Document ID: 32014R0548

Reference:
22.5.2014
LT
Europos Sąjungos oficialusis leidinys
L 152/1
KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 548/2014
2014 m. gegužės 21 d.
dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/125/EB nuostatų, susijusių su mažos, vidutinės ir didelės galios transformatoriais, įgyvendinimo
EUROPOS KOMISIJA,
atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (1), ypač į jos 15 straipsnio 1 dalį,
pasitarusi su Ekologinio projektavimo konsultacijų forumu,
kadangi:
(1)
Komisija atliko parengiamąjį tyrimą ir išnagrinėjo transformatorių aplinkosauginius ir ekonominius aspektus. Tyrimas parengtas drauge su Sąjungos suinteresuotaisiais subjektais, jo rezultatai paskelbti viešai. Transformatoriai laikomi su energija susijusiais gaminiais, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/125/EB 2 straipsnio 1 dalyje;
(2)
tyrimas parodė, kad energija naudojimo etapu yra svarbiausias aplinkosaugos aspektas, kuriam gali turėti įtakos gaminio projektas. Transformatoriams gaminti sunaudojama nemažai žaliavų (vario, geležies, dervos, aliuminio), tačiau rinkos mechanizmai padeda užtikrinti tinkamą tvarkymą gyvavimo ciklo pabaigoje, todėl susijusių ekologinio projektavimo reikalavimų nustatyti nebūtina;
(3)
I priede išdėstyti ekologinio projektavimo reikalavimai taikomi rinkai pateiktiems arba pradedamiems naudoti gaminiams, kad ir kur jie būtų įrengti, todėl tokie reikalavimai negali priklausyti nuo gaminio pritaikymo;
(4)
transformatoriai paprastai perkami pagal preliminariąsias sutartis. Šiomis aplinkybėmis pirkimas yra sutarties dėl tam tikro transformatorių kiekio sudarymas su gamintoju. Laikoma, kad sutartis įsigalioja tą dieną, kurią ją pasirašo šalys;
(5)
šis reglamentas neturėtų būti taikomas tam tikrų kategorijų transformatoriams dėl jų konkrečios funkcijos. Tokių transformatorių energijos suvartojimas ir energijos sutaupymo potencialas yra nereikšmingi palyginti su kitais transformatoriais;
(6)
dėl su svoriu susijusių apribojimų, taikomų ant elektros stulpų montuojamiems transformatoriams, nustatomos lengvatos reguliavimo srityje. Kad konkrečiai veikti ant stulpų pagaminti transformatoriai nebūtų netinkamai naudojami, siekiant palengvinti nacionalinių rinkos priežiūros institucijų darbą, ant jų turėtų būti aiškiai nurodoma „Montuoti tik ant stulpų“;
(7)
lengvatos reguliavimo srityje taikomos transformatoriams, kuriuose yra įtampos reguliavimo įranga, kad į paskirstymo tinklą būtų integruojama paskirstyta atsinaujinančiųjų išteklių energija. Šioms besiformuojančioms technologijoms vis labiau įsitvirtinant ir atsirandant matavimo standartams, pagal kuriuos galima atskirti nuostolius, susijusius su pagrindiniu transformatoriumi, nuo nuostolių, susijusių su papildomas funkcijas atliekančia įranga, tokios lengvatos turėtų būti palaipsniui mažinamos;
(8)
vidutinės galios transformatorių energiniam naudingumui arba efektyvumui ir didelės galios transformatorių energiniam efektyvumui taikomi ekologinio projektavimo reikalavimai turėtų būti nustatomi siekiant visoje Sąjungoje suderinti šiems įrenginiams taikomus ekologinio projektavimo reikalavimus. Tokie reikalavimai taip pat padėtų padidinti vidaus rinkos veikimo veiksmingumą ir valstybių narių aplinkosauginį veiksmingumą;
(9)
nustatyti ekologinio projektavimo reikalavimus vidutinės ir didelės galios transformatoriams taip pat būtina siekiant padidinti energinį naudingumą arba efektyvumą didinančių technologijų ir jų modelių įsiskverbimą į rinką. Nuostoliai, susiję su visais transformatoriais 27 ES valstybėse narėse, 2008 m. siekė 93,4 TWh per metus. Nustatyta, kad efektyviau projektuojant būtų galima pagerinti ekonominį efektyvumą (16,2 TWh 2025 m. – t. y. 3,7 Mt išmetamo CO2 kiekio);
(10)
ekologinio projektavimo reikalavimų įsigaliojimą būtina numatyti etapais, kad gamintojai turėtų pakankamai laiko perprojektuoti savo gaminius. Tų reikalavimų įgyvendinimo terminai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į poveikį gamintojų – visų pirma mažųjų ir vidutinių įmonių – sąnaudoms, kartu užtikrinant, kad laiku būtų įgyvendinami politikos tikslai;
(11)
tam, kad būtų galima veiksmingai įgyvendinti reglamentą, nacionalinėms reguliavimo institucijoms primygtinai rekomenduojama atsižvelgti į minimalių efektyvumo reikalavimų poveikį pradinei transformatoriaus kainai ir leisti įrengti efektyvesnius transformatorius negu reikalaujama pagal reglamentą, kai tai ekonomiškai pagrįsta atsižvelgiant į visą gyvavimo ciklą, įskaitant atitinkamą nuostolių sumažinimo įvertinimą;
(12)
kad būtų lengviau tikrinti atitiktį, gamintojų turėtų būti prašoma pateikti informaciją Direktyvos 2009/125/EB IV ir V prieduose nurodytuose techniniuose dokumentuose;
(13)
šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2009/125/EB 19 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,
PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:
1 straipsnis
Dalykas ir taikymo sritis
1.   Šiuo reglamentu nustatomi ekologinio projektavimo reikalavimai, taikomi pateikiant rinkai arba pradedant naudoti galios transformatorius, kurių galia ne mažesnė kaip 1 kVA, naudojamus 50 Hz elektros perdavimo ir paskirstymo tinkluose arba pramoninėms reikmėms. Šis reglamentas taikomas tik transformatoriams, įsigytiems po jo įsigaliojimo.
