AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 
DESPACHO Nº 1.236, DE 6 DE MAIO DE 2022 
 
 
Texto Original 
 
Texto Compilado 
 
O SUPERINTENDENTE DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DE TRANSMISSÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso das atribuições delegadas 
pela Portaria ANEEL nº 3.926, de 29 de março de 2016, alterada pela Portaria ANEEL nº 6.619, de 15 de 
dezembro de 2020, e considerando o que consta do Processo nº 48500.004333/2022-17, decide autorizar 
a implantação de reforços em instalações sob responsabilidade da COPEL Geração e Transmissão S.A., 
conforme Anexo, com prazo para início da operação comercial a contar da data de publicação deste 
Despacho. 
 
 
 
 
IVO SECHI NAZARENO 
 
(Excluídos os reforços indicados na tabela, pelo DSP SCE/ANEEL 547, de 28.02.2025)

Anexo 
 
Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-
dade (*) 
Prazo 
(**) 
COPEL-GT 
0000309/2021 
APUCARANA 
230 
Instalação de TC (Proteção) para 
supervisão da corrente da bucha H0 
do 
transformador. 
Capacidade nominal de corrente (A): 
no mínimo 600 A; Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no 
mínimo 20 kA. 
Imediata 
30 
COPEL-GT 
0000312/2021 
APUCARANA 
230 
Instalação de TC (Proteção) para 
supervisão da corrente da bucha H0 
do 
transformador. 
Capacidade nominal de corrente (A): 
no mínimo 600 A; Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no 
mínimo 20 kA. 
Imediata 
30 
COPEL-GT 
0008551/2021 
BATEIAS 
230 
Instalação de TC (Proteção) para 
supervisão da corrente da bucha H0 
do 
transformador. 
Capacidade nominal de corrente (A): 
no mínimo 600 A; Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no 
mínimo 20 kA. 
Imediata 
30 
COPEL-GT 
0008550/2021 
BATEIAS 
230 
Instalação de TC (Proteção) para 
supervisão da corrente da bucha H0 
do 
transformador. 
Capacidade nominal de corrente (A): 
no mínimo 600 A; Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no 
mínimo 20 kA. 
Imediata 
30 
COPEL-GT 
0000325/2021 
C.MOURAO 
230 
Instalação de TC (Proteção) para 
supervisão da corrente da bucha H0 
do 
transformador. 
Capacidade nominal de corrente (A): 
no mínimo 600 A; Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no 
mínimo 20 kA. 
Imediata 
30 
COPEL-GT 
0000311/2021 
FIGUEIRA 
230 
Instalação de TC (Proteção) para 
supervisão da corrente da bucha H0 
do 
transformador. 
Capacidade nominal de corrente (A): 
no mínimo 600 A; Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no 
mínimo 20 kA. 
Imediata 
30
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-
dade (*)  Prazo
(**)
COPEL-GT  0000309/2021  APUCARANA  230  Instalação de TC (Proteção) para
supervisão da corrente da bucha H0
do transformador.
Capacidade nominal de corrente (A):
no mínimo 600 A; Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no
mínimo 20 kA.  Imediata  30
COPEL-GT  0000312/2021  APUCARANA  230  Instalação de TC (Proteção) para
supervisão da corrente da bucha H0
do transformador.
Capacidade nominal de corrente (A):
no mínimo 600 A; Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no
mínimo 20 kA.  Imediata  30
COPEL-GT  0008551/2021  BATEIAS  230  Instalação de TC (Proteção) para
supervisão da corrente da bucha H0
do transformador.
Capacidade nominal de corrente (A):
no mínimo 600 A; Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no
mínimo 20 kA.  Imediata  30
COPEL-GT  0008550/2021  BATEIAS  230  Instalação de TC (Proteção) para
supervisão da corrente da bucha H0
do transformador.
Capacidade nominal de corrente (A):
no mínimo 600 A; Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no
mínimo 20 kA.  Imediata  30
COPEL-GT  0000325/2021  C.MOURAO  230  Instalação de TC (Proteção) para
supervisão da corrente da bucha H0
do transformador.
Capacidade nominal de corrente (A):
no mínimo 600 A; Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no
mínimo 20 kA.  Imediata  30
COPEL-GT  0000311/2021  FIGUEIRA  230  Instalação de TC (Proteção) para
supervisão da corrente da bucha H0
do transformador.
Capacidade nominal de corrente (A):
no mínimo 600 A; Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no
mínimo 20 kA.  Imediata  30

Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-
dade (*) 
Prazo 
(**) 
COPEL-GT 
0000324/2021 
FIGUEIRA 
230 
Instalação de TC (Proteção) para 
supervisão da corrente da bucha H0 
do 
transformador. 
Capacidade nominal de corrente (A): 
no mínimo 600 A; Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no 
mínimo 20 kA. 
(Excluído pelo DSP SCE/ANEEL 547, 
de 28.02.2025) 
Imediata 
30 
COPEL-GT 
0000318/2021 FOZ DO CHOPIM 
230 
Instalação de TC (Proteção) para 
supervisão da corrente da bucha H0 
do 
transformador. 
Capacidade nominal de corrente (A): 
no mínimo 600 A; Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no 
mínimo 20 kA. 
Imediata 
30 
COPEL-GT 
0000316/2021 
GUAIRA 
230 
Instalação de TC (Proteção) para 
supervisão da corrente da bucha H0 
do 
transformador. 
Capacidade nominal de corrente (A): 
no mínimo 600 A; Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no 
mínimo 20 kA. 
Imediata 
30 
COPEL-GT 
0000315/2021 
IBIPORA 
230 
Instalação de TC (Proteção) para 
supervisão da corrente da bucha H0 
do 
transformador. 
Capacidade nominal de corrente (A): 
no mínimo 600 A; Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no 
mínimo 20 kA. 
Imediata 
30 
COPEL-GT 
0000313/2021 
IBIPORA 
230 
Instalação de TC (Proteção) para 
supervisão da corrente da bucha H0 
do 
transformador. 
Capacidade nominal de corrente (A): 
no mínimo 600 A; Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no 
mínimo 20 kA. 
Imediata 
30 
COPEL-GT 
0000319/2021 
JAGUARIAIVA 
230 
Instalação de TC (Proteção) para 
supervisão da corrente da bucha H0 
do 
transformador. 
Capacidade nominal de corrente (A): 
no mínimo 600 A; Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no 
mínimo 20 kA. 
Imediata 
30 
COPEL-GT 
0000322/2021 
JAGUARIAIVA 
230 
Instalação de TC (Proteção) para 
supervisão da corrente da bucha H0 
do 
transformador. 
Capacidade nominal de corrente (A): 
no mínimo 600 A; Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no 
mínimo 20 kA. 
Imediata 
30
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-
dade (*)  Prazo
(**)
COPEL-GT  0000324/2021  FIGUEIRA  230  Instalação de TC (Proteção) para
supervisão da corrente da bucha H0
do transformador.
Capacidade nominal de corrente (A):
no mínimo 600 A; Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no
mínimo 20 kA.
(Excluído pelo DSP SCE/ANEEL 547,
de 28.02.2025)  Imediata  30
COPEL-GT  0000318/2021  FOZ DO CHOPIM  230  Instalação de TC (Proteção) para
supervisão da corrente da bucha H0
do transformador.
Capacidade nominal de corrente (A):
no mínimo 600 A; Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no
mínimo 20 kA.  Imediata  30
COPEL-GT  0000316/2021  GUAIRA  230  Instalação de TC (Proteção) para
supervisão da corrente da bucha H0
do transformador.
Capacidade nominal de corrente (A):
no mínimo 600 A; Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no
mínimo 20 kA.  Imediata  30
COPEL-GT  0000315/2021  IBIPORA  230  Instalação de TC (Proteção) para
supervisão da corrente da bucha H0
do transformador.
Capacidade nominal de corrente (A):
no mínimo 600 A; Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no
mínimo 20 kA.  Imediata  30
COPEL-GT  0000313/2021  IBIPORA  230  Instalação de TC (Proteção) para
supervisão da corrente da bucha H0
do transformador.
Capacidade nominal de corrente (A):
no mínimo 600 A; Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no
mínimo 20 kA.  Imediata  30
COPEL-GT  0000319/2021  JAGUARIAIVA  230  Instalação de TC (Proteção) para
supervisão da corrente da bucha H0
do transformador.
Capacidade nominal de corrente (A):
no mínimo 600 A; Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no
mínimo 20 kA.  Imediata  30
COPEL-GT  0000322/2021  JAGUARIAIVA  230  Instalação de TC (Proteção) para
supervisão da corrente da bucha H0
do transformador.
Capacidade nominal de corrente (A):
no mínimo 600 A; Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no
mínimo 20 kA.  Imediata  30

Concessio-
nária 
SGPMR 
Instalação 
Tensão 
(kV) 
Descrição do reforço 
Data de 
Necessi-
dade (*) 
Prazo 
(**) 
COPEL-GT 
0000310/2021 
LONDRINA COT 
230 
Instalação de TC (Proteção) para 
supervisão da corrente da bucha H0 
do 
transformador. 
Capacidade nominal de corrente (A): 
no mínimo 600 A; Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no 
mínimo 20 kA. 
(Excluído pelo DSP SCE/ANEEL 547, 
de 28.02.2025) 
Imediata 
30 
COPEL-GT 
0000323/2021 
MARINGA 
230 
Instalação de TC (Proteção) para 
supervisão da corrente da bucha H0 
do 
transformador. 
Capacidade nominal de corrente (A): 
no mínimo 600 A; Capacidade 
nominal de curto-circuito (kA): no 
mínimo 20 kA. 
(Excluído pelo DSP SCE/ANEEL 547, 
de 28.02.2025) 
Imediata 
30 
* A obra não pode receber Termo de Liberação ou constar nos relatórios de integração de reforços sem receita prévia do ONS com data de 
entrada em operação comercial anterior a sua Data de Necessidade. 
** O Prazo pode ser apresentado em meses ou apresentado como data para entrada em operação comercial.
Concessio-
nária  SGPMR  Instalação  Tensão
(kV)  Descrição do reforço  Data de
Necessi-
dade (*)  Prazo
(**)
COPEL-GT  0000310/2021  LONDRINA COT  230  Instalação de TC (Proteção) para
supervisão da corrente da bucha H0
do transformador.
Capacidade nominal de corrente (A):
no mínimo 600 A; Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no
mínimo 20 kA.
(Excluído pelo DSP SCE/ANEEL 547,
de 28.02.2025)  Imediata  30
COPEL-GT  0000323/2021  MARINGA  230  Instalação de TC (Proteção) para
supervisão da corrente da bucha H0
do transformador.
Capacidade nominal de corrente (A):
no mínimo 600 A; Capacidade
nominal de curto-circuito (kA): no
mínimo 20 kA.
(Excluído pelo DSP SCE/ANEEL 547,
de 28.02.2025)  Imediata  30