jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
à la marche de la flamme dans le foyer. L'air ne peut arriver sous cette première grille que par une ouverture que l'on ouvre plus ou moins pour en régler l'affluence. Au fond du four, c'est-à-dire au-dessus de l'autel ou un peu en avant dudit, M. Palazot établit une voûte très surbaissée en terre réfractaire et d'une seule pièce qui se trouve à une certaine distance des bouillons et de l'autel. Cette voûte, dont les génératrices sont des horizontales, occupe toute la largeur du four, elle a de 25 à 40 centimètres de longueur suivant la grandeur de ce four, et à son extrémité postérieure elle est surmontée d'un petit mur vertical qui vient fermer sous les bouillons, en sorte que toute la flamme est forcée de passer par l'ouverture comprise entre la voûte et l'autel, ouverture que M. Palazot croit devoir être entre 1/5 et 1/6 de la surface de la grille. Cette voûte a pour but de réchauffer les gaz qui passent au-dessous et de favoriser ainsi la combustion de la fumée. On voit que l'appareil fumivore de M. Palazot est simple puisqu'il ne se compose que de la grille transversale et de la voûte, il ne gêne point le chauffeur et son entretien est peu coûteux. Les essais que nous avons entrepris ont porté sur 42 jours pleins, durant lesquels tous les soins possibles ont été pris pour éviter les chances d'erreur. Sous la direction de M. Miellet, qui a suivi cette expérimentation avec beaucoup de soins, le contre-maître chauffeur Schir et le chauffeur de MM. Dolfus-Mieg et Cie, ont été constamment présents dans le local où se faisaient les essais, et journellement contrôlés par M. Palazot lui-même ou son représentant. Après six jours d'expérimentation à blanc, nous avons d'abord consacré deux semaines, l'une à l'essai du fumivore appliqué sur une chaudière à réchauffeur, l'autre à la constatation du rendement du même appareil placé dans les conditions ordinaires, la voûte enlevée et la prise d'air supprimée. Les quantités d'eau évaporées avec une houille identique ont été de 6,92 avec fumivore et de 6,91 sans cet appareil. Comme
point le chauffeur et son entretien est peu coûteux. Les essais que nous avons entrepris ont porté sur 42 jours pleins, durant lesquels tous les soins possibles ont été pris pour éviter les chances d'erreur. Sous la direction de M. Miellet, qui a suivi cette expérimentation avec beaucoup de soins, le contre-maître chauffeur Schir et le chauffeur de MM. Dolfus-Mieg et Cie, ont été constamment présents dans le local où se faisaient les essais, et journellement contrôlés par M. Palazot lui-même ou son représentant. Après six jours d'expérimentation à blanc, nous avons d'abord consacré deux semaines, l'une à l'essai du fumivore appliqué sur une chaudière à réchauffeur, l'autre à la constatation du rendement du même appareil placé dans les conditions ordinaires, la voûte enlevée et la prise d'air supprimée. Les quantités d'eau évaporées avec une houille identique ont été de 6,92 avec fumivore et de 6,91 sans cet appareil. Comme il y a eu la première semaine 38 nettoyages de grille, tandis qu'il n'y en a eu que 30 dans la seconde, nous avons évalué, d'accord avec M. Palazot, à 25 kilogrammes la quantité de combustible perdue par suite d'un nettoyage complet de la grille, et nous avons trouvé à la suite de cette correction les chiffres 7,60 et 7,76, le dernier relatif à la marche avec fumivore, et tous deux à une houille à 10 p. 100 de résidus. Ces rendements sont entre eux comme 100 est à 102. Durant cette première période d'expérimentation, la fumivorité obtenue par M. Palazot a été à peu près complète ; la fumée noire qui n'a duré que 2'25" au lieu de 16'12", n'a jamais été bien intense dans le premier cas. On a constaté qu'avec une ouverture d'un cran du registre d'introduction d'air (correspondant à peu près à une section de 1 centimètre sur la largeur entière de la grille), le dégagement de la fumée n'était pas plus intense avec de fortes charges de 15 à 20 kilogrammes qu'avec des charges beaucoup plus faibles de 6 kilogrammes. On a entrepris ensuite d'étudier quelle était l'influence du nouvel appareil appliqué à un générateur
