jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
(ou une section carrée de 300 millimètres de côté). 2° Obturation des gaines. Les gaines peuvent être, si nécessaire, obturées par un opercule en matière incombustible facile à retirer lors de l'intervention des sapeurs-pompiers. 3° Dispositions particulières. Les dépôts réalisés au premier niveau de sous-sol sont dispensés de la gaine dite « gaine-pompiers ». Cependant, le dépôt doit rester aéré sur l'extérieur. Si cette aération est réalisée par une gaine, celle-ci est constituée d'éléments résistants au feu de degré minimum coupe-feu une demi-heure et de résistance aux chocs suffisante. A partir du deuxième sous-sol, les gaines-pompiers présentent les caractéristiques habituelles. Une attention particulière doit être portée à leur conception (longueur, coudes, dévoiements, etc.) pour leur permettre d'assurer convenablement leur destination. B. — VIDES ET CAVITÉS SOUS LOCAUX DE STOCKAGES. Il ne peut exister de vide ou de cavité sous un local de stockage. C. — RÉSISTANCE ET ÉTANCHÉITÉ DES RÉSERVOIRS. En dehors des essais d'étanchéité prévus au règlement, leurs canalisations et accessoires doivent résister à la pression qui leur est appliquée soit en fonctionnement normal, soit à l'occasion d'incidents de toute nature pouvant survenir en exploitation, notamment lors du remplissage. Les canalisations d'évent sont de section suffisante et d'au moins la moitié de la section des canalisations d'empotage. Ces dispositions doivent être particulièrement étudiées pour les stockages profonds. Art. 5. Sans modifications. Art. 6. DÉPOTS RÉDUITS DE 80 A 120 LITRES. Il est interdit de constituer des dépôts réduits pour usages individuels dans les combles, les greniers, sur les balcons, les terrasses, dans les couloirs, les dégagements, les parties communes, etc. (1) Les instructions techniques relatives aux gaines-pompiers s'appliquent également à l'art. 24 de l'arrêté du 20 octobre 1960. Art. 7. DISTRIBUTION EN ÉTAGES PAR COLONNE MONTANTE. AMÉNAGEMENT DU LOCAL. Il est précisé que, dans le cas de distribution en étages, le réservoir auxiliaire (de 250 litres de capacité maximale) ne doit comporter ni ouverture permanente ni évent. Il peut être établi à tout niveau, sous réserve de l'interdiction applicable aux immeubles de grande hauteur. Ce réservoir est placé dans un local visitable dont les parois sont résistantes au feu
la moitié de la section des canalisations d'empotage. Ces dispositions doivent être particulièrement étudiées pour les stockages profonds. Art. 5. Sans modifications. Art. 6. DÉPOTS RÉDUITS DE 80 A 120 LITRES. Il est interdit de constituer des dépôts réduits pour usages individuels dans les combles, les greniers, sur les balcons, les terrasses, dans les couloirs, les dégagements, les parties communes, etc. (1) Les instructions techniques relatives aux gaines-pompiers s'appliquent également à l'art. 24 de l'arrêté du 20 octobre 1960. Art. 7. DISTRIBUTION EN ÉTAGES PAR COLONNE MONTANTE. AMÉNAGEMENT DU LOCAL. Il est précisé que, dans le cas de distribution en étages, le réservoir auxiliaire (de 250 litres de capacité maximale) ne doit comporter ni ouverture permanente ni évent. Il peut être établi à tout niveau, sous réserve de l'interdiction applicable aux immeubles de grande hauteur. Ce réservoir est placé dans un local visitable dont les parois sont résistantes au feu de degré coupe-feu deux heures. La trappe de visite ne peut être ouverte que par un spécialiste. Une plaque porte la mention : « Stockage mazout ». Il ne peut y avoir qu'un seul stockage par cage d'escalier. Art. 8 à 17. Sans modifications. Art. 18. TIRAGE MÉCANIQUE. S'il existe un dispositif d'extraction des gaz de combustion, il doit y avoir un asservissement du brûleur tel que l'allumage de celui-ci ne puisse se faire qu'après le démarrage du ventilateur