* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
\SCG\NT\121\NT_605CF0512 
48524.000365/2022-00 
NOTA TÉCNICA Nº 20/2022-SCG/ANEEL 
Em 11 de janeiro de 2022. 
 
 
Processo: 48500.004028/2020-63. 
 
Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena 
Central Hidrelétrica Ribas, com 11.571 kW de Potência 
Instalada, com Registro de Intenção à Outorga de 
Autorização (DRI – PCH) conferido à Enebras Projetos 
de Usinas Hidrelétricas Ltda. e Hacker Industrial Ltda.. 
 
 
 
I – DO OBJETIVO 
 
1. 
Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) Ribas, com 11.571 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos 
de Geração (CEG) PCH.PH.MS.044778-1.01, com Registro de Intenção à Outorga de Autorização (DRI – 
PCH) conferido à Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda. e Hacker Industrial Ltda.. (Interessadas), 
por meio do Despacho nº 2.308, de 06 de agosto de 2020, localizada no rio Ribeirão das Botas, sub-bacia 
63, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, cuja casa de força localiza-se no município Ribas do Rio Pardo, 
estado de Mato Grosso do Sul. 
 
II – DOS FATOS 
 
2. 
O Despacho n° 1.584, de 06 de junho de 2019, aprova os Estudos de Inventário Hidrelétrico 
do rio Rio Pardo, incluindo seus afluentes os rios Anhanduí e Anhanduizinho e os ribeirões Lontra, 
Lontrinha, das Botas e do Cervo, no qual foram identificados 7 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os 
quais a PCH Ribas. 
 
3. 
O Despacho nº 2.308, de 06 de agosto de 2020, confere o DRI-PCH às Interessadas, com o 
objetivo de desenvolver os estudos de projeto básico da PCH Ribas. 
 
4. 
Em 10 de outubro de 2021, as Interessadas protocolaram o Sumário Executivo e o Projeto 
Básico referente ao empreendimento1. 
 
III – DA ANÁLISE 
5. 
As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, 
conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020: 
 
 
1 Documento SIC nº 48513.027936/2021-00

P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 20/2022-SCG/ANEEL, de 11/01/2022. 
 
[...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais 
subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e 
documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e 
técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais 
estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...] 
 
6. 
A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico. 
 
 
Figura 1: Arranjo geral da PCH Ribas 
 
7. 
O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa 
de Força Principal, Casa de Força Auxiliar e do Reservatório da PCH Ribas. 
 
Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório 
Local  
Coordenadas Geográficas 
(datum SIRGAS 2000) 
Municípios/UF2 
Barramento 
20° 25’ 22,28”S 
53° 47’ 0,76” W 
Ribas do Rio Pardo/MS 
Casa de Força 
20° 25’ 48,10”S 
53° 45’ 43,30” W 
Ribas do Rio Pardo/MS 
Limite máximo do Reservatório 
20° 23’ 49,90”S 
53° 48’ 56,77” W 
Ribas do Rio Pardo/MS 
 
2 No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da 
barragem deste empreendimento de acordo com os dados constantes do projeto básico.
Local  Coordenadas Geográficas
(datum SIRGAS 2000)  Municípios/UF2
Barramento  20° 25’ 22,28”S
53° 47’ 0,76” W  Ribas do Rio Pardo/MS
Casa de Força  20° 25’ 48,10”S
53° 45’ 43,30” W  Ribas do Rio Pardo/MS
Limite máximo do Reservatório  20° 23’ 49,90”S
53° 48’ 56,77” W  Ribas do Rio Pardo/MS

P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 20/2022-SCG/ANEEL, de 11/01/2022. 
 
 
8. 
A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial 
hidráulico está apresentada nas subseções a seguir. 
 
III.1 –  Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário 
9. 
Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não 
interfere na partição de quedas definida no 1.584 de 06 de julho de 2019. 
 