la suite de cette correction les chiffres 7,60 et 7,76, le dernier relatif à la marche avec fumivore, et tous deux à une houille à 10 p. 100 de résidus. Ces rendements sont entre eux comme 100 est à 102. Durant cette première période d'expérimentation, la fumivorité obtenue par M. Palazot a été à peu près complète ; la fumée noire qui n'a duré que 2'25" au lieu de 16'12", n'a jamais été bien intense dans le premier cas. On a constaté qu'avec une ouverture d'un cran du registre d'introduction d'air (correspondant à peu près à une section de 1 centimètre sur la largeur entière de la grille), le dégagement de la fumée n'était pas plus intense avec de fortes charges de 15 à 20 kilogrammes qu'avec des charges beaucoup plus faibles de 6 kilogrammes. On a entrepris ensuite d'étudier quelle était l'influence du nouvel appareil appliqué à un générateur sans réchauffeur. À cet effet on a, durant deux semaines, fait fonctionner deux chaudières à bouillons avec fumivores d'abord, puis sans fumivore. On brûlait alors seulement 0,58 par heure et par décimètre carré de grille. Puis, dans une seconde série qui a duré deux semaines également, on a expérimenté (durant trois jours sur cinq, avec une seule chaudière et brûlé environ 1 kilogramme par heure et par décimètre carré. Ces vingt jours d'étude ont donné lieu aux observations suivantes. Les rendements ont été, si nous les ramenons à une même quantité de résidus : sans fumivore 6,99 et 6,98, et avec fumivore 6,67 et 6,53, nombres proportionnels à ceux 100 et 100; 95,4 et 93,5. L'appareil Palazot a donc, dans ce cas, donné lieu à une diminution de rendement de 4,6 à 6,5 p. 100. Durant la première semaine, nous n'avons pu convaincre le représentant de M. Palazot de l'insuccès probable au-devant duquel il marchait, en tentant l'essai de son foyer sur des générateurs d'une surface de chauffe réduite, et de l'importance extrême qu'il y avait dans ce cas à ne pas faire usage d'un excès d'air. Le registre placé près de la cheminée permettait en effet de donner un
trois jours sur cinq, avec une seule chaudière et brûlé environ 1 kilogramme par heure et par décimètre carré. Ces vingt jours d'étude ont donné lieu aux observations suivantes. Les rendements ont été, si nous les ramenons à une même quantité de résidus : sans fumivore 6,99 et 6,98, et avec fumivore 6,67 et 6,53, nombres proportionnels à ceux 100 et 100; 95,4 et 93,5. L'appareil Palazot a donc, dans ce cas, donné lieu à une diminution de rendement de 4,6 à 6,5 p. 100. Durant la première semaine, nous n'avons pu convaincre le représentant de M. Palazot de l'insuccès probable au-devant duquel il marchait, en tentant l'essai de son foyer sur des générateurs d'une surface de chauffe réduite, et de l'importance extrême qu'il y avait dans ce cas à ne pas faire usage d'un excès d'air. Le registre placé près de la cheminée permettait en effet de donner un tirage d'au moins 15 mètres cubes; ce qui n'était point le cas lorsque nous opérions avec les chaudières accouplées, sous lesquelles le registre ouvert en plein ne laissait passer guère que 8 à 9 mètres. M. Palazot lui-même ne soupçonnait pas, à l'égard du tirage, les principes que le comité de mécanique a si souvent cherché à faire prévaloir. Il est résulté de cette circonstance qu'il a été introduit plus d'air pendant que le fumivore fonctionnait, que lorsque les générateurs se retrouvaient dans les anciennes conditions; et cela non seulement par suite de la présence de la prise d'air située à l'avant du four, mais parce que l'ouverture du registre donnait lieu à un tirage plus énergique sur la grille. Nous avons cherché à nous rendre compte de la quantité d'air qui entrait à l'avant du four. Nous avons fait établir à cet effet un ajutage de forme spéciale. L'anémomètre a indiqué 1,79 par kilogramme de houille; mais ce chiffre ne peut être considéré que comme une évaluation approximative ; l'ajutage gênant les manœuvres du chauffeur, il n'a pas été possible de le laisser longtemps en place. Enfin, deux semaines ont été consacrées à deux autres chaudières à réchauffeurs. Les
