Beitrag zur Systemsicherheit durch kurative Maßnahmen von HGÜ Systemen Das europäische Energiesystem unterliegt derzeit einem strukturellen Wandel. Auslöser sind der verstärkte Zubau erneuerbarer Energieträger und ein sinkender Einsatz der konventionellen verbrauchernahen Kraftwerke. Um den steigenden Leistungstransiten begegnen zu können sind Netzausbaumaßnahmen geplant die auch den Einsatz von selbstgeführten HGÜ Systemen umfassen. Um die Systemsicherheit trotz verzögertem Netzausbau zu gewährleisten greifen die Übertragungsnetzbetreiber zunehmend auf kostenintensive Redispatch Maßnahmen zurück. Ein koordinierter Einsatz kurativer Maßnahmen innerhalb des Netzbetriebs stellt derzeit einen relevanten Untersuchungsgegenstand dar da kurative Maßnahmen eine senkende Wirkung auf den Redispatch Aufwand versprechen. Die zukünftigen HGÜ Systeme bieten neue Freiheitsgrade innerhalb der Netzbetriebsführung die auch zur Erbringung kurativer Maßnahmen genutzt werden können. Wie diese den unterschiedlichen Phänomenen der Systemsicherheit zugeordnet werden können wird in dieser Arbeit beschrieben. Der Hauptbeitrag liegt im Entwurf eines Verfahrens zur automatisierten Ausführung eventbasierter kurativer Anpassungen der Umrichter Arbeitspunkte zur Beseitigung von Verletzungen der Systemsicherheit. Das in dieser Arbeit vorgestellte Verfahren wird als HGÜ RAS bezeichnet. Die Umsetzung erfordert eine Identifikation kritischer Events eine systemweite Koordination der Arbeitspunktänderungen sowie einen geeigneten Ansatz zur netzverträglichen Ausführung dieser. Die Anforderungen werden durch drei Komponenten (Identifikation Berechnung und Aktivierung) umgesetzt die auch außerhalb des HGÜ RAS in ähnlichen Problemstellungen Anwendung finden können. Der Methodenentwurf erfolgt unter stetiger Berücksichtigung von aus Sicht der Übertragungsnetzbetreiber interessanten Aspekten um eine mögliche Einbindung in den bestehenden Netzbetrieb zu ermöglichen. Die Realisierbarkeit und Umsetzung der einzelnen Komponenten sowie des gesamten HGÜ RAS werden durch stationäre und dynamische Betrachtungen bewiesen. Dazu wird ein geeignetes AC HGÜ Benchmarknetz entworfen. Alle Betrachtungen erfolgen zunächst für ein vermaschtes HGÜ Netz können aber wie in einem zusätzlichen Fallbeispiel gezeigt auf einzelne HGÜ Verbindungen übertragen werden. Die vorgestellte Methode schafft ein Werkzeug zur Erweiterung der bestehenden Netzbetriebsführung.