2.   Šis reglamentas netaikomas transformatoriams, kurie konkrečiai suprojektuoti ir naudojami kaip:
—
matavimo transformatoriai, konkrečiai suprojektuoti matavimo prietaisams, skaitikliams, relėms ir kitiems panašiems aparatams aprūpinti elektra;
—
transformatoriai su žemos įtampos apvijomis, konkrečiai suprojektuoti naudoti su galios lygintuvais nuolatinei maitinimo įtampai tiekti;
—
transformatoriai, konkrečiai suprojektuoti būti tiesiogiai prijungti prie krosnies;
—
transformatoriai, konkrečiai suprojektuoti naudoti jūros įrenginiuose arba plaukiojančiuosiuose jūros įrenginiuose;
—
transformatoriai, konkrečiai suprojektuoti naudoti neatidėliotiniems atvejams skirtuose įrenginiuose;
—
transformatoriai ir autotransformatoriai, konkrečiai suprojektuoti naudoti geležinkelio tiekimo sistemose;
—
įžeminimo transformatoriai – trifaziai transformatoriai, naudojami kaip sistemos neutralusis taškas įžeminimo reikmėms;
—
traukos transformatoriai, sumontuoti ant riedmenų – transformatoriai, tiesiogiai arba per keitiklį sujungti su kintamosios arba nuolatinės srovės sąlyčio linija, naudojami geležinkelio stacionariuosiuose įrenginiuose;
—
paleidimo transformatoriai, konkrečiai suprojektuoti trifaziams asinchroniniams varikliams paleisti, siekiant pašalinti maitinimo įtampos nuosmukius;
—
bandymų transformatoriai, konkrečiai suprojektuoti įtampai arba srovei grandinėje tiekti elektros įrangos bandymų reikmėms;
—
suvirinimo transformatoriai, konkrečiai suprojektuoti naudoti lankinio suvirinimo įrangoje arba kontaktinio suvirinimo įrangoje;
—
transformatoriai, konkrečiai suprojektuoti naudoti nesprogioje įrangoje ir požeminės kasybos reikmėms (2);
—
transformatoriai, konkrečiai suprojektuoti naudoti giliavandeniuose (panardintuose) įrenginiuose;
—
vidutinės–vidutinės įtampos sąsajos transformatoriai iki 5 MVA;
—
didelės galios transformatoriai, jei įrodoma, kad konkrečioms reikmėms nėra techniškai įmanomų alternatyvų, siekiant įgyvendinti šiame reglamente nustatytus minimalius efektyvumo reikalavimus;
—
didelės galios transformatoriai, kurie yra lygiaverčiai egzistuojančio didelės galios transformatoriaus pakaitalai toje pačioje fizinėje vietoje arba tame pačiame įrenginyje, kai pakeitimas neįmanomas nepatiriant neproporcingų sąnaudų, susijusių su transformatoriaus vežimu ir (arba) įrengimu;
tai nesusiję su informacijos apie gaminį reikalavimais ir techniniais dokumentais, nurodytais I priedo 3 ir 4 punktuose.
2 straipsnis
Apibrėžtys
Šiame reglamente ir jo prieduose vartojamų terminų apibrėžtys:
1)
galios transformatorius – statinis aparatas su dviem ar daugiau apvijų, kuris elektros energijos perdavimo reikmėms kintamosios įtampos ir srovės sistemą elektromagnetinės indukcijos būdu pakeičia į kitą kintamosios įtampos ir srovės sistemą, kurios vertės paprastai kitokios, bet dažnis – tas pats;
2)
mažos galios transformatorius – galios transformatorius, kurio didžiausia pramušimo įtampa yra ne didesnė negu 1,1 kV;
3)
vidutinės galios transformatorius – galios transformatorius, kurio didžiausia pramušimo įtampa yra didesnė negu 1,1 kV, bet nedidesnė negu 36 kV, o vardinė galia yra bent 5 kVA, bet mažesnė negu 40 MVA;
4)
didelės galios transformatorius – galios transformatorius, kurio didžiausia pramušimo įtampa yra didesnė negu 36 kV, o vardinė galia – bent 5 kVA, arba vardinė galia – bent 40 MVA, neatsižvelgiant į didžiausią pramušimo įtampą;
5)
skystyje panardintas transformatorius – galios transformatorius, kurio magnetinė grandinė ir apvijos panardintos skystyje;
6)
sausasis transformatorius – galios transformatorius, kurio magnetinė grandinė ir apvijos nepanardintos izoliaciniame skystyje;
7)
ant stulpo montuojamas vidutinės galios transformatorius – galios transformatorius, kurio vardinė galia – iki 315 KVA, tinkamas naudoti lauke ir suprojektuotas montuoti ant oro elektros linijų atraminių struktūrų;
8)
įtampos reguliavimo skirstomasis transformatorius – vidutinės galios transformatorius su papildomais komponentais transformatoriaus korpuso viduje arba išorėje, skirtas automatiškai valdyti transformatoriaus įėjimo arba išėjimo įtampą ir taip reguliuoti darbinę įtampą;
9)
apvija – elektros grandinę sudarančių ričių rinkinys, sujungtas su transformatoriui priskirta įtampa;