de mécanique a si souvent cherché à faire prévaloir. Il est résulté de cette circonstance qu'il a été introduit plus d'air pendant que le fumivore fonctionnait, que lorsque les générateurs se retrouvaient dans les anciennes conditions; et cela non seulement par suite de la présence de la prise d'air située à l'avant du four, mais parce que l'ouverture du registre donnait lieu à un tirage plus énergique sur la grille. Nous avons cherché à nous rendre compte de la quantité d'air qui entrait à l'avant du four. Nous avons fait établir à cet effet un ajutage de forme spéciale. L'anémomètre a indiqué 1,79 par kilogramme de houille; mais ce chiffre ne peut être considéré que comme une évaluation approximative ; l'ajutage gênant les manœuvres du chauffeur, il n'a pas été possible de le laisser longtemps en place. Enfin, deux semaines ont été consacrées à deux autres chaudières à réchauffeurs. Les appareils qui avaient été essayés avant présentaient un tirage insuffisant ; il y avait donc lieu de compléter nos recherches de ce côté. Les rendements obtenus sans le fumivore ont été dans ce cas 7,54, et avec fumivore 7,82 (houille ramenée à 10 p. 100). 100 de scories. Ces chiffres sont entre eux comme 100 est à 103,8. On a aussi voulu étudier l'influence de la prise d'air, à l'exclusion de la voûte en terre réfractaire à laquelle M. Palazot attache une grande importance. Un essai a donné, avec les chaudières réunies et une consommation de 1,690 kil. de Ronchamp, le registre étant entièrement ouvert, sur 100' : 8' 33" fumée forte, 6' 21" fumée légère, 15' 6" fumée faible, et enfin 70' fumée incolore. Or, les chiffres obtenus sur le même appareil, pendant les précédents essais, ont donné une fumée noire de 2' 25" avec fumivore, 16' 12" sans fumivore. La prise d'air a donc une influence notable, mais elle ne suffit pas, sans la voûte, à produire les résultats réellement remarquables auxquels atteint M. Palazot. En résumé, et pour poser nos conclusions, nous dirons que l'appareil fumivore de M. Palazot est simple, d'un prix peu élevé, facile à
sont entre eux comme 100 est à 103,8. On a aussi voulu étudier l'influence de la prise d'air, à l'exclusion de la voûte en terre réfractaire à laquelle M. Palazot attache une grande importance. Un essai a donné, avec les chaudières réunies et une consommation de 1,690 kil. de Ronchamp, le registre étant entièrement ouvert, sur 100' : 8' 33" fumée forte, 6' 21" fumée légère, 15' 6" fumée faible, et enfin 70' fumée incolore. Or, les chiffres obtenus sur le même appareil, pendant les précédents essais, ont donné une fumée noire de 2' 25" avec fumivore, 16' 12" sans fumivore. La prise d'air a donc une influence notable, mais elle ne suffit pas, sans la voûte, à produire les résultats réellement remarquables auxquels atteint M. Palazot. En résumé, et pour poser nos conclusions, nous dirons que l'appareil fumivore de M. Palazot est simple, d'un prix peu élevé, facile à installer à toutes les chaudières, que son maniement est à aucune difficulté. Il paraît amener à une fumivorité satisfaisante. Appliqué à des chaudières sans réchauffeurs, il donne lieu à une perte sensible (4,6 à 6,5 p. 100) par suite de l'introduction d'un excès d'air, perte qui n'est point compensée par une amélioration dans les conditions de la combustion. Installé sous des générateurs à réchauffeurs de grandes surfaces, il paraît donner lieu à