jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
notre pays. Pour le français en général, et le Parisien en particulier, une eau qui sent le chlore a mauvais goût, et vice-versa. Cette façon un peu simpliste peut-être de considérer la question s'explique tant bien que mal par le fait, déjà signalé, que dans la plupart des régions de notre pays, les eaux de rivière sont loin d'être aussi polluées que celles des cours d'eau américains. Aussi, sauf de rares exceptions, les mauvais goûts retiennent moins l'attention des techniciens et des consommateurs au point que ces derniers en sont arrivés à considérer comme tel la saveur laissée par les excès de chlore éventuel, saveur qui, aux U.S.A., au contraire, est considérée comme une garantie nécessaire, si ce n'est indispensable. (À suivre.) REVUE DES LIVRES G. FAU et A. DEBEAURAIN. — Le petit guide de l'aide à la construction. Edité par « Les Annales des loyers » à Forcalquier (B.-A.). C.C.P. Marseille 132-13. France 300 fr. Les premières expériences faites grâce à l'application des nouvelles lois, facilités de crédit, primes et subventions que l'on peut maintenant obtenir, ont montré tout l'intérêt qu'elles pouvaient présenter et les personnes désireuses de construire auront intérêt à se référer à ce petit ouvrage où MM. Fau et Debeaurain, spécialistes des questions d'habitation, ont rassemblé et étudié les avantages financiers mis actuellement à la disposition du public pour la construction ou la réparation et l'amélioration des immeubles d'habitation. Ce petit guide, rédigé sous une forme claire, permet au lecteur de trouver rapidement la forme de crédit la mieux appropriée à sa situation avec les conditions et formalités à remplir. Jacques FERRIÈRE et René VIGIER. — Constitution technique et administrative des dossiers de construction. 1 vol. 1,6,5 X 25, 312 p. Eyrolles. 1.200 fr. Cet ouvrage permettra, à quiconque envisage une construction nouvelle ou des modifications apportées à des constructions existantes, d'être informé avec précision de ce qui lui est demandé par les administrations. Des conseils sont donnés afin que les pièces à fournir pour l'obtention du permis de construire soient établies avec la clarté, l'exactitude et le soin requis pour faciliter, et par conséquent hâter
MM. Fau et Debeaurain, spécialistes des questions d'habitation, ont rassemblé et étudié les avantages financiers mis actuellement à la disposition du public pour la construction ou la réparation et l'amélioration des immeubles d'habitation. Ce petit guide, rédigé sous une forme claire, permet au lecteur de trouver rapidement la forme de crédit la mieux appropriée à sa situation avec les conditions et formalités à remplir. Jacques FERRIÈRE et René VIGIER. — Constitution technique et administrative des dossiers de construction. 1 vol. 1,6,5 X 25, 312 p. Eyrolles. 1.200 fr. Cet ouvrage permettra, à quiconque envisage une construction nouvelle ou des modifications apportées à des constructions existantes, d'être informé avec précision de ce qui lui est demandé par les administrations. Des conseils sont donnés afin que les pièces à fournir pour l'obtention du permis de construire soient établies avec la clarté, l'exactitude et le soin requis pour faciliter, et par conséquent hâter les examens successifs. La première partie du livre, après quelques notions générales sur la législation, est consacrée à la constitution technique des dossiers : norme des dessins, plans, devis, etc... Permis de construction faisant l'objet d'une participation financière de l'Etat. Estimation des dommages de guerre... La fin de l'ouvrage donne les lois et règlements d'ordre technique concernant le permis de construire : règlements relatifs à l'hygiène, à la sécurité, à l'aspect, à l'urbanisme. Monuments historiques. Lotissements. Habitations à loyers modérés, etc... En annexe, on trouvera les textes des ordonnances et arrêtés parus concernant les permis de construire. Edouard UTUDJAN. — L'urbanisme souterrain. — Coll. « Que sais-je ? ». 1952. 1 vol. 127 p. Presses Universitaires de France. Fervent adepte de l'urbanisme souterrain qu'il étudie depuis de longues années déjà, M. Utudjan nous apporte aujourd'hui dans ce petit livre l'essentiel sur la question. Il pose d'abord le problème en passant en revue les différents types d'ouvrages souterrains à travers les âges et à notre époque et leur utilisation. Il en vient ensuite à l'objet de l'urbanisme souterrain : il ne s'agit pas d'enterrer l'habitat humain, mais seulement certains organes de la ville qui encombrent la surface. Face aux maux dont