10)
vardinė apvijos įtampa (Ur) – skirtoji arba veikiant tuščiąja veika sukuriama įtampa tarp apvijos be atšakų arba apvijos su atšakomis išvadų, kurie prijungti prie pagrindinės atšakos;
11)
aukštos įtampos apvija – apvija, kurios vardinė įtampa didžiausia;
12)
didžiausia pramušimo įtampa (Um) – didžiausia transformatoriaus apvijos efektinė tarpfazinė įtampa trifazėje sistemoje, kuriai suprojektuota transformatoriaus apvija, atsižvelgiant į jos izoliaciją;
13)
vardinė galia (Sr) – apvijai skirtos pilnutinės galios, kuri kartu su apvijos nurodytąja įtampa lemia jos vardinę srovę, sutartinė vertė;
14)
apkrovos nuostoliai (Pk) – vardiniu dažniu ir esant normaliajai temperatūrai sugerta apvijų poros aktyvioji galia, kai nurodytoji srovė (atšakos srovė) teka per vienos iš apvijų linijinį (-ius) išvadą (-us), o kitų apvijų linijiniame išvade yra susidaręs trumpasis jungimas su bet kuria apvija su atšakomis, prijungta prie jos pagrindinės atšakos; kitos apvijos, jei ir yra, veikia atviroje grandinėje;
15)
tuščiosios veikos nuostoliai (Po) – aktyvioji galia, sugerta vardiniu dažniu, kai per transformatorių teka įtampa, o antrinė grandinė atvira. Taikoma įtampa – vardinė įtampa, o jeigu prie apvijos su įtampa yra atšaka, ji prijungta prie pagrindinės atšakos;
16)
didžiausio efektyvumo indeksas (PEI) – didžiausia perduotos transformatoriaus pilnutinės galios atėmus elektros nuostolius ir perduotos transformatoriaus pilnutinės galios santykio vertė.
3 straipsnis
Ekologinio projektavimo reikalavimai
Mažos galios transformatoriai, vidutinės galios transformatoriai ir didelės galios transformatoriai atitinka I priede išdėstytus ekologinio projektavimo reikalavimus.
4 straipsnis
Atitikties įvertinimas
Atitiktis vertinama taikant direktyvos 2009/125/EB IV priede nustatytą projektavimo vidaus kontrolės procedūrą arba tos direktyvos V priede nustatytą valdymo sistemos procedūrą.
5 straipsnis
Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra
Atlikdamos Direktyvos 2009/125/EB 3 straipsnio 2 dalyje nurodytus rinkos priežiūros patikrinimus, valstybių narių valdžios institucijos taiko šio reglamento III priede nustatytą patikros procedūrą.
6 straipsnis
Orientaciniai etalonai
Šio reglamento priėmimo metu efektyviausių techniškai įmanomų transformatorių orientaciniai etalonai pateikiami IV priede.
7 straipsnis
Peržiūra
Ne vėliau kaip per trejus metus po reglamento įsigaliojimo Komisija, atsižvelgdama į technologijų pažangą, jį peržiūri ir pateikia tos peržiūros rezultatus Konsultacijų forumui. Atliekant peržiūrą įvertinami bent šie klausimai:
—
galimybė nustatyti minimalias didžiausio efektyvumo indekso vertes visiems vidutinės galios transformatoriams, įskaitant tuos, kurių vardinė galia mažesnė negu 3 150 kVA;
—
galimybė atskirti nuostolius, susijusius su pagrindiniu transformatoriumi, nuo nuostolių, susijusių su atitinkamu atveju įtampos reguliavimo funkcijas atliekančiais komponentais;
—
tikslingumas nustatyti vienfaziams galios transformatoriams ir mažos galios transformatoriams taikytinus minimalius efektyvumo reikalavimus;
—
ar lengvatos, nustatytos ant stulpų montuojamų transformatorių ir konkrečių vidutinės galios transformatorių apvijų įtampos derinimų atvejais, tebėra tinkamos;
—
galimybė aprėpti kitą poveikį aplinkai nei energijos vartojimo sukeltas poveikis.
8 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2014 m. gegužės 21 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO
(1)  OL L 285, 2009 10 31, p. 10.
(2)  Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga reglamentuojama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/9/EB (OL L 100, 1994 4 19, p. 1).
I PRIEDAS
Ekologinio projektavimo reikalavimai
1.   Vidutinės galios transformatoriams taikomi minimalūs energinio naudingumo arba efektyvumo reikalavimai
Vidutinės galios transformatoriai atitinka didžiausių leidžiamų apkrovos nuostolių arba tuščiosios veikos nuostolių bei didžiausio efektyvumo indekso vertes, nustatytas I.1–I.5 lentelėse, išskyrus ant stulpų montuojamus vidutinės galios transformatorius, kurie atitinka didžiausių leidžiamų apkrovos nuostolių arba tuščiosios veikos nuostolių vertes, išdėstytas I.6 lentelėje.
