jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
kilogrammes à 30 fr 450 » Fers pour linteaux de baies 868 » Imprévus 942 80 Total 15,000f » Menuiserie et quincaillerie. Les parquetages en sapin, 0m,034 ; 6,042 mètres carrés à 4 fr. 60 le mètre 30,553f20 Portes des 24 baies de monte-charges 4,640 25 105 croisées à un vantail ouvrant à 40 fr. l'une . . . 4,200 » Divers 1,606 » Total 41,000 » Peinture et vitrerie ..... 3,000f » Couverture en tuiles à recouvrement, 2,324 mètres carrés à 7 francs le mètre 16,268 » Bitume, 2,214 mètres carrés à 4 francs le mètre. . . . 8,856 » RÉCAPITULATION. Terrasse et maçonnerie 100,708f77 Charpente 211,000 » Serrurerie 15,000 » Menuiserie et quincaillerie 41,000 » Peinture et vitrerie 3,000 » Couverture 16,268 » Bitume 8,856 » Total 303,832f77 » La surface de la construction est de 2,324m,00. La dépense répartie donne pour prix de revient du mètre carré de construction 170 fr. 30. Comme il y a 4 étages utilisés, le prix du mètre carré d'étage utilisé revient à 42 fr. 60. Nous nous abstenons de donner ici la description des monte-charges (système Chrétien) dont il a été question dans un précédent numéro des Annales Industrielles. E. DESCHAMPS, Ingénieur Civil. CHEMINS DE FER GARES ET STATIONS ALIMENTATION DES LOCOMOTIVES ET DES GARES ET STATIONS. (RÉSEAU EXPLOITÉ DE LA COMPAGNIE D'ORLEANS.) Planches 73 et 76. Dans le cas le plus général, c'est-à-dire quand il s'agit d'une gare de 3e classe ou d'une station située à 20 kilomètres d'une prise d'eau, un système d'élévation d'eau pour l'alimentation des locomotives et l'entretien des bâtiments se compose, au réseau exploité de la Compagnie d'Orléans : 1° D'un bâtiment de prise d'eau, renfermant le puits d'alimentation où l'eau est amenée par un aqueduc, la chaudière et la machine horizontale à vapeur de quatre chevaux, avec ses pompes à double effet et leurs tuyaux d'immersion, puis le raccord des pompes avec la canalisation de distribution d'eau ; 2° D'une canalisation, nommée conduite de refoulement d'eau, et composée de tuyaux en fonte, à emboîtement, de 2m,50 ou de 3 mètres de longueur 1 et
DESCHAMPS, Ingénieur Civil. CHEMINS DE FER GARES ET STATIONS ALIMENTATION DES LOCOMOTIVES ET DES GARES ET STATIONS. (RÉSEAU EXPLOITÉ DE LA COMPAGNIE D'ORLEANS.) Planches 73 et 76. Dans le cas le plus général, c'est-à-dire quand il s'agit d'une gare de 3e classe ou d'une station située à 20 kilomètres d'une prise d'eau, un système d'élévation d'eau pour l'alimentation des locomotives et l'entretien des bâtiments se compose, au réseau exploité de la Compagnie d'Orléans : 1° D'un bâtiment de prise d'eau, renfermant le puits d'alimentation où l'eau est amenée par un aqueduc, la chaudière et la machine horizontale à vapeur de quatre chevaux, avec ses pompes à double effet et leurs tuyaux d'immersion, puis le raccord des pompes avec la canalisation de distribution d'eau ; 2° D'une canalisation, nommée conduite de refoulement d'eau, et composée de tuyaux en fonte, à emboîtement, de 2m,50 ou de 3 mètres de longueur 1 et d'un diamètre intérieur de 0m,125, allant des pompes de la machine au réservoir élevé sur le château d'eau. Les angles donnés par la direction à suivre sont obtenus par 1. M. Doré, du Mans, fournissait, jusqu'en 1869, des tuyaux de 2m,50 de longueur, et l'usine de Fourchambault fournit, depuis 1869 des tuyaux de 3 mètres. 330 ANNALES INDUSTRIELLES. — QUATRIÈME ANNÉE. — 15 SEPTEMBRE 1872. 