les lois et règlements d'ordre technique concernant le permis de construire : règlements relatifs à l'hygiène, à la sécurité, à l'aspect, à l'urbanisme. Monuments historiques. Lotissements. Habitations à loyers modérés, etc... En annexe, on trouvera les textes des ordonnances et arrêtés parus concernant les permis de construire. Edouard UTUDJAN. — L'urbanisme souterrain. — Coll. « Que sais-je ? ». 1952. 1 vol. 127 p. Presses Universitaires de France. Fervent adepte de l'urbanisme souterrain qu'il étudie depuis de longues années déjà, M. Utudjan nous apporte aujourd'hui dans ce petit livre l'essentiel sur la question. Il pose d'abord le problème en passant en revue les différents types d'ouvrages souterrains à travers les âges et à notre époque et leur utilisation. Il en vient ensuite à l'objet de l'urbanisme souterrain : il ne s'agit pas d'enterrer l'habitat humain, mais seulement certains organes de la ville qui encombrent la surface. Face aux maux dont souffrent les villes modernes, l'auteur introduit la notion de « ville épaisse » qu'il préconise comme remède, et il envisage les différents services, administratifs ou privés, qui y auront leur place (garages, transports publics, gares, garde-meubles, musées, halles, banques, etc., sans oublier les abris de défense passive). Ne négligeant rien dans son étude très poussée, M. Utudjan étudie aussi l'architecture souterraine, la technique des constructions, méthodes de creusement, isolations thermique, phonique, magnétique, etc... Dans un autre chapitre, on trouve les conditions de fonctionnement et d'habitabilité (éclairage, conditionnement de l'air, évacuation des eaux) et aussi l'organisation souterraine de la défense passive. Passant du général au particulier, M. Utudjan prend l'exemple de Paris et après avoir donné rapidement la situation du sous-sol, tant du point de vue géologique que de son encombrement actuel, il jette un regard sur les propositions les plus intéressantes faites en vue de l'utilisation du sous-sol et en particulier, le projet du réseau de circulation souterraine étudié par la Commission du Paris souterrain qu'il développe en détail avec schémas à l'appui (capacité et dimensions des voies, liaisons verticales, carrefours souterrains, longueur du réseau) ; plan prévu en dessous de la zone encombrée du sous-sol. Ce projet apparaît très
dans son étude très poussée, M. Utudjan étudie aussi l'architecture souterraine, la technique des constructions, méthodes de creusement, isolations thermique, phonique, magnétique, etc... Dans un autre chapitre, on trouve les conditions de fonctionnement et d'habitabilité (éclairage, conditionnement de l'air, évacuation des eaux) et aussi l'organisation souterraine de la défense passive. Passant du général au particulier, M. Utudjan prend l'exemple de Paris et après avoir donné rapidement la situation du sous-sol, tant du point de vue géologique que de son encombrement actuel, il jette un regard sur les propositions les plus intéressantes faites en vue de l'utilisation du sous-sol et en particulier, le projet du réseau de circulation souterraine étudié par la Commission du Paris souterrain qu'il développe en détail avec schémas à l'appui (capacité et dimensions des voies, liaisons verticales, carrefours souterrains, longueur du réseau) ; plan prévu en dessous de la zone encombrée du sous-sol. Ce projet apparaît très complet et très intéressant : il fait qu'il apporterait de grandes facilités sinon la solution à tous les problèmes posés par la jonction des autoroutes, l'évacuation de la capitale, la liaison avec les gares, ports, halles, lieux de grandes manifestations populaires, etc... OFFRES D'EMPLOI « Recherchons Ingénieur disposant quelques jours par semaine pour superviser études station épuration eaux usées. » — Écrire à la Revue. du Groupe N° 2 de la Mission N° 46 de l'O. E. C. E.) par M. GAULTIER Technicien sanitaire, Directeur du Bureau Technique d'Assainissement CHAPITRE V Problèmes annexes aux installations de traitement LES FOSSES SEPTIQUES Le problème aux U.S.A. Notre exposé serait incomplet si nous ne parlions pas des fosses septiques et des petites installations particulières qui posent des problèmes importants aux Etats-Unis. Malgré la concentration dans les grands districts urbains, une assez grande partie de la population américaine réside dans des maisons ou fermes isolées, dans des petites communes rurales, ou dans des banlieues très éloignées des villes, où il n'existe pas de tout à l'égout et où, par conséquent, l'assainissement doit être individuel. Les services américains de la Santé Publique, se préoccupent de cette question. Un Comité mixte composé de représentants des Services