1.1.   Trifaziams vidutinės galios transformatoriams, kurių vardinė galia ≤ 3 150 kVA, taikomi reikalavimai
I.1 lentelė. Trifazių skystyje panardintų vidutinės galios transformatorių su viena Um ≤ 24 kV apvija ir kita Um ≤ 1,1 kV apvija didžiausi apkrovos nuostoliai ir tuščiosios veikos nuostoliai (W).
1 pakopa (nuo 2015 m. liepos 1 d.)
2 pakopa (nuo 2021 m. liepos 1 d.)
Vardinė galia (kVA)
Didžiausi apkrovos nuostoliai – Pk (W) (1)
Didžiausi tuščiosios veikos nuostoliai – Po (W) (1)
Didžiausi apkrovos nuostoliai – Pk (W) (1)
Didžiausi tuščiosios veikos nuostoliai – Po (W) (1)
≤ 25
Ck (900)
Ao (70)
Ak (600)
Ao – 10 % (63)
50
Ck (1 100)
Ao (90)
Ak (750)
Ao – 10 % (81)
100
Ck (1 750)
Ao (145)
Ak (1 250)
Ao – 10 % (130)
160
Ck (2 350)
Ao (210)
Ak (1 750)
Ao – 10 % (189)
250
Ck (3 250)
Ao (300)
Ak (2 350)
Ao – 10 % (270)
315
Ck (3 900)
Ao (360)
Ak (2 800)
Ao – 10 % (324)
400
Ck (4 600)
Ao (430)
Ak (3 250)
Ao – 10 % (387)
500
Ck (5 500)
Ao (510)
Ak (3 900)
Ao – 10 % (459)
630
Ck (6 500)
Ao (600)
Ak (4 600)
Ao – 10 % (540)
800
Ck (8 400)
Ao (650)
Ak (6 000)
Ao – 10 % (585)
1 000
Ck (10 500)
Ao (770)
Ak (7 600)
Ao – 10 % (693)
1 250
Bk (11 000)
Ao (950)
Ak (9 500)
Ao – 10 % (855)
1 600
Bk (14 000)
Ao (1 200)
Ak (12 000)
Ao – 10 % (1080)
2 000
Bk (18 000)
Ao (1 450)
Ak (15 000)
Ao – 10 % (1 305)
2 500
Bk (22 000)
Ao (1 750)
Ak (18 500)
Ao – 10 % (1 575)
3 150
Bk (27 500)
Ao (2 200)
Ak (23 000)
Ao – 10 % (1 980)
I.2 lentelė. Trifazių sausųjų vidutinės galios transformatorių su– viena Um ≤ 24 kV apvija ir kita Um ≤ 1,1 kV apvija didžiausi apkrovos nuostoliai ir tuščiosios veikos nuostoliai (W).
1 pakopa (2015 m. liepos 1 d.)
2 pakopa (2021 m. liepos 1 d.)
Vardinė galia (kVA)
Didžiausi apkrovos nuostoliai – Pk (W) (2)
Didžiausi tuščiosios veikos nuostoliai – Po (W) (2)
Didžiausi apkrovos nuostoliai – Pk (W) (2)
Didžiausi tuščiosios veikos nuostoliai – Po (W) (2)
≤ 50
Bk (1 700)
Ao  (200)
Ak (1 500)
Ao – 10 % (180)
100
Bk (2 050)
Ao  (280)
Ak (1 800)
Ao – 10 % (252)
160
Bk (2 900)
Ao  (400)
Ak (2 600)
Ao – 10 % (360)
250
Bk (3 800)
Ao  (520)
Ak (3 400)
Ao – 10 % (468)
400
Bk (5 500)
Ao  (750)
Ak (4 500)
Ao – 10 % (675)
630
Bk (7 600)
Ao  (1 100)
Ak (7 100)
Ao – 10 % (990)
800
Ak (8 000)
Ao  (1 300)
Ak (8 000)
Ao – 10 % (1 170)
1 000
Ak (9 000)
Ao  (1 550)
Ak (9 000)
Ao – 10 % (1 395)
1 250
Ak (11 000)
Ao  (1 800)
Ak (11 000)
Ao – 10 % (1 620)
1 600
Ak (13 000)
Ao  (2 200)
Ak (13 000)
Ao – 10 % (1 980)
2 000
Ak (16 000)
Ao  (2 600)
Ak (16 000)
Ao – 10 % (2 340)
2 500
Ak (19 000)
Ao  (3 100)
Ak (19 000)
Ao – 10 % (2 790)
3 150
Ak (22 000)
Ao  (3 800)
Ak (22 000)
Ao – 10 % (3 420)
I.3 lentelė. Apkrovos ir tuščiosios veikos nuostolių korekcija esant kitokiems apvijų įtampos deriniams arba dvejopai įtampai vienoje apvijoje arba abiejose apvijose (vardinė galia ≤ 3 150kVA)
Vienos apvijos Um ≤ 24 kV, kitos Um > 1,1 kV
Didžiausi leidžiami nuostoliai, nurodyti I.1 ir I.2 lentelėse, padidinami: 10 % tuščiosios veikos nuostoliai ir 10 % – apkrovos nuostoliai.
Vienos apvijos Um = 36 kV, kitos Um ≤ 1,1 kV
Didžiausi leidžiami nuostoliai, nurodyti I.1 ir I.2 lentelėse, padidinami: 15 % tuščiosios veikos nuostoliai ir 10 % – apkrovos nuostoliai.
