de Águas – ANA, para fins de emissão da DRDH. 
 
 
 
ALEXANDRE VASCONCELOS BORGES NETTO 
Especialista em Regulação – SCG/ANEEL 
 
De acordo: 
 
 
LUDIMILA LIMA DA SILVA  
Superintendente de Concessões e Autorizações de Geração - Substituta

A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.    
 
\SCG\NT\136\ndsp2016777 
FL. 08 da Nota Técnica nº 207/2016–SCG/ANEEL, de 29/03/2016 
ANEXO 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Açungui 2E 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1978 
12,39 
11,72 
14,58 
9,72 
11,06 10,61 16,01 13,86 19,57 10,67 13,71 
9,80 
1979 
8,47 
7,81 
9,17 
7,20 
18,10 
8,36 
8,40 
8,41 
18,90 28,17 13,71 
25,12 
1980 
17,20 
20,19 
21,20 
18,53 
12,47 12,73 25,44 21,59 27,52 21,74 17,33 
44,99 
1981 
42,62 
24,61 
17,05 
14,20 
12,84 11,52 10,32 
9,52 
9,00 
12,39 13,39 
19,53 
1982 
10,40 
23,83 
14,25 
11,04 
10,03 33,02 33,01 17,27 12,81 29,80 47,70 
34,04 
1983 
26,33 
25,64 
37,26 
27,55 
66,95 82,04 95,68 36,57 50,43 32,42 25,72 
27,69 
1984 
25,18 
20,53 
18,55 
17,85 
22,61 22,98 18,00 25,49 24,63 18,49 30,24 
24,82 
1985 
17,40 
21,56 
16,34 
16,50 
13,03 12,25 11,01 
9,20 
10,85 
9,48 
9,06 
6,75 
1986 
9,42 
13,03 
11,80 
9,91 
12,66 
8,77 
7,39 
11,70 
8,21 
10,69 16,38 
32,53 
1987 
15,95 
23,89 
11,22 
11,79 
45,47 31,24 19,57 14,70 14,27 15,76 13,61 
12,26 
1988 
11,75 
15,33 
17,73 
13,17 
38,83 24,22 16,56 12,81 12,77 12,75 10,21 
9,58 
1989 
19,60 
22,44 
16,56 
19,54 
24,90 14,66 20,01 16,98 25,94 15,37 13,78 
16,43 
1990 
72,05 
26,40 
20,39 
16,21 
15,20 15,43 37,35 29,06 35,68 34,74 35,35 
20,64 
1991 
18,77 
20,82 
19,29 
15,55 
14,46 20,02 13,70 13,87 11,10 19,99 14,35 
16,82 
1992 
11,53 
14,98 
26,64 
15,93 
35,86 29,96 22,95 25,71 19,76 19,04 15,00 
13,17 
1993 
17,93 
32,37 
20,74 
14,99 
21,31 26,17 23,71 16,83 43,95 54,61 24,92 
28,58 
1994 
22,05 
23,87 
21,92 
18,57 
16,58 22,14 23,20 15,96 13,25 14,80 18,28 
20,13 
1995 
80,90 
38,10 
30,17 
20,86 
17,65 17,69 23,52 16,99 23,14 28,65 18,33 
16,82 
1996 
35,26 
43,04 
39,46 
28,54 
19,06 18,78 20,10 20,46 25,85 33,30 29,02 
29,67 
1997 
53,96 
54,68 
32,01 
20,93 
17,78 21,96 21,12 17,81 22,56 36,02 41,95 
36,54 
1998 
53,27 
42,94 
69,39 
67,47 
39,33 33,35 45,08 47,19 75,93 84,86 36,22 
29,33 
1999 
32,54 
44,21 
28,70 
23,97 
20,55 21,09 29,99 16,38 16,41 15,07 13,35 
11,88 
2000 
12,98 
20,32 
19,70 
12,20 
10,44 12,33 13,38 13,95 37,48 28,27 19,92 
26,31 
2001 
28,01 
35,83 
32,21 
21,64 
28,82 26,88 30,50 23,26 21,73 48,35 23,00 
29,33 
2002 
35,84 
27,96 
25,28 
18,48 
20,70 16,14 15,58 19,39 25,06 20,32 20,53 
28,86 
2003 
33,11 
40,77 
28,65 
22,31 
17,22 19,70 24,16 15,44 16,79 17,57 16,73 
23,55 
2004 
23,87 
25,82 
27,78 
19,98 
24,87 29,76 30,01 21,99 21,15 30,91 27,22 
27,05 
2005 
32,33 
19,20 
16,13 
15,32 
17,87 16,55 15,79 15,10 48,83 46,04 26,41 
20,58 
2006 
18,19 
18,28 
15,78 
11,52 
10,29 
9,45 
9,90 
9,45 
15,95 16,42 17,31 
17,87 
2007 
32,17 
24,94 
18,71 
15,80 
21,88 14,62 17,94 13,24 10,99 10,09 15,77 
23,91 
2008 
24,14 
16,74 
16,86 
19,84 
22,95 23,13 14,82 30,57 14,55 24,80 20,41 
14,02 
2009 
19,87 
26,97 
15,47 
12,05 
10,08 
9,77 
39,05 23,73 46,06 40,78 29,67 
25,85 
2010 
64,31 
55,61 
48,46 
44,85 
43,05 33,00 30,39 25,23 19,74 22,84 18,72 
52,95 
2011 
47,76 
68,90 
35,97 
25,68 
20,75 21,29 32,03 83,23 30,90 32,34 23,18 
19,39 
2012 
22,65 
18,33 
16,96 
20,60 
17,11 48,29 25,30 17,11 15,68 17,11 14,01 
16,66 
2013 
17,95 
31,88 
23,63 
16,66 
14,16 48,59 42,39 21,74 28,25 25,90 20,53 