331 des tuyaux coudés au 1/4, au 1/8, au 1/16, de même diamètre qui, s'emboîtent avec les tuyaux ou entre eux, permettent d'obtenir tous les angles obtus suffisants ou le raccord à angle droit suivant différents rayons ; 3° D'un réservoir en tôle galvanisée, à fond sphérique, d'une contenance de 100 mètres cubes, élevé sur le château d'eau, à 6 mètres de la conduite de refoulement, raccordé avec elle par une tuyauterie verticale et un coude au 1/4, portant un patin de fonte, posant sur un dé de pierre ; 4°D'une seconde canalisation, nommée libre communication d'eau, et composée de tuyaux en fonte, à emboîtement, de 2m,50 ou de 3 mètres de longueur et d'un diamètre intérieur de 0m,150, allant du réservoir aux points principaux de dépense d'eau, c'est-à-dire aux grues hydrauliques. Les mêmes coudes
des tuyaux de 3 mètres. 330 ANNALES INDUSTRIELLES. — QUATRIÈME ANNÉE. — 15 SEPTEMBRE 1872. 331 des tuyaux coudés au 1/4, au 1/8, au 1/16, de même diamètre qui, s'emboîtent avec les tuyaux ou entre eux, permettent d'obtenir tous les angles obtus suffisants ou le raccord à angle droit suivant différents rayons ; 3° D'un réservoir en tôle galvanisée, à fond sphérique, d'une contenance de 100 mètres cubes, élevé sur le château d'eau, à 6 mètres de la conduite de refoulement, raccordé avec elle par une tuyauterie verticale et un coude au 1/4, portant un patin de fonte, posant sur un dé de pierre ; 4°D'une seconde canalisation, nommée libre communication d'eau, et composée de tuyaux en fonte, à emboîtement, de 2m,50 ou de 3 mètres de longueur et d'un diamètre intérieur de 0m,150, allant du réservoir aux points principaux de dépense d'eau, c'est-à-dire aux grues hydrauliques. Les mêmes coudes au 1/4, au 1/8, au 1/16, d'un diamètre de 0m,150, servent aux changements de direction. Le raccord au réservoir est le même que celui de la conduite de refoulement ; 5° De deux grues hydrauliques pivotantes, situées à 2m,10 de l'axe de chaque voie principale, en face de l'arrêt des locomotives, et précédées, à 2m,60 dans la voie, d'une fosse à piquer le feu. Ces grues, servant à l'alimentation des machines, comprennent aussi le récipient d'air qui les raccorde à la libre communication, une valve inférieure pour arrêt de l'eau, un clapet supérieur se manoeuvrant à hauteur du tender et laissant passage à l'eau nécessaire ; 6° D'une troisième canalisation composée de tuyaux de 2 mètres de longueur et d'un diamètre intérieur de 0m,060, se raccordant au point choisi avec la libre communication au moyen d'un tuyau en T, à branche de 0m,150 et tubulure de 0m,060. Cette canalisation va aux bornes-fontaines de service, aux robinets à incendie ou de nettoyage des machines dans les dépôts. Des coudes de 0m,060, et de même inclinaison que les précédents, servent aux changements de direction ; 7° Il existe, pour les dépôts plus importants employant plus d'un robinet de lavage, une canalisation en
locomotives, et précédées, à 2m,60 dans la voie, d'une fosse à piquer le feu. Ces grues, servant à l'alimentation des machines, comprennent aussi le récipient d'air qui les raccorde à la libre communication, une valve inférieure pour arrêt de l'eau, un clapet supérieur se manoeuvrant à hauteur du tender et laissant passage à l'eau nécessaire ; 6° D'une troisième canalisation composée de tuyaux de 2 mètres de longueur et d'un diamètre intérieur de 0m,060, se raccordant au point choisi avec la libre communication au moyen d'un tuyau en T, à branche de 0m,150 et tubulure de 0m,060. Cette canalisation va aux bornes-fontaines de service, aux robinets à incendie ou de nettoyage des machines dans les dépôts. Des coudes de 0m,060, et de même inclinaison que les précédents, servent aux changements de direction ; 7° Il existe, pour les dépôts plus importants employant plus d'un robinet de lavage, une canalisation en tuyaux de 0m,100 de diamètre, rattachée sur la grande