d'extraction. L'arrêt du dispositif d'extraction doit entraîner immédiatement l'arrêt du fonctionnement du brûleur. Les conduits à tirage mécanique doivent se trouver à l'extérieur du bâtiment, sauf s'ils sont en dépression sur toute leur hauteur (appareils d'extraction en partie haute) ou bien s'ils satisfont à l'art. 3 de l'ordonnance de police du 15 juillet 1950. Dans le cas de tirage forcé, les sections des conduits d'air neuf et d'évacuation d'air vicié sont calculées en admettant dans le calcul pour section du conduit de fumée celle qu'il aurait si l'installation était à tirage naturel. Art. 19. Sans modifications. Art. 20. NATURE DES PAROIS ET DES PORTES. Les parois de la chaufferie doivent être résistantes au feu de degré coupe-feu deux heures. La porte
un dispositif d'extraction des gaz de combustion, il doit y avoir un asservissement du brûleur tel que l'allumage de celui-ci ne puisse se faire qu'après le démarrage du ventilateur d'extraction. L'arrêt du dispositif d'extraction doit entraîner immédiatement l'arrêt du fonctionnement du brûleur. Les conduits à tirage mécanique doivent se trouver à l'extérieur du bâtiment, sauf s'ils sont en dépression sur toute leur hauteur (appareils d'extraction en partie haute) ou bien s'ils satisfont à l'art. 3 de l'ordonnance de police du 15 juillet 1950. Dans le cas de tirage forcé, les sections des conduits d'air neuf et d'évacuation d'air vicié sont calculées en admettant dans le calcul pour section du conduit de fumée celle qu'il aurait si l'installation était à tirage naturel. Art. 19. Sans modifications. Art. 20. NATURE DES PAROIS ET DES PORTES. Les parois de la chaufferie doivent être résistantes au feu de degré coupe-feu deux heures. La porte doit être résistante au feu de degré pare-flamme une demi-heure. Un sas est prévu si les locaux avoisinants présentent des dangers particuliers d'incendie. PRÉSENCE DE BRANCHEMENT D'ÉGOUT. CHAUFFERIE COMMANDANT LE DÉPÔT. Il y a lieu de reprendre sur ce point les instructions fixées pour l'art. 2. CHAUFFERIES INDÉPENDANTES DES GRANDS ENSEMBLES. NATURE DES MATÉRIAUX. Lorsque la chaufferie est dans un bâtiment isolé situé à une distance d'au moins 15 mètres de toute construction ou d'un dépôt aérien ou d'une voie de circulation étrangère à la chaufferie, il n'est pas imposé les conditions de résistance au feu prévues ci-dessus. Art. 21. TIRAGE MÉCANIQUE. Il y a lieu d'appliquer sur ce point les dispositions fixées pour l'art. 18. Art. 22. GROUPES ÉLECTROGÈNES DE SECOURS ALIMENTÉS PAR DES LIQUIDES DE 2° CATÉGORIE. Le local où est installé le groupe a les caractéristiques d'une chaufferie. Dans les ensembles importants, il est déconseillé de placer un groupe électrogène dans une chaufferie. Les gaz d'échappement sont évacués par un conduit étanche débouchant au niveau imposé pour les conduits de fumée, capable de résister à la pression de fonctionnement, d'une isolation thermique suffisante et qui, s'il traverse des locaux occupés ou habités, est placé à l'intérieur d'une
ENSEMBLES. NATURE DES MATÉRIAUX. Lorsque la chaufferie est dans un bâtiment isolé situé à une distance d'au moins 15 mètres de toute construction ou d'un dépôt aérien ou d'une voie de circulation étrangère à la chaufferie, il n'est pas imposé les conditions de résistance au feu prévues ci-dessus. Art. 21. TIRAGE MÉCANIQUE. Il y a lieu d'appliquer sur ce point les dispositions fixées pour l'art. 18. Art. 22. GROUPES ÉLECTROGÈNES DE SECOURS ALIMENTÉS PAR DES LIQUIDES DE 2° CATÉGORIE. Le local où est installé le groupe a les caractéristiques d'une chaufferie. Dans les ensembles importants, il est déconseillé de placer un groupe électrogène dans une chaufferie. Les gaz d'échappement sont évacués par un conduit étanche débouchant au niveau imposé pour les conduits de fumée, capable de résister à la pression de fonctionnement, d'une