Tabela 1 - Características da proposta de Sumário Executivo da PCH Ribas 
PCH Ribas 
Estudos de Inventário 
Sumário Executivo 
Localização do Barramento 
20°25'44" S 
53°46'20" W 
20°25'22,28" S 
53°47'0,76" W 
NA Montante (m) 
362,50 
363,50 
NA Jusante (m) 
344,50 
348,39 
Queda Bruta (m) 
18,00 
15,11 
Área do Reservatório (km²) 
1,50 
1,39 
Potência (kW) 
13.600 
10.7503 
Energia Média (kWméd) 
7.500,00 
6.288,24 
Vazão QMLT4 (m³/s) 
66,7 
64,25 
 
Quadro 2 – Informações do Inventário 
NOME DO RIO: 
Rio Pardo, incluindo seus 
afluentes os rios Anhanduí e 
Anhanduizinho e os 
ribeirões Lontra, Lontrinha, 
das Botas e do Cervo 
ESTADO: 
MS 
SUB-BACIA: 
63 
DESPACHO: 
1.584 
DATA: 
06/06/2019 
AUTOR: 
Gaia Energia e Participações S.A. e Flamarpar - Investimentos S.A. 
POTÊNCIA: 
129,90 
EIXOS 
IDENTIFICADOS: 
7 (sete) 
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise 
Aproveitamento a 
montante 
Coordenadas da Casa de 
Força 
NA 
Montante 
(m) 
NA 
Jusante 
(m) 
Potência 
(kW) 
Condição 
PCH do Cervo 
20°22'24,26" S 
53°50'26,77" W 
387,00 
370,00 
13.000 
DRS – DSP 
1.583/2021 
Aproveitamento a 
jusante 
Coordenadas do Limite 
Máximo do Reservatório 
NA 
Montante 
NA 
Jusante 
Potência 
(kW) 
Condição 
 
3 Nessa comparação, está se levando em consideração apenas a potência estimada na casa de força principal do 
empreendimento, haja vista que nos estudos de inventário não foi previsto a instalação da casa de força auxiliar.  
4 Vazão Média de Longo Termo.
Estudos de Inventário
20°25'44" S
53°46'20" W
362,50
344,50
18,00
1,50
13.600
7.500,00
66,7
NOME DO RIO:  Rio Pardo, incluindo seus
afluentes os rios Anhanduí e
Anhanduizinho e os
ribeirões Lontra, Lontrinha,
das Botas e do Cervo  ESTADO:    MS      SUB-BACIA:    63
DESPACHO:  1.584  DATA:    06/06/2019          
AUTOR:  Gaia Energia e Participações S.A. e Flamarpar - Investimentos S.A.                
POTÊNCIA:  129,90  EIXOS
IDENTIFICADOS:      7 (sete)        
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise                  
Aproveitamento a
montante  Coordenadas da Casa de
Força  NA
Montante
(m)  NA
Jusante
(m)      Potência
(kW)    Condição  
PCH do Cervo  20°22'24,26" S
53°50'26,77" W  387,00  370,00      13.000    DRS – DSP
1.583/2021  
Aproveitamento a
jusante  Coordenadas do Limite
Máximo do Reservatório  NA
Montante  NA
Jusante      Potência
(kW)    Condição  

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 20/2022-SCG/ANEEL, de 11/01/2022. 
 
(m) 
(m) 
UHE Assis 
Chateaubriand 
20°32'48,96" S 
53°40'55,86" W 
333,56 
307,74 
29.500 
Outorgada 
 
III.2 –  Aspectos de Gestão 
10. 
Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao 
licenciamento ambiental. 
 
Quadro 3 – Responsabilidade Técnica 
Empresa Projetista: 
Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda. 
Responsável Técnico 
Nº ART 
Nº Registro 
Responsabilidade 
Daniel Zonta 
7985186-2 
097732-4/SC 
Responsável Geral do Projeto 
Daniel Zonta / Marcio Polanski 
1320210103260 / 
1720215079993 
097732-4/SC / PR-
25829D 
Estudos cartográficos e 
topográficos 
Marieli Larissa Groxko 
13202110105515 / 
13202110105518 
PR-110227 
Estudos geotécnicos 
Daniel Zonta 
7981016-0 
097732-4/SC 
Estudos hidrológicos 
Daniel Zonta 
7981038-0 
097732-4/SC 
Estudos energéticos 
Daniel Zonta 
7981031-3 
097732-4/SC 
Estruturas extravasoras 
 
Quadro 4 – Licenciamento Ambiental 
Tipo de licença 
 Não possui 
Número 
 -  
Órgão emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão remanescente 
 -  
 
Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos 
Tipo de Licença 
 Não possui 
Número 
 -  
Órgão Emissor 
 -  
Data de emissão 
 -  
Validade 
 -  
Vazão de usos consuntivos 
 -  
 
III.3 –  Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico 
11. 
Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as 
características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do 
potencial hidráulico. 
 
Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia
    (m)  (m)    
UHE Assis
Chateaubriand  20°32'48,96" S
53°40'55,86" W  333,56  307,74  29.500  Outorgada
Empresa Projetista:  Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda.    
Responsável Técnico  Nº ART  Nº Registro  Responsabilidade
Daniel Zonta  7985186-2  097732-4/SC  Responsável Geral do Projeto
Daniel Zonta / Marcio Polanski  1320210103260 /
1720215079993  097732-4/SC / PR-
25829D  Estudos cartográficos e
topográficos
Marieli Larissa Groxko  13202110105515 /
13202110105518  PR-110227  Estudos geotécnicos
Daniel Zonta  7981016-0  097732-4/SC  Estudos hidrológicos
Daniel Zonta  7981038-0  097732-4/SC  Estudos energéticos
Daniel Zonta  7981031-3  097732-4/SC  Estruturas extravasoras
Tipo de licença  Não possui
Número  -
Órgão emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão remanescente  -
Tipo de Licença  Não possui
Número  -
Órgão Emissor  -
Data de emissão  -
Validade  -
Vazão de usos consuntivos  -

P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 20/2022-SCG/ANEEL, de 11/01/2022. 
 
Queda e níveis operacionais  
A queda do Sumário Executivo é inferior à que é apresentada no inventário, 
cerca de 2,90 m, com a alteração tanto do nível operacional de jusante como 
no de montante. No entanto, não há interferência com qualquer outro 
aproveitamento aprovado no estudo de inventário. As diferenças apresentadas 
são inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo, que difere daquele que foi 
previsto na etapa de inventário, a partir de melhores informações locacionais 
identificadas na etapa de projeto básico e encontram-se justificadas no corpo 
do texto de detalhamento do projeto básico apresentado. 
 
Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Ribas 
METODOLOGIA 
ADOTADA: 
Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base. 
  
Área de 
Drenagem da 
PCH (km²): 
4.432,94 
NOME DO RIO DA USINA: 
Ribeirão das Botas 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
63900001 
Ribas do Rio Pardo  
Pardo 
8.150,00 
  
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (km²): 
63930000 
Campos Elisios 
Pardo 
13.200,00 
63970000 
Fazenda Buriti 
Pardo 
31.000,00 
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 
 
Quadro 8 – Série de vazões máximas 
VAZÃO DE PROJETO (m³/s): 
1.005,02 
TR (anos): 
10.000 
TIPO DE VERTEDOURO: 
Vertedouro labirinto, em concreto 
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM: 
 Trecho central em contrafortes de concreto armado 
e ombreiras à gravidade de enrocamento com núcleo de argila 
NOME DO RESP. TÉCNICO: 
Daniel Zonta 
097732-4/SC 
Nº DA 
ART 
7981031-3 
  
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA 
CÓDIGO 
NOME 
RIO 
A.D. (em km²): 
63900001 
Ribas do Rio Pardo 
Pardo 
8.150,00 
 
12. 
 No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais 
estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7. 
 
Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos
Queda e níveis operacionais  A queda do Sumário Executivo é inferior à que é apresentada no inventário,
cerca de 2,90 m, com a alteração tanto do nível operacional de jusante como
no de montante. No entanto, não há interferência com qualquer outro
aproveitamento aprovado no estudo de inventário. As diferenças apresentadas
são inerentes ao aperfeiçoamento do arranjo, que difere daquele que foi
previsto na etapa de inventário, a partir de melhores informações locacionais
identificadas na etapa de projeto básico e encontram-se justificadas no corpo
do texto de detalhamento do projeto básico apresentado.
METODOLOGIA
ADOTADA:  Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.        
          