communication et portant en tête une valve à tiroir de 0m,100. A chaque robinet de lavage, une courte canalisation en 0m,060 se raccorde avec celle en 0m,100. Ce cas a été prévu pour le nettoyage des machines pour lequel la canalisation de 0m,060 ne donne pas assez de débit quand plusieurs robinets sont ouverts. Outre ces principales divisions d'un service d'alimentation, le réservoir comporte un système de tuyaux de trop-plein, raccordé par un tuyau en culotte à un clapet de vidange, placé sur la plaque de fond de la cuve. La canalisation de vidange est du même diamètre (0m,125) que le refoulement. Des appareils de type unique, nommés valves à tiroir, portant doubles tubulures de 0m,150, 0m,125, 0m,060 de diamètre intérieur, suivant les canalisations avec lesquelles elles se raccordent, sont placés sur la libre communication, la canalisation des bornes-fontaines, les tuyaux verticaux du réservoir pour arrêter à volonté l'introduction de l'eau dans les parties du service que l'on veut isoler momentanément. Quand ces valves sont posées dans le sol, une cuve de fonte, avec trous de passage et couvercle, les renferme. Un tuyau à T, à tubulure de 0m,150, sert à
de 0m,060 ne donne pas assez de débit quand plusieurs robinets sont ouverts. Outre ces principales divisions d'un service d'alimentation, le réservoir comporte un système de tuyaux de trop-plein, raccordé par un tuyau en culotte à un clapet de vidange, placé sur la plaque de fond de la cuve. La canalisation de vidange est du même diamètre (0m,125) que le refoulement. Des appareils de type unique, nommés valves à tiroir, portant doubles tubulures de 0m,150, 0m,125, 0m,060 de diamètre intérieur, suivant les canalisations avec lesquelles elles se raccordent, sont placés sur la libre communication, la canalisation des bornes-fontaines, les tuyaux verticaux du réservoir pour arrêter à volonté l'introduction de l'eau dans les parties du service que l'on veut isoler momentanément. Quand ces valves sont posées dans le sol, une cuve de fonte, avec trous de passage et couvercle, les renferme. Un tuyau à T, à tubulure de 0m,150, sert à chaque nouvelle direction prise sur un alignement de la libre communication. Les canalisations sont enfouies à un minimum de 1 mètre du sol ou des traverses de la voie, sur un fond trouvé solide ou rendu tel, pour empêcher la gelée de l'eau ou les tassements. Dans la pose en tranchées, les sommets brusques sont toujours évités pour faciliter le refoulement de l'eau; les joints se font au cordonné d'étoupe tamponnée et au plomb coulé et matté. Tous les tuyaux employés, ordinaires ou spéciaux, sont du type de la Ville de Paris et se trouvent dans le commerce. CHATEAU D'EAU, RÉSERVOIR ET SA TUYAUTERIE. DEVIS, PRIX DE FABRICATION ET DE POSE. Le réservoir de 100 mètres cubes se compose de quatre couronnes de 1m,075 de hauteur et 5m,50 de diamètre, en tôle galvanisée de 0m,005, 0m,004, 0m,003, 0m,002 d'épaisseur, variant du bas en haut. Les couronnes sont formées chacune de huit plaques de tôles, rectangulaires et cintrées, de 1m,075 X 2m,200. Elles se recouvrent de 0m,030, et les joints verticaux des tôles de 0m,042. Les joints horizontaux et verticaux de la première couronne sont obtenus par des rivets de 0m,012, espacés de 0m,030. Tous les autres joints sont faits avec