par semaine pour superviser études station épuration eaux usées. » — Écrire à la Revue. du Groupe N° 2 de la Mission N° 46 de l'O. E. C. E.) par M. GAULTIER Technicien sanitaire, Directeur du Bureau Technique d'Assainissement CHAPITRE V Problèmes annexes aux installations de traitement LES FOSSES SEPTIQUES Le problème aux U.S.A. Notre exposé serait incomplet si nous ne parlions pas des fosses septiques et des petites installations particulières qui posent des problèmes importants aux Etats-Unis. Malgré la concentration dans les grands districts urbains, une assez grande partie de la population américaine réside dans des maisons ou fermes isolées, dans des petites communes rurales, ou dans des banlieues très éloignées des villes, où il n'existe pas de tout à l'égout et où, par conséquent, l'assainissement doit être individuel. Les services américains de la Santé Publique, se préoccupent de cette question. Un Comité mixte composé de représentants des Services du Gouvernement fédéral, des Etats et des Municipalités, a été constitué en 1941 et a publié des rapports en 1943, 1947 et 1949 avec des recommandations sur les dispositions qu'il y a lieu de prendre dans ce domaine. Le Centre de Salubrité de Cincinnati a entrepris une série d'études et a publié des rapports sur les fosses septiques. Fosses fixes et fosses chimiques. Pour les habitations isolées ne bénéficiant pas d'une distribution d'eau courante, les méthodes de destruction en usage sont la fosse en terre, la fosse maçonnée, la tinette et la fosse chimique. La fosse en terre, qui convient aux habitations rurales isolées, doit être située à 15 m de l'habitation et du puits, et avoir une capacité de 1,5 m3 environ, pour permettre son utilisation pendant plusieurs années avant le déplacement de l'édicule. La fosse maçonnée étanche est préconisée lorsqu'il y a risque de pollution de la nappe phréatique. Elle est soumise aux mêmes règles que la fosse ordinaire, et il faut prévoir un endroit sûr pour enterrer son contenu. Les dispositifs chimiques sont plutôt en usage dans les Etats du Nord, en raison de la possibilité de les installer à l'intérieur des maisons. Ces dispositifs comportent un
a publié des rapports sur les fosses septiques. Fosses fixes et fosses chimiques. Pour les habitations isolées ne bénéficiant pas d'une distribution d'eau courante, les méthodes de destruction en usage sont la fosse en terre, la fosse maçonnée, la tinette et la fosse chimique. La fosse en terre, qui convient aux habitations rurales isolées, doit être située à 15 m de l'habitation et du puits, et avoir une capacité de 1,5 m3 environ, pour permettre son utilisation pendant plusieurs années avant le déplacement de l'édicule. La fosse maçonnée étanche est préconisée lorsqu'il y a risque de pollution de la nappe phréatique. Elle est soumise aux mêmes règles que la fosse ordinaire, et il faut prévoir un endroit sûr pour enterrer son contenu. Les dispositifs chimiques sont plutôt en usage dans les Etats du Nord, en raison de la possibilité de les installer à l'intérieur des maisons. Ces dispositifs comportent un modèle de chaise percée avec un seau contenant la solution chimique, et un modèle à réservoir, relié d'une part au siège et d'autre part à un puisard. Puisards. On utilise les puisards pour l'évacuation des eaux pluviales en provenance des habitations. Officiellement, ils ne sont pas recommandés pour l'évacuation des eaux usées, et dans de nombreux Etats, il existe une réglementation qui en interdit l'usage. Ils ne sont autorisés pour l'évacuation des eaux usées que lorsque l'aménagement des fosses septiques est pratiquement impossible et qu'il n'y a pas de danger immédiat à la contamination de l'approvisionnement en eau. Fosses septiques. Lorsque les habitations sont approvisionnées en eau courante, on adopte les fosses septiques pour l'évacuation des eaux usées. D'après les chiffres que nous avons recueillis au cours d'une conférence, il y aurait aux Etats-Unis 4.400.000 fosses septiques pour une population de 17.000.000 d'habitants. Les débits journaliers par habitant dont on tient compte pour la construction des fosses septiques, sont les suivants, à l'exclusion des eaux pluviales, qui ne doivent pas être dirigées vers les fosses. 50 gallons : 189,250 1 pour les habitations; 25 gallons : 95 1 pour les camps; 17 gallons : 65 1 pour les écoles rurales,