une légère amélioration de rendement (2 à 3,8 p. 100). Nous pensons que ce fumivore peut être recommandé aux industriels auxquels des ordonnances de police ou des conditions particulières imposent l'abolition de la fumée; il conviendrait en même temps de rendre ces industriels attentifs aux avantages que l'on retire de l'adoption des appareils réchauffeurs; cependant, dans aucun cas, nous ne croyons qu'il y ait convenance à adopter l'appareil de M. Palazot dans le but d'y trouver une amélioration de rendement. Dans l'article qu'on vient de lire, nous avons, presque constamment laissé la parole à M. le rapporteur du comité de mécanique de la Société industrielle de Mulhouse, et nous n'avions rien de mieux à faire, mais il nous sera bien permis maintenant de faire quelques réserves en ce
une amélioration dans les conditions de la combustion. Installé sous des générateurs à réchauffeurs de grandes surfaces, il paraît donner lieu à une légère amélioration de rendement (2 à 3,8 p. 100). Nous pensons que ce fumivore peut être recommandé aux industriels auxquels des ordonnances de police ou des conditions particulières imposent l'abolition de la fumée; il conviendrait en même temps de rendre ces industriels attentifs aux avantages que l'on retire de l'adoption des appareils réchauffeurs; cependant, dans aucun cas, nous ne croyons qu'il y ait convenance à adopter l'appareil de M. Palazot dans le but d'y trouver une amélioration de rendement. Dans l'article qu'on vient de lire, nous avons, presque constamment laissé la parole à M. le rapporteur du comité de mécanique de la Société industrielle de Mulhouse, et nous n'avions rien de mieux à faire, mais il nous sera bien permis maintenant de faire quelques réserves en ce qui concerne l'invention. Le brevet de M. Palazot est du 31 juillet 1862, et le 2 janvier 1855 nous prenions un brevet pour un appareil fumivore, dans lequel on retrouve tous les éléments de celui de M. Palazot, savoir : distillation préparatoire de la houille en avant de la grille du foyer, prise d'air transversale pour cette distillation préparatoire, voûte surbaissée au-dessus de l'autel, pour forcer les gaz à lécher le combustible en ignition, et jusqu'à la prise d'air transversale et inclinée de l'arrière à l'avant, immédiatement après l'autel, pour insuffler l'air à travers les gaz de la combustion, au moment même où ils vont s'engager sous la voûte. De plus, notre fumivore avait un distributeur mécanique de la houille sur la grille, soit en avant, soit sur le côté. Cet appareil seul donne la fumivorité, mais il est avant tout une cause d'économie de combustible et de régularité dans la marche du feu, n'étant pas obligé d'ouvrir le fourneau cinq ou six fois par heure, il n'y a pas de refroidissement périodique, causé par l'immense quantité d'air froid qui entre par la porte de ce foyer à chacune de ses ouvertures. BESSON F. LISTE DES BREVETS DEMANDÉS EN 1863.
du foyer, prise d'air transversale pour cette distillation préparatoire, voûte surbaissée au-dessus de l'autel, pour forcer les gaz à lécher le combustible en ignition, et jusqu'à la prise d'air transversale et inclinée de l'arrière à l'avant, immédiatement après l'autel, pour insuffler l'air à travers les gaz de la combustion, au moment même où ils vont s'engager sous la voûte. De plus, notre fumivore avait un distributeur mécanique de la houille sur la grille, soit en avant, soit sur le côté. Cet appareil seul donne la fumivorité, mais il est avant tout une cause d'économie de combustible et de régularité dans la marche du feu, n'étant pas obligé d'ouvrir le fourneau cinq ou six fois par heure, il n'y a pas de refroidissement périodique, causé par l'immense quantité d'air froid qui entre par la porte de ce foyer à chacune de ses ouvertures. BESSON F. LISTE DES BREVETS DEMANDÉS EN 1863. En France. Candiani et Bullion, roue hydro-oblique inclinée. Carré, vase