Vienos apvijos Um = 36 kV, kitos Um > 1,1 kV
Didžiausi leidžiami nuostoliai, nurodyti I.1 ir I.2 lentelėse, padidinami: 20 % tuščiosios veikos nuostoliai ir 15 % – apkrovos nuostoliai
Dvejopa įtampa vienoje apvijoje
Transformatorių su viena aukštosios įtampos apvija ir dvejopa įtampa iš prijungtos žemosios įtampos apvijos atveju nuostoliai apskaičiuojami remiantis aukštesniąja žemosios įtampos apvijos įtampa ir atitinka didžiausius leidžiamus nuostolius, nurodytus I.1 ir I.2 lentelėse. Tokių transformatorių žemosios įtampos apvijos žemesniosios įtampos didžiausia turimoji galia neviršija 85 % jos nominaliosios vardinės galios, priskirtos aukštesniąja įtampa veikiančiai žemosios įtampos apvijai.
Transformatorių su viena žemosios įtampos apvija ir dvejopa įtampa iš prijungtos aukštosios įtampos apvijos atveju nuostoliai apskaičiuojami remiantis aukštesniąja aukštosios įtampos apvijos įtampa ir atitinka didžiausius leidžiamus nuostolius, nurodytus I.1 ir I.2 lentelėse. Tokių transformatorių aukštosios įtampos apvijos žemesniosios įtampos didžiausia turimoji galia neviršija 85 % jos nominaliosios vardinės galios, priskirtos aukštesniąja įtampa veikiančiai aukštosios įtampos apvijai.
Jeigu prieinama visa nominalioji galia, nepaisant įtampos derinių, didžiausius leidžiamus nuostolius, nurodytus I.1 ir I.2 lentelėse, galima padidinti: 15 % tuščiosios veikos nuostolius ir 10 % – apkrovos nuostolius.
Dvejopa įtampa abiejose apvijose
Dvejopos įtampos abiejose apvijose atveju didžiausius leidžiamus nuostolius, nurodytus I.1 ir I.2 lentelėse, galima padidinti: 20 % tuščiosios veikos nuostolius ir 20 % – apkrovos nuostolius. Nurodomas didžiausios įmanomos vardinės galios nuostolių lygis, atsižvelgiant į tai, kad vardinė galia tokia pati, nepaisant įtampos derinio.
1.2.   Vidutinės galios transformatoriams, kurių vardinė galia > 3 150 kVA, taikomi reikalavimai
I.4 lentelė. Skystyje panardintų vidutinės galios transformatorių minimalios didžiausio efektyvumo indekso (PEI) vertės
Vardinė galia (kVA)
1 pakopa (2015 m. liepos 1 d.)
2 pakopa (2021 m. liepos 1 d.)
Minimali didžiausio efektyvumo indekso vertė (%)
3 150 < Sr ≤ 4 000
99,465
99,532
5 000
99,483
99,548
6 300
99,510
99,571
8 000
99,535
99,593
10 000
99,560
99,615
12 500
99,588
99,640
16 000
99,615
99,663
20 000
99,639
99,684
25 000
99,657
99,700
31 500
99,671
99,712
40 000
99,684
99,724
Vardinės galios (kVA), atitinkančios I.4 lentelėje nurodytų verčių ribas, minimalios PEI vertės nustatomos taikant tiesinę interpoliaciją.
I.5 lentelė. Sausųjų vidutinės galios transformatorių minimalios didžiausio efektyvumo indekso (PEI) vertės
Vardinė galia (kVA)
1 pakopa (2015 m. liepos 1 d.)
2 pakopa (2021 m. liepos 1 d.)
Minimali didžiausio efektyvumo indekso vertė (%)
3 150 < Sr ≤ 4 000
99,348
99,382
5 000
99,354
99,387
6 300
99,356
99,389
8 000
99,357
99,390
≥ 10 000
99,357
99,390
Vardinės galios (kVA), atitinkančios I.5 lentelėje nurodytų verčių ribas, minimalios PEI vertės nustatomos taikant tiesinę interpoliaciją.
1.3.   Vidutinės galios transformatoriams, kurių vardinė galia ≤ 3 150 kVA, su atšakų jungtimis, skirtiems naudoti esant įtampai arba apkrovai ir taip reguliuoti įtampą, taikomi reikalavimai. Į šią kategoriją įtraukti įtampos reguliavimo skirstomieji transformatoriai.
Didžiausi leidžiami nuostoliai, nurodyti I.1 ir I.2 lentelėse, padidinami: 20 % tuščiosios veikos nuostoliai ir 5 % – apkrovos nuostoliai 1 pakopoje, taip pat 10 % tuščiosios veikos nuostoliai 2 pakopoje.
1.4.   Ant stulpų montuojamiems vidutinės galios transformatoriams taikomi reikalavimai
Skystyje panardintiems ant stulpų montuojamiems transformatoriams, kurių galios vertės yra 25–315 kVA, netaikomi apkrovos ir tuščiosios veikos nuostolių lygiai, nurodyti I.1 ir I.2 lentelėse. Šiems konkrečių modelių ant stulpų montuojamiems vidutinės galios transformatoriams nustatyti didžiausi leidžiami nuostoliai išdėstyti I.6 lentelėje.
I.6 lentelė. Didžiausi skystyje panardintų ant stulpų montuojamų vidutinės galios transformatorių apkrovos ir tuščiosios veikos nuostoliai (W).