isolation thermique suffisante et qui, s'il traverse des locaux occupés ou habités, est placé à l'intérieur d'une gaine ventilée représentant les caractéristiques d'un conduit de fumée débouchant également au niveau des souches de cheminées. Cette gaine est indépendante de toute autre gaine d'évacuation. Toutes dispositions sont prises (pot d'échappement, chambre de détente, etc.) pour éviter la propagation des bruits et pour s'opposer à la corrosion du tuyau d'échappement. La section d'amenée d'air frais dans le local est calculée de manière à assurer une alimentation en air suffisante, sans que la section de ce conduit soit inférieure à 4 décimètres carrés. La même règle est appliquée pour le conduit d'évacuation d'air vicié. Ces conduits auront les caractéristiques réglementaires. Art. 23. Sans modifications. Art. 24. GAINES-POMPIERS DES CHAUFFERIES. Les §§ A 1 et A 2 de l'art. 4 des présentes instructions relatives aux gaines-pompiers des dépôts s'appliquent aux gaines-pompiers des chaufferies. Dans les habitations de la première famille au sens de l'arrêté interministériel du 23 mai 1960 (habitations individuelles isolées ou jumelées, à deux niveaux habitables au plus) et si la chaufferie est située dans un premier sous-sol, la gaine dite « gaine-pompiers » n'est pas exigée. Les recommandations relatives aux gaines des dépôts profonds mentionnées au § A 30 « in fine » de l'art. 4 s'appliquent aux
d'échappement. La section d'amenée d'air frais dans le local est calculée de manière à assurer une alimentation en air suffisante, sans que la section de ce conduit soit inférieure à 4 décimètres carrés. La même règle est appliquée pour le conduit d'évacuation d'air vicié. Ces conduits auront les caractéristiques réglementaires. Art. 23. Sans modifications. Art. 24. GAINES-POMPIERS DES CHAUFFERIES. Les §§ A 1 et A 2 de l'art. 4 des présentes instructions relatives aux gaines-pompiers des dépôts s'appliquent aux gaines-pompiers des chaufferies. Dans les habitations de la première famille au sens de l'arrêté interministériel du 23 mai 1960 (habitations individuelles isolées ou jumelées, à deux niveaux habitables au plus) et si la chaufferie est située dans un premier sous-sol, la gaine dite « gaine-pompiers » n'est pas exigée. Les recommandations relatives aux gaines des dépôts profonds mentionnées au § A 30 « in fine » de l'art. 4 s'appliquent aux chaufferies profondes. Art. 25 CITERNES OU NOURRICES EN CONTRE-HAUT DU BRULEUR. L'application du paragraphe « in fine » de l'art. 25 de l'arrêté du 20 octobre 1960 n'est pas exigée. Art. 26' à 28. Sans modifications. Art. 29. VISIBILITÉ DE LA FLAMME. En raison de l'intérêt que cet examen présente pour le contrôle de la combustion, il est souhaitable que les constructeurs prévoient un dispositif qui permette de voir l'aspect de la flamme sans avoir à ouvrir la porte des appareils en activité au risque de perturber la combustion. Art. 30 à 32. Sans modifications. Art. 33. SYSTÈME D'ALARME. Un système d'alarme acoustique signale soit toute intervention des appareils de sécurité, soit le fonctionnement défaillant du brûleur et de ses accessoires. Ce dispositif reste en action tant que les mesures de sécurité nécessaires n'ont pas été prises. Le système d'alarme n'est pas imposé aux habitations de la première famille (habitations individuelles ou jumelées à deux niveaux habitables au plus, au sens de l'arrêté interministériel du 23 mai 1960). Art. 34. TIRAGE MÉCANIQUE. Voir à l'art. 18. Art. 35. Sans modifications. Art. 36. DÉBOUCHÉS DES CONDUITS. — DALLES SUR CHEMINÉES. CAPTE-SOUCHES. L'existence de dalles placées horizontalement à l'extrémité supérieure des conduits