Área de
Drenagem da
PCH (km²):  4.432,94  NOME DO RIO DA USINA:    Ribeirão das Botas  
          
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
63900001  Ribas do Rio Pardo    Pardo    8.150,00
          
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS          
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (km²):
63930000  Campos Elisios    Pardo    13.200,00
63970000  Fazenda Buriti    Pardo    31.000,00
-  -    -    -
-  -    -    -
-  -    -    -
          
VAZÃO DE PROJETO (m³/s):    1.005,02    TR (anos):    10.000  
TIPO DE VERTEDOURO:    Vertedouro labirinto, em concreto          
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:    Trecho central em contrafortes de concreto armado
e ombreiras à gravidade de enrocamento com núcleo de argila          
NOME DO RESP. TÉCNICO:    Daniel Zonta
097732-4/SC        Nº DA
ART  7981031-3
              
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA              
CÓDIGO  NOME    RIO    A.D. (em km²):    
63900001  Ribas do Rio Pardo    Pardo    8.150,00    

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 20/2022-SCG/ANEEL, de 11/01/2022. 
 
Estudos Energéticos 
A potência de 10.750 kW, para a casa de força principal, é inferior ao valor estimado para 
nos estudos de inventário.  A diminuição da energia gerada e consequentemente, da 
potência instalada, decorre basicamente da redução de queda bruta do 
empreendimento, assim como da redução da sua disponibilidade hídrica, quando 
comparados com aqueles estimados nos estudos de inventário. Tal modificação, 
entretanto, é natural dentro do processo de desenvolvimento do estudo de projeto 
básico. Além disso, estimativas de custo mais apuradas tendem a estimar com maior 
precisão a potência do empreendimento, principalmente ao adotar a metodologia de 
custo-benefício incremental. Diferentemente dos estudos de inventário, onde para se 
comparar os ganhos energéticos de diversas alternativas de partição de quedas é 
adotado um fator de capacidade único para todos os empreendimentos 
 
Com relação ao projeto básico da PCH Ribas, verifica-se ainda que, de modo a aproveitar 
energeticamente a vazão remanescente, foi prevista a implantação de uma casa de força 
secundária de 820,95 kW, o que não foi previsto no estudo de inventário.  
 
 
III.4 –  Parâmetros de Garantia Física 
13. 
Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de 
responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo 
da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação 
da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que 
compatíveis com estes. 
 
Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física 
PCH Ribas 
CF – Principal 
CF – Auxiliar 
Coordenadas do eixo do barramento 
20°25'22,28" S 
53°47'0,76" W 
Coordenadas da casa de força 
20°25'48,1" S 
53°45'43,3" W 
20°25'23,51" S  
53°47'0,61" W 
NA Montante (m) 
363,50 
363,50 
NA Jusante (m) 
348,39 
356,08 
Potência Instalada Total (kW) 
10.750 
820,95 
Número de Unidades Geradoras 
2 
1 
Potência instalada por gerador (kVA) 
5.972,22; 5.972,22 
912,05 
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00) 
0,90; 0,90 
0,90 
Potência instalada por turbina (kW) 
5.552,69; 5.552,69 
847,98 
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s) 
12,51; 12,51 
3,90 
Rendimento nominal por turbina (%) 
93,0%; 93,0% 
93% 
Rendimento nominal por gerador (%) 
96,8%; 96,8% 
97% 
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da 
usina (%) 
1,26% 
1,26 
IP: Indisponibilidade programada da usina (%) 
3,73% 
3,73 
h: Perdas hidráulicas nominais (m) 
0,52 
0,52 
Hb: Queda bruta nominal (m) 
15,11 
7,42 
Perdascon: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%) 
0,47% 
0,50%
Estudos Energéticos  A potência de 10.750 kW, para a casa de força principal, é inferior ao valor estimado para
nos estudos de inventário. A diminuição da energia gerada e consequentemente, da
potência instalada, decorre basicamente da redução de queda bruta do
empreendimento, assim como da redução da sua disponibilidade hídrica, quando
comparados com aqueles estimados nos estudos de inventário. Tal modificação,
entretanto, é natural dentro do processo de desenvolvimento do estudo de projeto
básico. Além disso, estimativas de custo mais apuradas tendem a estimar com maior
precisão a potência do empreendimento, principalmente ao adotar a metodologia de
custo-benefício incremental. Diferentemente dos estudos de inventário, onde para se
comparar os ganhos energéticos de diversas alternativas de partição de quedas é
adotado um fator de capacidade único para todos os empreendimentos
Com relação ao projeto básico da PCH Ribas, verifica-se ainda que, de modo a aproveitar
energeticamente a vazão remanescente, foi prevista a implantação de uma casa de força
secundária de 820,95 kW, o que não foi previsto no estudo de inventário.
PCH Ribas  CF – Principal  CF – Auxiliar
Coordenadas do eixo do barramento  20°25'22,28" S
53°47'0,76" W  
Coordenadas da casa de força  20°25'48,1" S
53°45'43,3" W  20°25'23,51" S
53°47'0,61" W
NA Montante (m)  363,50  363,50
NA Jusante (m)  348,39  356,08
Potência Instalada Total (kW)  10.750  820,95
Número de Unidades Geradoras  2  1
Potência instalada por gerador (kVA)  5.972,22; 5.972,22  912,05
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)  0,90; 0,90  0,90
Potência instalada por turbina (kW)  5.552,69; 5.552,69  847,98
Engolimento unitário mínimo por turbina (m³/s)  12,51; 12,51  3,90
Rendimento nominal por turbina (%)  93,0%; 93,0%  93%
Rendimento nominal por gerador (%)  96,8%; 96,8%  97%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da
usina (%)  1,26%  1,26
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)  3,73%  3,73
h: Perdas hidráulicas nominais (m)  0,52  0,52
H : Queda bruta nominal (m)
b  15,11  7,42
Perdas : Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)
con  0,47%  0,50%