distributeur d'huile. Cochaud, Adamel et Cie, navette à ressorts de montre. Déruelle, fermentation de la bière. Fohet, batterie de sûreté pour les fusils de chasse. Gonlier, éclairage par les huiles lourdes. Barrande, teinture des cuirs. Varlet, sertissage des cartouches. Maureau, transpositeur indépendant. Savaresse, disposition nouvelle des cafetières. Martin, montage d'arcs ou de poutres métalliques. Halinbourg, allumettes à base de houille. Caccia, bouchons en bois élastique. Vopel, barreaux de foyers à houille. Berard, purgeoir mobile pour les soies. Hardy, machine à broyer la terre à poterie. Meyer, enclume pour les instruments agraires. En Angleterre. Majolier, appareils à carburer le gaz. Winans, appareils de propulsion pour les vaisseaux. Murray, machine à faire les chaînes et les câbles. Feichtinger, perfectionnements dans la fabrication du papier. Bipley, perfectionnements dans les joints des tuyaux, etc. W. Clark, aérage des liquides. Mushet, perfectionnements dans la fabrication du fer. C. Averg, perfectionnements des machines rotatives. C. H. Gardner, presses perfectionnées pour la lithographie et la zincographie. T. Taylor, perfectionnements des chemins de fer. J. J. Shedlock, perfectionnements dans le mesurage des gaz. A. A. Kroll, perfectionnements dans la purification du gaz pour l'éclairage. C. Martin, perfectionnements dans
transpositeur indépendant. Savaresse, disposition nouvelle des cafetières. Martin, montage d'arcs ou de poutres métalliques. Halinbourg, allumettes à base de houille. Caccia, bouchons en bois élastique. Vopel, barreaux de foyers à houille. Berard, purgeoir mobile pour les soies. Hardy, machine à broyer la terre à poterie. Meyer, enclume pour les instruments agraires. En Angleterre. Majolier, appareils à carburer le gaz. Winans, appareils de propulsion pour les vaisseaux. Murray, machine à faire les chaînes et les câbles. Feichtinger, perfectionnements dans la fabrication du papier. Bipley, perfectionnements dans les joints des tuyaux, etc. W. Clark, aérage des liquides. Mushet, perfectionnements dans la fabrication du fer. C. Averg, perfectionnements des machines rotatives. C. H. Gardner, presses perfectionnées pour la lithographie et la zincographie. T. Taylor, perfectionnements des chemins de fer. J. J. Shedlock, perfectionnements dans le mesurage des gaz. A. A. Kroll, perfectionnements dans la purification du gaz pour l'éclairage. C. Martin, perfectionnements dans la fabrication du papier. H. NW. Ring, mode de produire des spectres par la lumière. Aux Etats-Unis d'Amérique. John Baird, valve de machine à vapeur. Frederick Bennet, perfectionnement dans la fabrication du zinc. Bishop, transformation de mouvement. Edward Brady, moyen d'attache des armures pour vaisseaux. Chapmann, dents artificielles. Davis, moyen d'empaquetage de la laine. Timothy Drake, lampes perfectionnées. Maier, machine à faire les queues d'hirondelle. George Engel, machine à moissonner. Hamilton, boîte à graisse pour chariots. Hawkins, purification du gaz d'éclairage. Hudson, machine à scier angulairement. John, bélier pour batterie de marine. Théodore Eurich, machine à mouvoir les voitures sur les voies ferrées. Ira Lynde, sécheur de toile. Mac. Clelland, machine à tailler les vis en bois. Le Directeur : BRESSON F. Typographie Ch. MARCHAL, rue Fonlaine-au-Roi, 18.
d'empaquetage de la laine. Timothy Drake, lampes perfectionnées. Maier, machine à faire les queues d'hirondelle. George Engel, machine à moissonner. Hamilton, boîte à graisse pour chariots. Hawkins, purification du gaz d'éclairage. Hudson, machine à scier angulairement. John, bélier pour batterie de marine. Théodore Eurich, machine à mouvoir les voitures sur les voies ferrées. Ira Lynde, sécheur de toile. Mac. Clelland, machine à tailler les vis en bois. Le Directeur : BRESSON F. Typographie Ch. MARCHAL, rue Fonlaine-au-Roi, 18.