pour le contrôle de la combustion, il est souhaitable que les constructeurs prévoient un dispositif qui permette de voir l'aspect de la flamme sans avoir à ouvrir la porte des appareils en activité au risque de perturber la combustion. Art. 30 à 32. Sans modifications. Art. 33. SYSTÈME D'ALARME. Un système d'alarme acoustique signale soit toute intervention des appareils de sécurité, soit le fonctionnement défaillant du brûleur et de ses accessoires. Ce dispositif reste en action tant que les mesures de sécurité nécessaires n'ont pas été prises. Le système d'alarme n'est pas imposé aux habitations de la première famille (habitations individuelles ou jumelées à deux niveaux habitables au plus, au sens de l'arrêté interministériel du 23 mai 1960). Art. 34. TIRAGE MÉCANIQUE. Voir à l'art. 18. Art. 35. Sans modifications. Art. 36. DÉBOUCHÉS DES CONDUITS. — DALLES SUR CHEMINÉES. CAPTE-SOUCHES. L'existence de dalles placées horizontalement à l'extrémité supérieure des conduits de fumée est fréquente. Il est rappelé que l'existence de ces dalles ou de tout dispositif placé à la partie supérieure du conduit ne doit pas contrer la dispersion des fumées et des gaz de combustion en réduisant leur vitesse verticale. TIRAGE MÉCANIQUE. Il y a lieu de se reporter aux instructions figurant à l'art. 18 du règlement. Art. 37. Sans modifications. Art. 38. MESURES CONTRE LE BRUIT. Il est rappelé qu'une attention particulière doit être apportée à la lutte contre le bruit et que l'installation doit au moins satisfaire aux obligations de l'ordonnance de police du 5 juin 1959, de l'art. 38 de l'arrêté interpréfectoral du 20 octobre 1960, de l'art. 103 B de l'arrêté interpréfectoral du 10 avril 1965 portant règlement sanitaire du Département de la Seine et de l'art. 1er de l'arrêté du 24 mars 1966 portant règlement sanitaire de la Ville de Paris. Art. 39. Sans modifications. Art. 40. Les dispositions prévues à l'art. 40 concernant les extincteurs sont précisées et complétées de la manière suivante : EXTINCTEURS. Des moyens de premiers secours contre l'incendie sont mis en place au voisinage immédiat des dépôts et des chaufferies. Ces moyens, comprenant des extincteurs portatifs pour feux de
aux instructions figurant à l'art. 18 du règlement. Art. 37. Sans modifications. Art. 38. MESURES CONTRE LE BRUIT. Il est rappelé qu'une attention particulière doit être apportée à la lutte contre le bruit et que l'installation doit au moins satisfaire aux obligations de l'ordonnance de police du 5 juin 1959, de l'art. 38 de l'arrêté interpréfectoral du 20 octobre 1960, de l'art. 103 B de l'arrêté interpréfectoral du 10 avril 1965 portant règlement sanitaire du Département de la Seine et de l'art. 1er de l'arrêté du 24 mars 1966 portant règlement sanitaire de la Ville de Paris. Art. 39. Sans modifications. Art. 40. Les dispositions prévues à l'art. 40 concernant les extincteurs sont précisées et complétées de la manière suivante : EXTINCTEURS. Des moyens de premiers secours contre l'incendie sont mis en place au voisinage immédiat des dépôts et des chaufferies. Ces moyens, comprenant des extincteurs portatifs pour feux de catégorie B ou B lourd et des réserves de sable d'au moins 50 décimètres cubes, sont disposés à des endroits facilement accessibles et à proximité des issues des locaux. La réserve de sable est placée à l'extérieur de la chaufferie ou du dépôt et disposée comme il est déterminé au 1er de l'art. 40. Les extincteurs sont placés au voisinage immédiat et de préférence à l'extérieur de la chaufferie ou du dépôt. Le nombre des appareils est à prévoir dans les limites minimales suivantes : Dépôts. — A partir de 250 décimètres cubes de capacité de stockage : un appareil extincteur normalisé du type 21 B. Au-dessus de 1.500 décimètres cubes de capacité de stockage : deux appareils extincteurs portatifs du type 21B ou un appareil 34 B. Chaufferie à partir de 20 thermies par heure. Un appareil du type 34 B par brûleur normalement en service avec un maximum de : Deux appareils lorsque la chaufferie n'a qu'une issue ; Quatre appareils lorsque la chaufferie a plusieurs issues. Chaque local, chaufferie ou dépôt aura ses moyens propres de premier secours. Cependant, lorsque la chaufferie et son dépôt sont installés dans des locaux contigus ou très voisins (au même niveau