P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 20/2022-SCG/ANEEL, de 11/01/2022. 
 
Cint: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio) 
107,5 
8,21 
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s) 
12,98 
- 
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s) 
0,47 
Série de Vazões Médias Mensais 
Conforme Anexo 
 
14. 
Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da REN 875/2020, deve ser emitido 
o DRS-PCH referente à PCH Ribas conforme solicitado por Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda. 
e Hacker Industrial Ltda., bem como o encaminhamento de documento ao Instituto de Meio Ambiente de 
Mato Grosso do Sul – IMASUL-MS, para emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o Interessado 
requeira o Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos competentes. 
 
IV – DO FUNDAMENTO LEGAL 
15. 
Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa n° 875, de 10 de março de 2020. 
 
V – DA CONCLUSÃO 
16. 
Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da 
emissão do DRS-PCH referente à PCH Ribas sob a titularidade de Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas 
Ltda. e Hacker Industrial Ltda.. 
 
VI – DA RECOMENDAÇÃO 
17. 
Emitir o Despacho. 
 
(Assinado digitalmente) 
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO 
Analista Administrativo 
(Assinado digitalmente) 
YURI FERREIRA GOMES DIAS 
Especialista em Regulação 
 
De acordo: 
 
 
(Assinado digitalmente) 
RENATO MARQUES BATISTA 
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m³/s)  12,98  -
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m³/s)  0,47  
Série de Vazões Médias Mensais  Conforme Anexo  