1 pakopa (2015 07 01)
2 pakopa (2021 07 01)
Vardinė galia (kVA)
Didžiausi apkrovos nuostoliai (W) (3)
Didžiausi tuščiosios veikos nuostoliai (W) (3)
Didžiausi apkrovos nuostoliai (W) (3)
Didžiausi tuščiosios veikos nuostoliai (W) (3)
25
Ck (900)
Ao (70)
Bk (725)
Ao (70)
50
Ck (1 100)
Ao (90)
Bk (875)
Ao (90)
100
Ck (1 750)
Ao (145)
Bk (1 475)
Ao (145)
160
Ck + 32 % (3 102)
Co (300)
Ck + 32 % (3 102)
Co – 10 % (270)
200
Ck (2 750)
Co (356)
Bk (2 333)
Bo (310)
250
Ck (3 250)
Co (425)
Bk (2 750)
Bo (360)
315
Ck (3 900)
Co (520)
Bk (3 250)
Bo (440)
2.   Didelės galios transformatoriams taikomi minimalūs energinio efektyvumo reikalavimai
Minimalūs efektyvumo reikalavimai, taikomi didelės galios transformatoriams, išdėstyti I.7 ir I.8 lentelėse.
I.7 lentelė. Skystyje panardintiems didelės galios transformatoriams taikomi minimalūs didžiausio efektyvumo indekso reikalavimai
Vardinė galia (MVA)
1 pakopa (2015 07 01)
2 pakopa (2021 07 01)
Minimali didžiausio efektyvumo indekso vertė (%)
≤ 4
99,465
99,532
5
99,483
99,548
6,3
99,510
99,571
8
99,535
99,593
10
99,560
99,615
12,5
99,588
99,640
16
99,615
99,663
20
99,639
99,684
25
99,657
99,700
31,5
99,671
99,712
40
99,684
99,724
50
99,696
99,734
63
99,709
99,745
80
99,723
99,758
≥ 100
99,737
99,770
Vardinės galios (MVA), atitinkančios I.7 lentelėje nurodytų verčių ribas, minimalios PEI vertės nustatomos taikant tiesinę interpoliaciją.
I.8 lentelė. Sausiesiems didelės galios transformatoriams taikomi minimalūs didžiausio efektyvumo indekso reikalavimai
Vardinė galia (MVA)
1 pakopa (2015 07 01)
2 pakopa (2021 07 01)
Minimali didžiausio efektyvumo indekso vertė (%)
≤ 4
99,158
99,225
5
99,200
99,265
6,3
99,242
99,303
8
99,298
99,356
10
99,330
99,385
12,5
99,370
99,422
16
99,416
99,464
20
99,468
99,513
25
99,521
99,564
31,5
99,551
99,592
40
99,567
99,607
50
99,585
99,623
≥ 63
99,590
99,626
Vardinės galios (MVA), atitinkančios I.8 lentelėje nurodytų verčių ribas, minimalios PEI vertės nustatomos taikant tiesinę interpoliaciją.
3.   Informacijos apie gaminį reikalavimai
Nuo 2015 m. liepos 1 d. į bet kokius dokumentus, susijusius su į šio reglamento (1 straipsnio) taikymo sritį patenkančiais transformatoriais, taip pat į gamintojų laisvai prieinamas interneto svetaines, įtraukiama ši informacija apie gaminį:
a)
informacija apie vardinę galią, apkrovos nuostolius ir tuščiosios veikos nuostolius, taip pat apie bet kokios reikalingos aušinimo sistemos elektros energiją tuščiosios veikos atveju;
b)
vidutinės galios transformatorių (kai tinkama) ir didelės galios transformatorių atveju – didžiausio efektyvumo indekso vertė ir galia, kuriai esant ji pasiekiama;
c)
dvejopos įtampos transformatorių atveju – didžiausia mažesnės įtampos vardinė galia pagal I.3 lentelę;
d)
informacija apie visų pagrindinių galios transformatoriaus komponentų (įskaitant bent laidininką, jo pobūdį ir pagrindinę medžiagą) svorį;
e)
ant stulpų montuojamų vidutinės galios transformatorių atveju aiškiai nurodoma „Montuoti tik ant stulpų“.
a, c ir d punktuose nurodyta informacija taip pat įtraukiama į galios transformatorių techninių duomenų plokštelę.
4.   Techniniai dokumentai
Į galios transformatorių techninius dokumentus įtraukiama ši informacija:
a)
gamintojo pavadinimas ir adresas;
b)
modelio žymuo, raidinis skaitmeninis kodas, pagal kurį būtų galima atskirti vieną to paties gamintojo modelį nuo kito;
c)
informacija, reikalaujama pagal 3 dalį.
Jeigu techniniai dokumentai (arba jų dalys) grindžiami kito modelio techniniais dokumentais (arba jų dalimis), pateikiamas to modelio žymuo, ir techniniuose dokumentuose nurodoma, kaip išgauta informacija iš kito modelio techninių dokumentų, pvz., kaip atlikta ekstrapoliacija, taip pat kokius bandymus atliko gamintojas, kad patvirtintų atliktus apskaičiavimus ir ekstrapoliaciją.
(1)  Didžiausi kVA verčių nuostoliai, atitinkantys I.1 lentelėje nurodytų verčių ribas, nustatomi taikant tiesinę interpoliaciją.