1er de l'art. 40. Les extincteurs sont placés au voisinage immédiat et de préférence à l'extérieur de la chaufferie ou du dépôt. Le nombre des appareils est à prévoir dans les limites minimales suivantes : Dépôts. — A partir de 250 décimètres cubes de capacité de stockage : un appareil extincteur normalisé du type 21 B. Au-dessus de 1.500 décimètres cubes de capacité de stockage : deux appareils extincteurs portatifs du type 21B ou un appareil 34 B. Chaufferie à partir de 20 thermies par heure. Un appareil du type 34 B par brûleur normalement en service avec un maximum de : Deux appareils lorsque la chaufferie n'a qu'une issue ; Quatre appareils lorsque la chaufferie a plusieurs issues. Chaque local, chaufferie ou dépôt aura ses moyens propres de premier secours. Cependant, lorsque la chaufferie et son dépôt sont installés dans des locaux contigus ou très voisins (au même niveau et séparés de moins de 10 mètres), les moyens de premiers secours appliqués à l'ensemble peuvent être réduits à la plus grande des exigences définies ci-dessus. Dans les chaufferies et les dépôts établis au-delà d'un deuxième sous-sol, des moyens appropriés de secours contre l'incendie peuvent être imposés par l'Administration après consultation préalable des services de sécurité incendie. Art. 41 à 46. Sans modifications. PREFECTURE DE LA SEINE Médecins assermentés du département de la Seine. Modifications apportées à la liste publiée antérieurement. I. — Nouvelles inscriptions. 3e arrondissement. Docteur Englander (Henri), 61, rue de Bretagne (médecine générale) (Lou. 18-06). 5e arrondissement. Docteur Mougin (Jules-Charles), 16, rue Monge (médecine générale) (Odé. 22-49). Docteur Oursin (Philippe) (fonctions à la Faculté des sciences, 9, quai Saint-Bernard), domicile 11 bis, place Hoche, à Versailles (n'exerce pas en clientèle). 9e arrondissement. Docteur Cariou (Robert), 67, rue de Clichy (médecine générale et pédiatrie) (Tri. 59-71). 18e arrondissement. Docteur Guyon (François), 47, rue Boulard (783-58-98). Docteur Savetchenko-Belsky (Michel), 90, boulevard du Montparnasse (médecine générale) (Dan. 67-09). 18e arrondissement. Docteur Guiguen, 21, rue François-Bonvin (n'exerce pas en clientèle). 18e arrondissement. Mlle le docteur Malafosse (Monique), 126, quai Louis-Blériot (fonctions au Ministère de la Construction) (n'exerce pas en clientèle). 28e
consultation préalable des services de sécurité incendie. Art. 41 à 46. Sans modifications. PREFECTURE DE LA SEINE Médecins assermentés du département de la Seine. Modifications apportées à la liste publiée antérieurement. I. — Nouvelles inscriptions. 3e arrondissement. Docteur Englander (Henri), 61, rue de Bretagne (médecine générale) (Lou. 18-06). 5e arrondissement. Docteur Mougin (Jules-Charles), 16, rue Monge (médecine générale) (Odé. 22-49). Docteur Oursin (Philippe) (fonctions à la Faculté des sciences, 9, quai Saint-Bernard), domicile 11 bis, place Hoche, à Versailles (n'exerce pas en clientèle). 9e arrondissement. Docteur Cariou (Robert), 67, rue de Clichy (médecine générale et pédiatrie) (Tri. 59-71). 18e arrondissement. Docteur Guyon (François), 47, rue Boulard (783-58-98). Docteur Savetchenko-Belsky (Michel), 90, boulevard du Montparnasse (médecine générale) (Dan. 67-09). 18e arrondissement. Docteur Guiguen, 21, rue François-Bonvin (n'exerce pas en clientèle). 18e arrondissement. Mlle le docteur Malafosse (Monique), 126, quai Louis-Blériot (fonctions au Ministère de la Construction) (n'exerce pas en clientèle). 