ANEXO I 
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Ribas 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
1975 
66,34 
65,94 
62,22 
65,24 
52,89 
46,11 
47,33 
39,40 
37,65 
50,58 
65,15 
82,08 
1976 
108,44 
89,03 
77,76 
68,98 
77,72 
69,35 
56,95 
57,71 
61,20 
66,07 
73,79 
76,42 
1977 
137,65 
117,24 
95,75 
99,55 
77,48 
77,77 
62,83 
56,42 
68,78 
66,05 
88,81 
92,87 
1978 
109,81 
85,12 
83,19 
65,47 
66,42 
59,11 
55,27 
49,63 
54,73 
55,54 
67,99 
74,88 
1979 
76,87 
78,51 
71,02 
60,38 
62,21 
51,98 
55,49 
48,43 
64,01 
60,34 
71,28 
91,94 
1980 
94,52 
92,79 
89,62 
77,71 
72,30 
62,05 
56,05 
52,48 
67,80 
57,88 
68,16 
92,39 
1981 
107,81 
96,26 
95,57 
70,53 
62,82 
74,18 
57,63 
56,32 
52,90 
63,86 
61,29 
88,96 
1982 
81,79 
93,58 
131,72 
88,05 
79,45 
78,27 
75,56 
71,04 
61,88 
68,13 
72,12 
98,44 
1983 
120,02 
130,36 
92,00 
82,94 
87,25 
73,13 
65,91 
58,28 
56,37 
71,67 
82,39 
67,81 
1984 
83,54 
72,66 
66,08 
63,32 
57,66 
51,06 
47,46 
51,93 
53,11 
45,73 
62,87 
74,60 
1985 
79,21 
72,86 
76,72 
65,86 
59,59 
48,38 
54,61 
44,85 
37,28 
38,55 
40,75 
33,79 
1986 
52,03 
77,55 
68,54 
53,01 
52,84 
47,33 
41,95 
49,65 
43,61 
34,97 
54,23 
66,22 
1987 
75,22 
91,15 
76,83 
61,81 
66,40 
55,33 
47,50 
44,16 
42,34 
62,05 
50,61 
52,25 
1988 
57,46 
64,35 
75,71 
63,62 
58,50 
47,88 
44,12 
41,29 
40,32 
40,95 
42,56 
48,02 
1989 
83,24 
84,32 
82,58 
74,06 
53,36 
51,71 
51,31 
49,40 
43,67 
43,43 
44,51 
58,95 
1990 
82,84 
69,08 
61,48 
57,31 
68,08 
56,85 
53,42 
49,58 
77,48 
54,50 
69,25 
83,44 
1991 
97,78 
86,33 
87,99 
67,47 
59,36 
56,96 
55,18 
48,03 
47,80 
55,15 
48,86 
56,30 
1992 
74,50 
80,49 
72,35 
79,14 
63,04 
61,28 
55,14 
49,79 
65,90 
90,03 
83,45 
71,86 
1993 
74,50 
81,13 
72,35 
79,14 
63,04 
61,28 
50,02 
47,77 
47,05 
53,02 
47,17 
60,12 
1994 
60,94 
70,60 
56,35 
53,04 
58,95 
52,98 
47,28 
44,38 
39,57 
53,61 
62,22 
61,40 
1995 
62,79 
85,12 
76,63 
63,65 
48,90 
47,00 
44,11 
38,99 
38,23 
56,22 
49,67 
60,54 
1996 
81,34 
87,15 
88,67 
69,06 
74,06 
58,01 
54,63 
49,33 
56,91 
53,20 
60,42 
60,44 
1997 
93,05 
105,95 
72,02 
61,46 
61,65 
68,34 
53,51 
49,71 
45,72 
51,42 
64,88 
114,73 
1998 
70,84 
77,96 
90,18 
89,15 
78,82 
69,78 
60,96 
65,45 
57,95 
66,61 
65,34 
68,26 
1999 
72,99 
75,19 
77,32 
65,23 
64,11 
60,48 
53,28 
46,20 
46,13 
43,51 
44,65 
49,36 
2000 
57,14 
65,03 
121,89 
73,64 
61,83 
54,92 
51,25 
53,07 
59,14 
50,33 
49,93 
54,82 
2001 
59,47 
67,08 
68,86 
59,27 
57,72 
51,86 
49,39 
45,21 
52,55 
56,01 
84,77 
81,20 
2002 
71,09 
80,63 
83,33 
61,66 
63,30 
53,02 
58,58 
49,32 
48,65 
48,04 
51,08 
50,58 
2003 
79,70 
76,95 
71,01 
72,98 
62,51 
55,64 
49,74 
48,46 
46,15 
49,00 
49,40 
51,49 
2004 
57,27 
49,99 
47,28 
46,15 
54,54 
53,94 
46,20 
40,51 
36,99 
43,14 
48,25 
49,58 
2005 
72,16 
64,89 
55,12 
49,97 
49,17 
54,31 
47,80 
47,64 
67,18 
61,86 
48,12 
74,03 