eaux usées, et dans de nombreux Etats, il existe une réglementation qui en interdit l'usage. Ils ne sont autorisés pour l'évacuation des eaux usées que lorsque l'aménagement des fosses septiques est pratiquement impossible et qu'il n'y a pas de danger immédiat à la contamination de l'approvisionnement en eau. Fosses septiques. Lorsque les habitations sont approvisionnées en eau courante, on adopte les fosses septiques pour l'évacuation des eaux usées. D'après les chiffres que nous avons recueillis au cours d'une conférence, il y aurait aux Etats-Unis 4.400.000 fosses septiques pour une population de 17.000.000 d'habitants. Les débits journaliers par habitant dont on tient compte pour la construction des fosses septiques, sont les suivants, à l'exclusion des eaux pluviales, qui ne doivent pas être dirigées vers les fosses. 50 gallons : 189,250 1 pour les habitations; 25 gallons : 95 1 pour les camps; 17 gallons : 65 1 pour les écoles rurales, de jour. La capacité des fosses septiques est basée sur le volume nécessaire à l'accumulation des boues pendant deux ans, auxquelles on ajoute un volume égal au débit journalier des eaux. La dimension minimum est fixée à 500 gallons, soit 1,900 m3 environ. Pour les fosses plus importantes, la capacité doit correspondre au débit moyen des eaux pendant 44 heures, et lorsque la fosse reçoit les déchets des cuisines broyés, ces capacités doivent être augmentées de 50 %. Le premier rapport, publié par le Comité mixte d'études, préconisait des fosses septiques à compartiment unique, d'une longueur comprise entre le double et le triple de la largeur et d'une profondeur liquide de 1,20 m minimum. Dans la réimpression de ce rapport, en 1949, une déclaration préliminaire modifie ce point de vue et préconise l'emploi de fosses à compartiments multiples, à condition que la capacité totale reste celle de 1,900 m3 et qu'aucun compartiment n'ait moins de 475 1. Cette modification est consécutive aux expériences qui ont prouvé que le fonctionnement en série de plusieurs compartiments d'une fosse donne de bien meilleurs résultats au point de vue de la demande bio-chimique et de la suppression des matières en suspension, que la fosse
doit correspondre au débit moyen des eaux pendant 44 heures, et lorsque la fosse reçoit les déchets des cuisines broyés, ces capacités doivent être augmentées de 50 %. Le premier rapport, publié par le Comité mixte d'études, préconisait des fosses septiques à compartiment unique, d'une longueur comprise entre le double et le triple de la largeur et d'une profondeur liquide de 1,20 m minimum. Dans la réimpression de ce rapport, en 1949, une déclaration préliminaire modifie ce point de vue et préconise l'emploi de fosses à compartiments multiples, à condition que la capacité totale reste celle de 1,900 m3 et qu'aucun compartiment n'ait moins de 475 1. Cette modification est consécutive aux expériences qui ont prouvé que le fonctionnement en série de plusieurs compartiments d'une fosse donne de bien meilleurs résultats au point de vue de la demande bio-chimique et de la suppression des matières en suspension, que la fosse à compartiment unique. Il est recommandé que le radier de la tubulure d'entrée, lorsqu'elle est horizontale, soit situé à 3" au-dessus du radier de la partie horizontale de la tubulure de sortie. Les fosses septiques sont construites habituellement en maçonnerie ou en ciment armé, coulé sur place ou préfabriqué. On en fabrique également en acier revêtu d'un enduit anti-rouille. Traitement secondaire et évacuation. Le traitement secondaire par filtre biologique imposé en France, n'est pas fréquemment utilisé en Amérique, sauf dans des cas très particuliers dans lesquels on fait valoir l'impossibilité de l'écoulement en surface. Généralement, le traitement secondaire des effluents de fosses septiques se fait par irrigation à faible profondeur, et l'on étudie avec soin les possibilités du drainage en surface avant d'établir le système d'irrigation. Des essais d'infiltration, basés sur le temps mis par le niveau de l'eau contenue dans une fosse d'essai pour baisser de 1", permet la détermination de la surface d'absorption nécessaire. Celle-ci est fonction de la longueur et de la largeur de la tranchée. La surface minimum prévue pour une maison privée est de 4,65 m2, et si la durée d'infiltration, suivant la méthode ci-dessus, est de 1 heure, on évalue à 46,5 m2 la