tranchées, les sommets brusques sont toujours évités pour faciliter le refoulement de l'eau; les joints se font au cordonné d'étoupe tamponnée et au plomb coulé et matté. Tous les tuyaux employés, ordinaires ou spéciaux, sont du type de la Ville de Paris et se trouvent dans le commerce. CHATEAU D'EAU, RÉSERVOIR ET SA TUYAUTERIE. DEVIS, PRIX DE FABRICATION ET DE POSE. Le réservoir de 100 mètres cubes se compose de quatre couronnes de 1m,075 de hauteur et 5m,50 de diamètre, en tôle galvanisée de 0m,005, 0m,004, 0m,003, 0m,002 d'épaisseur, variant du bas en haut. Les couronnes sont formées chacune de huit plaques de tôles, rectangulaires et cintrées, de 1m,075 X 2m,200. Elles se recouvrent de 0m,030, et les joints verticaux des tôles de 0m,042. Les joints horizontaux et verticaux de la première couronne sont obtenus par des rivets de 0m,012, espacés de 0m,030. Tous les autres joints sont faits avec des rivets de 0m,010, espacés de 0m,025. Le bord supérieur de la couronne du haut est consolidé par une cornière de 0m,045x0m,045 avec couvre-joints dans les raccords fixés par des rivets de 0m,010, espacés de 0m,075. L'assemblage des bords du réservoir avec le fond sphérique de la cuve se fait au moyen d'une cornière ouverte de 0m,080x0m,080 .... ouverte de —— , posée intérieurement, avec 0m,011 de longs rivets de 0m,018, espacés de 0m,045, prenant à la fois la branche supérieure de la cornière ouverte et la branche verticale d'une cornière d'appui du réservoir, extérieure à la couronne, et avec des rivets courts semblables, assemblant la branche inférieure et les tôles du fond. 0m,090x0m,090 La cornière extérieure d'appui, de — 331 ANNALES INDUSTRIELLES. — QUATRIÈME ANNÉE. — 15 SEPTEMBRE 1872. 332 CHATEAU D'EAU, RÉSERVOIR ET SA TUYAUTERIE. DEVIS, PRIX DE FABRICATION ET DE POSE. Le réservoir de 100 mètres cubes se compose de quatre couronnes de 1m,075 de hauteur et 5m,50 de diamètre, en tôle galvanisée de 0m,005, 0m,004, 0m,003, 0m,002 d'épaisseur, variant du bas en haut. Les couronnes sont formées chacune de huit plaques de tôles, rectangulaires et cintrées, de 1m,075 X 2m,200. Elles se recouvrent de 0m,030, et
au moyen d'une cornière ouverte de 0m,080x0m,080 .... ouverte de —— , posée intérieurement, avec 0m,011 de longs rivets de 0m,018, espacés de 0m,045, prenant à la fois la branche supérieure de la cornière ouverte et la branche verticale d'une cornière d'appui du réservoir, extérieure à la couronne, et avec des rivets courts semblables, assemblant la branche inférieure et les tôles du fond. 0m,090x0m,090 La cornière extérieure d'appui, de — 331 ANNALES INDUSTRIELLES. — QUATRIÈME ANNÉE. — 15 SEPTEMBRE 1872. 332 CHATEAU D'EAU, RÉSERVOIR ET SA TUYAUTERIE. DEVIS, PRIX DE FABRICATION ET DE POSE. Le réservoir de 100 mètres cubes se compose de quatre couronnes de 1m,075 de hauteur et 5m,50 de diamètre, en tôle galvanisée de 0m,005, 0m,004, 0m,003, 0m,002 d'épaisseur, variant du bas en haut. Les couronnes sont formées chacune de huit plaques de tôles, rectangulaires et cintrées, de 1m,075 X 2m,200. Elles se recouvrent de 0m,030, et les joints verticaux des tôles de 0m,042. Les joints horizontaux et verticaux de la première couronne sont obtenus par des rivets de 0m,012, espacés de 0m,030. Tous les autres joints sont faits avec des rivets de 0m,010, espacés de 0m,025. Le bord supérieur de la couronne du haut est consolidé par une cornière de 0m,045x0m,045 avec couvre-joints dans les raccords fixés par des rivets de 0m,010, espacés de 0m,075. L'assemblage des bords du réservoir avec le fond sphérique de la cuve se fait au moyen d'une cornière ouverte de 0m,080x0m,080 .... ouverte de —— , posée intérieurement, avec 0m,011 de longs rivets de 0m,018, espacés de 0m,045, prenant à la fois la branche supérieure de la cornière ouverte et la branche verticale d'une cornière d'appui du réservoir, extérieure à la couronne, et avec des rivets courts semblables, assemblant la branche inférieure et les tôles du fond. 0m,090x0m,090 La cornière extérieure d'appui, de — 331 ANNALES INDUSTRIELLES. — QUATRIÈME ANNÉE. — 15 SEPTEMBRE 1872. 332 CHATEAU D'EAU, RÉSERVOIR ET SA TUYAUTERIE. DEVIS, PRIX DE FABRICATION ET DE POSE. Le réservoir de 100 mètres cubes se compose de quatre couronnes de 1m,075 de hauteur et 5m,50 de diamètre, en tôle galvanisée de