2006 
49,41 
78,47 
74,75 
51,52 
48,09 
46,94 
51,32 
54,06 
53,36 
56,40 
54,82 
64,69 
2007 
59,27 
58,99 
62,90 
54,62 
53,39 
47,92 
47,00 
41,96 
38,70 
40,85 
49,82 
57,75 
2008 
74,36 
77,03 
78,98 
61,82 
59,71 
54,96 
48,06 
45,22 
43,25 
47,41 
44,85 
45,71 
2009 
57,88 
60,83 
70,71 
55,04 
50,06 
49,67 
48,46 
50,81 
50,92 
56,54 
59,37 
96,23 
2010 
109,04 
121,07 
91,68 
77,92 
69,18 
59,64 
55,00 
49,33 
47,88 
61,82 
61,31 
64,15 
2011 
82,30 
97,91 
122,54 
127,13 
94,22 
81,80 
71,32 
63,88 
59,38 
64,74 
59,67 
57,06 
2012 
74,00 
67,36 
63,81 
60,42 
68,97 
79,23 
66,57 
55,41 
58,54 
58,51 
56,75 
60,19 
2013 
66,43 
74,65 
69,77 
82,17 
62,46 
71,63 
63,77 
54,42 
54,04 
66,62 
64,35 
63,45 
2014 
73,43 
66,18 
98,11 
74,62 
68,50 
85,74 
70,77 
44,82 
77,46 
43,43 
62,80 
90,75 
2015 
70,38 
71,52 
69,05 
65,47 
63,99 
67,07 
59,12 
49,21 
60,67 
55,06 
64,15 
81,47 
2016 
93,86 
88,33 
86,60 
68,56 
77,79 
70,34 
58,81 
54,60 
56,40 
59,30 
52,94 
72,47 
2017 
81,20 
78,32 
84,96 
75,37 
70,69 
62,30 
52,96 
55,66 
46,20 
58,79 
76,41 
89,41 
2018 
93,19 
81,97 
87,18 
76,97 
65,99 
61,34 
52,78 
59,86 
59,26 
62,58 
67,70 
62,47 
2019 
64,49 
64,09 
73,77 
65,64 
62,65 
51,54 
49,62 
43,31 
37,98 
39,49 
41,47 
68,98
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Ribas                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
1975  66,34  65,94  62,22  65,24  52,89  46,11  47,33  39,40  37,65  50,58  65,15  82,08
1976  108,44  89,03  77,76  68,98  77,72  69,35  56,95  57,71  61,20  66,07  73,79  76,42
1977  137,65  117,24  95,75  99,55  77,48  77,77  62,83  56,42  68,78  66,05  88,81  92,87
1978  109,81  85,12  83,19  65,47  66,42  59,11  55,27  49,63  54,73  55,54  67,99  74,88
1979  76,87  78,51  71,02  60,38  62,21  51,98  55,49  48,43  64,01  60,34  71,28  91,94
1980  94,52  92,79  89,62  77,71  72,30  62,05  56,05  52,48  67,80  57,88  68,16  92,39
1981  107,81  96,26  95,57  70,53  62,82  74,18  57,63  56,32  52,90  63,86  61,29  88,96
1982  81,79  93,58  131,72  88,05  79,45  78,27  75,56  71,04  61,88  68,13  72,12  98,44
1983  120,02  130,36  92,00  82,94  87,25  73,13  65,91  58,28  56,37  71,67  82,39  67,81
1984  83,54  72,66  66,08  63,32  57,66  51,06  47,46  51,93  53,11  45,73  62,87  74,60
1985  79,21  72,86  76,72  65,86  59,59  48,38  54,61  44,85  37,28  38,55  40,75  33,79
1986  52,03  77,55  68,54  53,01  52,84  47,33  41,95  49,65  43,61  34,97  54,23  66,22
1987  75,22  91,15  76,83  61,81  66,40  55,33  47,50  44,16  42,34  62,05  50,61  52,25
1988  57,46  64,35  75,71  63,62  58,50  47,88  44,12  41,29  40,32  40,95  42,56  48,02
1989  83,24  84,32  82,58  74,06  53,36  51,71  51,31  49,40  43,67  43,43  44,51  58,95
1990  82,84  69,08  61,48  57,31  68,08  56,85  53,42  49,58  77,48  54,50  69,25  83,44
1991  97,78  86,33  87,99  67,47  59,36  56,96  55,18  48,03  47,80  55,15  48,86  56,30