(2)  Didžiausi kVA verčių nuostoliai, atitinkantys I.2 lentelėje nurodytų verčių ribas, nustatomi taikant tiesinę interpoliaciją.
(3)  Didžiausi kVA verčių nuostoliai, atitinkantys I.6 lentelėje nurodytų verčių ribas, nustatomi taikant tiesinę interpoliaciją.
II PRIEDAS
Matavimo ir skaičiavimo metodai
Matavimo metodas
Siekiant laikytis šio reglamento reikalavimų, matavimai atliekami taikant patikimą, tikslią ir atkuriamą matavimo procedūrą, kuria atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo metodus, įskaitant metodus, nurodytus dokumentuose, kurių nuorodų numeriai tuo tikslu paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Skaičiavimo metodai
Vidutinės ir didelės galios transformatorių didžiausio efektyvumo indekso (PEI) apskaičiavimo metodai grindžiami perduotos transformatoriaus pilnutinės galios atėmus elektros nuostolius ir perduotos transformatoriaus pilnutinės galios santykiu.
čia:
P0 yra tuščiosios veikos nuostoliai, išmatuoti esant vardinei įtampai ir vardiniam dažniui, vardinėje atšakoje;
Pc0 yra elektros energija, kurios reikia aušinimo sistemai tuščiosios veikos atveju;
Pk yra išmatuoti vardinės srovės ir vardinio dažnio apkrovos nuostoliai vardinėje atšakoje, pakoreguoti, atsižvelgiant į normaliąją temperatūrą;
Sr yra transformatoriaus arba autotransformatoriaus vardinė galia, kuria grindžiami Pk.
III PRIEDAS
Tikrinimo tvarka
Atlikdamos Direktyvos 2009/125/EB 3 straipsnio 2 dalyje nurodytus rinkos priežiūros patikrinimus, valstybių narių valdžios institucijos taiko toliau nurodytą I priede išdėstytų reikalavimų laikymosi patikros procedūrą:
1)
valstybės narės atlieka vieno kiekvieno atskiro modelio vieneto bandymą;
2)
laikoma, kad modelis atitinka šio reglamento I priede išdėstytus taikomus reikalavimus, jeigu techniniuose dokumentuose nurodytos vertės atitinka I priede išdėstytus reikalavimus ir jeigu išmatuoti parametrai atitinka I priede išdėstytus reikalavimus ir neviršijamos šio priedo lentelėje nurodytos leidžiamos patikros nuokrypos;
3)
jeigu 2 punkte nurodytų rezultatų nepasiekiama, laikoma, kad modelis neatitinka šio reglamento reikalavimų. Valstybės narės per mėnesį nuo sprendimo, kad modelis neatitinka reikalavimų, priėmimo kitų valstybių narių valdžios institucijoms ir Komisijai pateikia visą reikiamą informaciją, įskaitant, jei tinkama, bandymų rezultatus.
Valstybių narių valdžios institucijos naudoja II priede išdėstytus matavimo ir skaičiavimo metodus.
Atsižvelgdamos į su svoriu ir dydžiu susijusius apribojimus vežant vidutinės ir didelės galios transformatorius, valstybių narių institucijos gali nuspręsti patikrą atlikti gamintojų patalpose, prieš pradedant juos naudoti jų galutinės paskirties vietoje.
Šiame priede nustatytos leidžiamos patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama matuojamų parametrų patikra; gamintojas arba importuotojas jų nenaudoja kaip techniniuose dokumentuose pateikiamų verčių leidžiamųjų nuokrypų.
Lentelė
Matuojamas parametras
Leidžiamos patikros nuokrypos
Apkrovos nuostoliai
Išmatuota vertė turi neviršyti deklaruotos vertės daugiau kaip 5 %
Tuščiosios veikos nuostoliai
Išmatuota vertė turi neviršyti deklaruotos vertės daugiau kaip 5 %
Elektros energija, kurios reikia aušinimo sistemai tuščiosios veikos atveju;
Išmatuota vertė turi neviršyti deklaruotos vertės daugiau kaip 5 %
IV PRIEDAS
Orientaciniai etalonai
Priimant šį reglamentą nustatyti geriausios rinkoje esančios su vidutinės galios transformatoriais susijusios technologijos parametrai yra šie:
a)
skystyje panardinti vidutinės galios transformatoriai: Ao – 20 %, Ak – 20 %;
b)
sausieji vidutinės galios transformatoriai: Ao – 20 %, Ak – 20 %;
c)
vidutinės galios transformatoriai su amorfinio plieno šerdimi: Ao – 50 %, Ak – 50 %.
Tam, kad tokios nuostolių vertės ateityje galėtų tapti būtiniausiais reikalavimais, turi būti padidintos galimybės gauti medžiagų, reikalingų siekiant gaminti transformatorius su amorfinio plieno šerdimi.

Summary:
Ekologinio projektavimo reikalavimai – galios transformatoriai
Ekologinio projektavimo reikalavimai – galios transformatoriai
 
DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:
Reglamentas (ES) Nr. 548/2014 dėl mažos, vidutinės ir didelės galios transformatorių
KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?