28e arrondissement. Docteur Mongardien (Bernard), 36, rue de Flandre (médecine générale) (Nor. 84-73). Asnières. Docteur Lefèvre (Yves), 5, allée Soufflot (médecine générale) (Gré. 62-97). Joinville-le-Pont. Docteur Longcôté (Jacques), 5, rue de l'Église (médecine générale) (Gra. 20-24). Les Pavillons-sous-Bois. Docteur Bourguignon (Jacques), 1, avenue du Président-Wilson (médecine générale) (927-34-88). Docteur Varoqueaux (Michel), 112, avenue Aristide-Briand (gynécologie-obstétrique) (Sév. 14-24). II. — Rectifications. 14e arrondissement. Au lieu de : « Docteur Gero (Estéra), 104, boulevard Arago. » Lire : « Docteur Gero (Estéra), 104, boulevard Arago (n'exerce pas en clientèle). » 15e arrondissement. Au lieu de : « Docteur Boinet (Françoise), 4, rue Léon-Delagrange. » Lire : « Docteur Boinet (Françoise), 4, rue Léon-Delagrange (n'exerce pas en clientèle). » III. — Changements d'adresse. Docteur Hochman (Nathan), anciennement 159, boulevard Voltaire, à Paris (17e), actuellement 240, boulevard Voltaire, à Paris (17e) (Roq. 20-44). Docteur Maurel (Alain), anciennement 20, rue des Méchantes, à Créteil, actuellement 30, avenue Pierre-Brossolette, à Créteil (n'exerce pas en clientèle). Docteur Mimet (P.-R.), anciennement 22, rue de Vintimille, à Paris (9e), actuellement clinique d'Alleray, 2, rue Brancion, à Paris (15e) (gynécologie-obstétrique) (Lee. 84-34). Docteur Muhlrad (Samuel), anciennement 29, avenue Hoche, à Paris (8e), actuellement 20, boulevard Edgar-Quinet, à Paris (14e) (Méd. 75-34).
112, avenue Aristide-Briand (gynécologie-obstétrique) (Sév. 14-24). II. — Rectifications. 14e arrondissement. Au lieu de : « Docteur Gero (Estéra), 104, boulevard Arago. » Lire : « Docteur Gero (Estéra), 104, boulevard Arago (n'exerce pas en clientèle). » 15e arrondissement. Au lieu de : « Docteur Boinet (Françoise), 4, rue Léon-Delagrange. » Lire : « Docteur Boinet (Françoise), 4, rue Léon-Delagrange (n'exerce pas en clientèle). » III. — Changements d'adresse. Docteur Hochman (Nathan), anciennement 159, boulevard Voltaire, à Paris (17e), actuellement 240, boulevard Voltaire, à Paris (17e) (Roq. 20-44). Docteur Maurel (Alain), anciennement 20, rue des Méchantes, à Créteil, actuellement 30, avenue Pierre-Brossolette, à Créteil (n'exerce pas en clientèle). Docteur Mimet (P.-R.), anciennement 22, rue de Vintimille, à Paris (9e), actuellement clinique d'Alleray, 2, rue Brancion, à Paris (15e) (gynécologie-obstétrique) (Lee. 84-34). Docteur Muhlrad (Samuel), anciennement 29, avenue Hoche, à Paris (8e), actuellement 20, boulevard Edgar-Quinet, à Paris (14e) (Méd. 75-34). IV. — Radiations. 58e arrondissement. Docteur Abd-el-Nour (Gabriel), 3, rue Gay-Lussac. 98e arrondissement. Docteur Levy (Claude), 43, rue La Fayette. Docteur Ludwig (Willy), 21, rue de Maubeuge. Docteur Philippeau (Marc), 5, rue de la Tour-des-Dames. 208e arrondissement. Docteur Zinat (Albert), 5, boulevard de Belleville. Bry-sur-Marne. Docteur Aubert (Jean), 17, rue Félix-Faure. Courbevoie. Docteur Copperie, 74, rue du 22-Septembre. PRÉFECTURE DE POLICE Numéro 66-11019. — Mesures provisoires pour faciliter la circulation des piétons dans certaines rues pour les fêtes de fin d'année. Le Préfet de police, Vu l'ordonnance générale du 1er juin 1959 réglementant l'usage des voies ouvertes à la circulation publique à Paris et dans les communes du département de la Seine ; Attendu qu'il est apparu opportun, dans les voies commerçantes particulièrement fréquentées pendant la période de fin d'année, de faciliter la circulation des piétons en leur laissant le libre accès de la chaussée à certaines heures pendant la période des fêtes ; Sur la proposition du Secrétaire général, Arrête : Article premier. La circulation et le stationnement sont interdits les 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30 et 31 décembre, de 13 heures à 19 h 30, dans les voies suivantes : Rue de la Monnaie, à Paris