1992  74,50  80,49  72,35  79,14  63,04  61,28  55,14  49,79  65,90  90,03  83,45  71,86
1993  74,50  81,13  72,35  79,14  63,04  61,28  50,02  47,77  47,05  53,02  47,17  60,12
1994  60,94  70,60  56,35  53,04  58,95  52,98  47,28  44,38  39,57  53,61  62,22  61,40
1995  62,79  85,12  76,63  63,65  48,90  47,00  44,11  38,99  38,23  56,22  49,67  60,54
1996  81,34  87,15  88,67  69,06  74,06  58,01  54,63  49,33  56,91  53,20  60,42  60,44
1997  93,05  105,95  72,02  61,46  61,65  68,34  53,51  49,71  45,72  51,42  64,88  114,73
1998  70,84  77,96  90,18  89,15  78,82  69,78  60,96  65,45  57,95  66,61  65,34  68,26
1999  72,99  75,19  77,32  65,23  64,11  60,48  53,28  46,20  46,13  43,51  44,65  49,36
2000  57,14  65,03  121,89  73,64  61,83  54,92  51,25  53,07  59,14  50,33  49,93  54,82
2001  59,47  67,08  68,86  59,27  57,72  51,86  49,39  45,21  52,55  56,01  84,77  81,20
2002  71,09  80,63  83,33  61,66  63,30  53,02  58,58  49,32  48,65  48,04  51,08  50,58
2003  79,70  76,95  71,01  72,98  62,51  55,64  49,74  48,46  46,15  49,00  49,40  51,49
2004  57,27  49,99  47,28  46,15  54,54  53,94  46,20  40,51  36,99  43,14  48,25  49,58
2005  72,16  64,89  55,12  49,97  49,17  54,31  47,80  47,64  67,18  61,86  48,12  74,03
2006  49,41  78,47  74,75  51,52  48,09  46,94  51,32  54,06  53,36  56,40  54,82  64,69
2007  59,27  58,99  62,90  54,62  53,39  47,92  47,00  41,96  38,70  40,85  49,82  57,75
2008  74,36  77,03  78,98  61,82  59,71  54,96  48,06  45,22  43,25  47,41  44,85  45,71
2009  57,88  60,83  70,71  55,04  50,06  49,67  48,46  50,81  50,92  56,54  59,37  96,23
2010  109,04  121,07  91,68  77,92  69,18  59,64  55,00  49,33  47,88  61,82  61,31  64,15
2011  82,30  97,91  122,54  127,13  94,22  81,80  71,32  63,88  59,38  64,74  59,67  57,06
2012  74,00  67,36  63,81  60,42  68,97  79,23  66,57  55,41  58,54  58,51  56,75  60,19
2013  66,43  74,65  69,77  82,17  62,46  71,63  63,77  54,42  54,04  66,62  64,35  63,45
2014  73,43  66,18  98,11  74,62  68,50  85,74  70,77  44,82  77,46  43,43  62,80  90,75
2015  70,38  71,52  69,05  65,47  63,99  67,07  59,12  49,21  60,67  55,06  64,15  81,47
2016  93,86  88,33  86,60  68,56  77,79  70,34  58,81  54,60  56,40  59,30  52,94  72,47
2017  81,20  78,32  84,96  75,37  70,69  62,30  52,96  55,66  46,20  58,79  76,41  89,41
2018  93,19  81,97  87,18  76,97  65,99  61,34  52,78  59,86  59,26  62,58  67,70  62,47
2019  64,49  64,09  73,77  65,64  62,65  51,54  49,62  43,31  37,98  39,49  41,47  68,98

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Ribas 
Ano 
JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 
2020 
66,53 
66,30 
51,99 
48,84 
49,80 
44,05 
39,15 
36,20 
52,51 
55,18 
59,79 
69,40
Série de vazões médias mensais informada para a PCH Ribas                        
Ano  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ
2020  66,53  66,30  51,99  48,84  49,80  44,05  39,15  36,20  52,51  55,18  59,79  69,40