en fabrique également en acier revêtu d'un enduit anti-rouille. Traitement secondaire et évacuation. Le traitement secondaire par filtre biologique imposé en France, n'est pas fréquemment utilisé en Amérique, sauf dans des cas très particuliers dans lesquels on fait valoir l'impossibilité de l'écoulement en surface. Généralement, le traitement secondaire des effluents de fosses septiques se fait par irrigation à faible profondeur, et l'on étudie avec soin les possibilités du drainage en surface avant d'établir le système d'irrigation. Des essais d'infiltration, basés sur le temps mis par le niveau de l'eau contenue dans une fosse d'essai pour baisser de 1", permet la détermination de la surface d'absorption nécessaire. Celle-ci est fonction de la longueur et de la largeur de la tranchée. La surface minimum prévue pour une maison privée est de 4,65 m2, et si la durée d'infiltration, suivant la méthode ci-dessus, est de 1 heure, on évalue à 46,5 m2 la surface d'absorption pour une seule maison. Les éléments essentiels pour l'établissement d'un système d'irrigation à faible profondeur sont les suivants : — Un réservoir de chasse ayant une capacité de 2 à 3 heures du débit moyen, déversera les effluents de manière à remplir de moitié, à chaque évacuation, les canalisations du champ d'irrigation; — Les tranchées d'irrigation auront des profondeurs de 0,60 à 0,90, des largeurs de 0,45 à 0,60 et seront espacées de 1,80 à 2,80. Les canalisations seront généralement en drains de poterie et la pente ne devra pas dépasser 1/200e; — La matière filtrante entourant le tuyau sera constituée par du gravier lavé, des pierres ou scories broyées dont la dimension sera comprise entre 1,5 cm et 6 cm. La surface filtrante sera recouverte de carton traité ou d'une couche de paille de 0,05 d'épaisseur avant de combler la tranchée. Lorsque le sous-sol est très imperméable et que l'absorption est impossible, on pratique alors la filtration sur sable avant la restitution en surface. Les tranchées filtrantes ont une profondeur de 1,20 m à 1,50 m et une largeur de 0,60. Elles contiennent deux canalisations superposées séparées par un intervalle de 0,60, la canalisation supérieure recevant les
canalisations du champ d'irrigation; — Les tranchées d'irrigation auront des profondeurs de 0,60 à 0,90, des largeurs de 0,45 à 0,60 et seront espacées de 1,80 à 2,80. Les canalisations seront généralement en drains de poterie et la pente ne devra pas dépasser 1/200e; — La matière filtrante entourant le tuyau sera constituée par du gravier lavé, des pierres ou scories broyées dont la dimension sera comprise entre 1,5 cm et 6 cm. La surface filtrante sera recouverte de carton traité ou d'une couche de paille de 0,05 d'épaisseur avant de combler la tranchée. Lorsque le sous-sol est très imperméable et que l'absorption est impossible, on pratique alors la filtration sur sable avant la restitution en surface. Les tranchées filtrantes ont une profondeur de 1,20 m à 1,50 m et une largeur de 0,60. Elles contiennent deux canalisations superposées séparées par un intervalle de 0,60, la canalisation supérieure recevant les effluents de la fosse et la canalisation inférieure conduisant les eaux filtrées à un déversoir de surface. Entretien et vérification des installations. Il est recommandé de vérifier les fosses septiques tous les ans ou tous les dix-huit mois, afin de voir si l'épaisseur cumulée de boues et du chapeau ne dépasse pas 0,50. Si cette épaisseur est dépassée, il convient de vidanger la fosse en conservant dans celle-ci une certaine quantité de boues pour ensemencer l'opération suivante. Les champs d'irrigation à faible profondeur n'exigent qu'un minimum d'entretien, mais il est nécessaire, de temps en temps, de mettre en repos une partie du terrain et de surveiller les drainages, de manière à remédier aux surcharges. Il est recommandé de mettre les habitants des maisons au courant de ces conditions de fonctionnement et de mettre à leur disposition, des plans indiquant les emplacements de la fosse et du système d'irrigation. Remarques sur les fosses septiques. De cet exposé sur l'emploi des fosses septiques aux Etats-Unis, il résulte que pour l'élément liquéfacteur, il n'y a pas de différence considérable sur les méthodes en usage en Amérique et en Europe. Les expériences récentes, qui ont été faites sur les fosses septiques, ne font que