As a Administration et Édition d'Annonces. Si Paris (S 1 "®); Ajouter les étapes suivantes: Téléphoine 201-77-fTCFVTB Trois mois... S FR. Six mois 9 ?n. XTNATI... r '. „4S FB. Les Abonnements sont justifiés par les états de comptes mensuels, cent SIX MOIS DE MIEUX REEL SEIGNEUR Le supplément illustre. B cvr. iX8Patalannialjmfe^,amfiinfi,cdo!rial, 106, Le Petit Journal agricole. 5 qgwx. I La. Mode mi Petit Journal.. 10 CENS, Le Petit Journal illustré de l'année hebdomadaire 10 cent. D. CASSIGNEUL Directeur de la Botanique. JOURNAL ABONNEMENTS EN LIGNE se ra trois mois, 8 th. 12 ra Six mois ^ îs rn. !. UK AN 80 FR. Les Abonnements - patent, des i""et 16 de chaque mois. VENDREDI 20 JUILLET 1906 201 r SAINTS MARGUERITE —=164 . quittant L'AUTEUR. (Nouvelles. 15,91 1) LES MANUSCRITS NE SONT PAS RENDUS Dernière Édition anonyme & Petit Journal capital : vingt-cinq millions AVIS AUX ACTIONNAIRES. Le Conseil d'administration de la Société anonyme du Petit Journal a décidé la distribution d'un deuxième acompte de 5 francs, ce qui portera à 10 francs les acomptes distribués sur l'exercice 1906. Cet acompte sera payé en échange du coupon n° 90, sous déduction des impôts à la Caisse sociale du Petit Journal située à Paris, à partir du 1er août prochain; de 10 heures à 12 heures, et de 14 heures à 16 heures. Le montant net sera dé: 4 fr. 80 par action nominative ; 4 fr. 60 par action au porteur. LA STATUE DE DESAIX : Les patriotes de Desaix vont de nouveau célébrer la mémoire du glorious soldat. Déjà, un monument lui avait été élevé sur la place Jaude à Clermont-Ferrand. Or, après dimanche dimanche, les habitants de la ville de Riom inaugureront leur tour un monument à au général Desaix, et rendront hommage à l'une des plus belles figurines militaires de la Révolution Française. Cet homme simple et valeureux que fut Desaix, né en 1768 à Saint-Hilaire d'Avès (Puy-de-Dôme), montrait de telles dispositions militaires. Sans son adolescence, qu'il était déjà lieutenant à quinze ans, dans le régiment d'Auvergne, le célèbre régiment du chevalier d'Assas. Ses grandes
Petit Journal située à Paris, à partir du 1er août prochain; de 10 heures à 12 heures, et de 14 heures à 16 heures. Le montant net sera dé: 4 fr. 80 par action nominative ; 4 fr. 60 par action au porteur. LA STATUE DE DESAIX : Les patriotes de Desaix vont de nouveau célébrer la mémoire du glorious soldat. Déjà, un monument lui avait été élevé sur la place Jaude à Clermont-Ferrand. Or, après dimanche dimanche, les habitants de la ville de Riom inaugureront leur tour un monument à au général Desaix, et rendront hommage à l'une des plus belles figurines militaires de la Révolution Française. Cet homme simple et valeureux que fut Desaix, né en 1768 à Saint-Hilaire d'Avès (Puy-de-Dôme), montrait de telles dispositions militaires. Sans son adolescence, qu'il était déjà lieutenant à quinze ans, dans le régiment d'Auvergne, le célèbre régiment du chevalier d'Assas. Ses grandes qualités, sa bravoure, le faisaient se signaler aux chefs, d'un nouveau régime inauguré en 1789. Dans les demi-brigades républicaines, il s'élevait rapidement, jusqu'au grade de général. Vingt-huit ans, il commandait en Chef l'armée du Rhin. Et lors, en 1797, la victoire ne vint pas récompenser les efforts des braves qu'il conduisait au combat, ce ne fut point faute ou faiblesse de sa part. Chef de corps d'armée durant l'expédition d'Égypte, il put acquérir le respect de ses ennemis et il poussa l'audace jusqu'à planter, sur le bord des hautes Cataractes du Nil, le drapeau de Fleurus et d'Aréole. Mais sa grande action, disons le fait supérieur de son héroïsme, s'est accomplie dans les champs de Marengo. En voyant, le 14, Juin 1800, vers Novi, pour contenir au besoin, les troupes autrichiennes qui venaient de Gênes, il ne s'immobilise pas, quand, le 14, la bataille est engagée, terrible, entre le premier consul Bonaparte et le maréchal autrichien Melas, devant Alexandrie, à garder une position dite d'expectative. Flairant, en quelque sorte, le péril qui vient d'envelopper si inopinément l'armée de réserve, qui luttait contre un ennemi deux fois supérieur en nombre, il court au canon, par des chemins de traverse; il entraîne