Reglamentu (ES) Nr. 548/2014, įgyvendinančiame direktyvos 2009/125/EB, nustatomi ekologinio projektavimo* reikalavimai, taikomi pateikiant rinkai arba pradedant naudoti galios transformatorius, kurių galia ne mažesnė kaip 1 kVA, naudojamus 50 Hz elektros perdavimo ir paskirstymo tinkluose arba pramoninėms reikmėms. Įgyvendinant direktyvą įgyta patirtis parodė, kad kai kuriose ES šalyse yra nacionalinių elektros skirstomųjų tinklų standartinės įtampos nuokrypių. Šie nuokrypiai paaiškina, kodėl skirstant transformatorius į kategorijas nustatomi skirtingi ribinės įtampos lygiai, ir parodo, kokie turėtų būti taikomi būtiniausi energinio naudingumo reikalavimai. Todėl Reglamentu (ES) 2019/1783 iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 548/2014.
PAGRINDINIAI ASPEKTAI
Šis reglamentas taikomas transformatoriams, įsigytiems po 2014 m. birželio 11 d. Vidutinės* ir didelės galios transformatoriai*, neatsižvelgiant į tai, kada jie pateikiami rinkai ar pradedami naudoti, turi būti iš naujo įvertinta jų atitiktis reglamentui, jei:buvo pakeista šerdis ar dalis šerdies arbabuvo pakeista viena ar daugiau apvijų. Šis reglamentas netaikomas transformatoriams, kurie konkrečiai suprojektuoti ir naudojami kaip:transformatoriai, naudojami tiesiogiai prijungti prie krosnies;transformatoriai, montuojami stacionariose arba plūduriuojančiose atviroje jūroje platformose, jūros vėjo jėgainėse arba laivuose ir kitų rūšių laivuose;transformatoriai, naudojami lankinio suvirinimo įrangoje arba kontaktinio suvirinimo įrangoje. Šie ekologinio projektavimo reikalavimai numatyti reglamento prieduose. Šiame reglamente nustatoma atitikties įvertinimo procedūra.Reglamentu (ES) 2019/1783 nustatyti pakeitimai
Šie pakeitimai apima šias sritis:jeigu ribinė įtampa elektros paskirstymo tinkluose skiriasi nuo standartinės įtampos ES, ES šalys atitinkamai apie tai praneša Europos Komisijai, kad būtų galima teikti viešą pranešimą dėl teisingo įvairių reglamento I priedo lentelių aiškinimo (ekologinio projektavimo reikalavimai); gamintojas, importuotojas arba įgaliotasis atstovas neteikia rinkai gaminių, suprojektuotų taip, kad gebėtų nustatyti, jog yra bandomi ir į tai sureaguotų pakeisdami savo veikimo charakteristikas; kad būtų lengviau atlikti patikros bandymus, rinkos priežiūros institucijoms leidžiama patalpose, pvz., gamintojo patalpose, atlikti bandymus arba stebėti atliekamus bandymus su didesnės galios transformatoriais; Komisija peržiūrės šį reglamentą ir pateiks savo išvadas ne vėliau kaip 2023 m. liepos 1 d.
NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?
Reglamentas (ES) Nr. 548/2014 taikomas nuo 2014 m. birželio 11 d. Pakeitimai, nustatyti iš dalies pakeičiant Reglamentą (ES) 2019/1783, taikomi nuo 2019 m. lapkričio 14 d.
KONTEKSTAS
Direktyva 2009/125/EB sukuriama ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistema. Komisija turi nustatyti juos gaminiams, kurių pardavimo ir prekybos ES apimtis yra didelė ir kurie turi pastebimą poveikį aplinkai.
Daugiau informacijos žr.:Galios transformatoriai: ekologinio projektavimo reikalavimai (Europos Komisija) Naujų ekologinio projektavimo priemonių paaiškinimas (Europos Komisija) Apie energijos vartojimo efektyvumo etiketę ir ekologinį projektavimą – energijos taupymas (Europos Komisija).
SVARBIAUSIOS SĄVOKOS
Ekologinis projektavimas – politika, kuria gerinamas, taikant geresnį projektavimą, gaminių aplinkosauginis veiksmingumas per visą jų būvio ciklą, ypač jų energijos vartojimo efektyvumas.
Vidutinės galios transformatoriai – galios transformatorius, kurio visų apvijų vardinė galia ne didesnė kaip 3 150 kVA, o aukščiausioji jungiamos įrangos įtampa yra didesnė kaip 1,1 kV, bet ne didesnė kaip 36 kV.
Didelės galios transformatoriai – galios transformatorius, kurio bent vienos apvijos arba vardinė galia yra didesnė kaip 3 150 kVA, arba aukščiausioji jungiamos įrangos įtampa yra didesnė kaip 36 kV.
PAGRINDINIS DOKUMENTAS
2014 m. gegužės 21 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 548/2014 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/125/EB nuostatų, susijusių su mažos, vidutinės ir didelės galios transformatoriais, įgyvendinimo (OL L 152, 2014 5 22, p. 1–15)
Paskesni Reglamento (ES) Nr. 548/2014 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.
SUSIJĘ DOKUMENTAI
Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant Komisijos reglamentą (ES) Nr. 548/2014 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/125/EB nuostatų, susijusių su mažos, vidutinės ir didelės galios transformatoriais, įgyvendinimo (Darniųjų standartų pavadinimų ir nuorodinių žymenų skelbimas pagal Sąjungos derinimo teisės aktus) (OL C 416, 2016 11 11, p. 12–13)
2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB, nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (OL L 285, 2009 10 31, p. 10–35)
Žr. konsoliduotą versiją.
paskutinis atnaujinimas 30.01.2020