18,18 
2014 
22,72 
15,07 
26,13 
17,34 
18,56 39,29 16,81 13,63 21,06 20,45 19,31 
29,54
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Açungui 2E                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1978  12,39  11,72  14,58  9,72  11,06  10,61  16,01  13,86  19,57  10,67  13,71  9,80
1979  8,47  7,81  9,17  7,20  18,10  8,36  8,40  8,41  18,90  28,17  13,71  25,12
1980  17,20  20,19  21,20  18,53  12,47  12,73  25,44  21,59  27,52  21,74  17,33  44,99
1981  42,62  24,61  17,05  14,20  12,84  11,52  10,32  9,52  9,00  12,39  13,39  19,53
1982  10,40  23,83  14,25  11,04  10,03  33,02  33,01  17,27  12,81  29,80  47,70  34,04
1983  26,33  25,64  37,26  27,55  66,95  82,04  95,68  36,57  50,43  32,42  25,72  27,69
1984  25,18  20,53  18,55  17,85  22,61  22,98  18,00  25,49  24,63  18,49  30,24  24,82
1985  17,40  21,56  16,34  16,50  13,03  12,25  11,01  9,20  10,85  9,48  9,06  6,75
1986  9,42  13,03  11,80  9,91  12,66  8,77  7,39  11,70  8,21  10,69  16,38  32,53
1987  15,95  23,89  11,22  11,79  45,47  31,24  19,57  14,70  14,27  15,76  13,61  12,26
1988  11,75  15,33  17,73  13,17  38,83  24,22  16,56  12,81  12,77  12,75  10,21  9,58
1989  19,60  22,44  16,56  19,54  24,90  14,66  20,01  16,98  25,94  15,37  13,78  16,43
1990  72,05  26,40  20,39  16,21  15,20  15,43  37,35  29,06  35,68  34,74  35,35  20,64
1991  18,77  20,82  19,29  15,55  14,46  20,02  13,70  13,87  11,10  19,99  14,35  16,82
1992  11,53  14,98  26,64  15,93  35,86  29,96  22,95  25,71  19,76  19,04  15,00  13,17
1993  17,93  32,37  20,74  14,99  21,31  26,17  23,71  16,83  43,95  54,61  24,92  28,58
1994  22,05  23,87  21,92  18,57  16,58  22,14  23,20  15,96  13,25  14,80  18,28  20,13
1995  80,90  38,10  30,17  20,86  17,65  17,69  23,52  16,99  23,14  28,65  18,33  16,82
1996  35,26  43,04  39,46  28,54  19,06  18,78  20,10  20,46  25,85  33,30  29,02  29,67
1997  53,96  54,68  32,01  20,93  17,78  21,96  21,12  17,81  22,56  36,02  41,95  36,54
1998  53,27  42,94  69,39  67,47  39,33  33,35  45,08  47,19  75,93  84,86  36,22  29,33
1999  32,54  44,21  28,70  23,97  20,55  21,09  29,99  16,38  16,41  15,07  13,35  11,88
2000  12,98  20,32  19,70  12,20  10,44  12,33  13,38  13,95  37,48  28,27  19,92  26,31
2001  28,01  35,83  32,21  21,64  28,82  26,88  30,50  23,26  21,73  48,35  23,00  29,33
2002  35,84  27,96  25,28  18,48  20,70  16,14  15,58  19,39  25,06  20,32  20,53  28,86
2003  33,11  40,77  28,65  22,31  17,22  19,70  24,16  15,44  16,79  17,57  16,73  23,55
2004  23,87  25,82  27,78  19,98  24,87  29,76  30,01  21,99  21,15  30,91  27,22  27,05
2005  32,33  19,20  16,13  15,32  17,87  16,55  15,79  15,10  48,83  46,04  26,41  20,58
2006  18,19  18,28  15,78  11,52  10,29  9,45  9,90  9,45  15,95  16,42  17,31  17,87
2007  32,17  24,94  18,71  15,80  21,88  14,62  17,94  13,24  10,99  10,09  15,77  23,91
2008  24,14  16,74  16,86  19,84  22,95  23,13  14,82  30,57  14,55  24,80  20,41  14,02
2009  19,87  26,97  15,47  12,05  10,08  9,77  39,05  23,73  46,06  40,78  29,67  25,85
2010  64,31  55,61  48,46  44,85  43,05  33,00  30,39  25,23  19,74  22,84  18,72  52,95
2011  47,76  68,90  35,97  25,68  20,75  21,29  32,03  83,23  30,90  32,34  23,18  19,39
2012  22,65  18,33  16,96  20,60  17,11  48,29  25,30  17,11  15,68  17,11  14,01  16,66
2013  17,95  31,88  23,63  16,66  14,16  48,59  42,39  21,74  28,25  25,90  20,53  18,18
2014  22,72  15,07  26,13  17,34  18,56  39,29  16,81  13,63  21,06  20,45  19,31  29,54