par une cornière de 0m,045x0m,045 avec couvre-joints dans les raccords fixés par des rivets de 0m,010, espacés de 0m,075. L'assemblage des bords du réservoir avec le fond sphérique de la cuve se fait au moyen d'une cornière ouverte de 0m,080x0m,080 .... ouverte de —— , posée intérieurement, avec 0m,011 de longs rivets de 0m,018, espacés de 0m,045, prenant à la fois la branche supérieure de la cornière ouverte et la branche verticale d'une cornière d'appui du réservoir, extérieure à la couronne, et avec des rivets courts semblables, assemblant la branche inférieure et les tôles du fond. 0m,090x0m,090 La cornière extérieure d'appui, de — 331 ANNALES INDUSTRIELLES. — QUATRIÈME ANNÉE. — 15 SEPTEMBRE 1872. 332 CHATEAU D'EAU, RÉSERVOIR ET SA TUYAUTERIE. DEVIS, PRIX DE FABRICATION ET DE POSE. Le réservoir de 100 mètres cubes se compose de quatre couronnes de 1m,075 de hauteur et 5m,50 de diamètre, en tôle galvanisée de 0m,005, 0m,004, 0m,003, 0m,002 d'épaisseur, variant du bas en haut. Les couronnes sont formées chacune de huit plaques de tôles, rectangulaires et cintrées, de 1m,075 X 2m,200. Elles se recouvrent de 0m,030, et les joints verticaux des tôles de 0m,042. Les joints horizontaux et verticaux de la première couronne sont obtenus par des rivets de 0m,012, espacés de 0m,030. Tous les autres joints sont faits avec des rivets de 0m,010, espacés de 0m,025. Le bord supérieur de la couronne du haut est consolidé par une cornière de 0m,045x0m,045 avec couvre-joints dans les raccords fixés par des rivets de 0m,010, espacés de 0m,075. L'assemblage des bords du réservoir avec le fond sphérique de la cuve se fait au moyen d'une cornière ouverte de 0m,080x0m,080 .... ouverte de —— , posée intérieurement, avec 0m,011 de longs rivets de 0m,018, espacés de 0m,045, prenant à la fois la branche supérieure de la cornière ouverte et la branche verticale d'une cornière d'appui du réservoir, extérieure à la couronne, et avec des rivets courts semblables, assemblant la branche inférieure et les tôles du fond. 0m,090x0m,090 La cornière extérieure d'appui, de — 331 ANNALES INDUSTRIELLES. — QUATRIÈME ANNÉE. — 15 SEPTEMBRE 1872. 332 Leurs courtes tubulures
obtenus par des rivets de 0m,012, espacés de 0m,030. Tous les autres joints sont faits avec des rivets de 0m,010, espacés de 0m,025. Le bord supérieur de la couronne du haut est consolidé par une cornière de 0m,045x0m,045 avec couvre-joints dans les raccords fixés par des rivets de 0m,010, espacés de 0m,075. L'assemblage des bords du réservoir avec le fond sphérique de la cuve se fait au moyen d'une cornière ouverte de 0m,080x0m,080 .... ouverte de —— , posée intérieurement, avec 0m,011 de longs rivets de 0m,018, espacés de 0m,045, prenant à la fois la branche supérieure de la cornière ouverte et la branche verticale d'une cornière d'appui du réservoir, extérieure à la couronne, et avec des rivets courts semblables, assemblant la branche inférieure et les tôles du fond. 0m,090x0m,090 La cornière extérieure d'appui, de — 331 ANNALES INDUSTRIELLES. — QUATRIÈME ANNÉE. — 15 SEPTEMBRE 1872. 332 Leurs courtes tubulures font joint avec une valve horizontale de 0m,125, introduisant l'eau refoulée dans les conduites de distribution quand il y a nettoyage ou réparation du réservoir; 4° Les tuyaux verticaux à oreillons de 1m,500 entre lesquels s'intercalent deux valves en 0m,150 et en Om,125 d'une longueur de 0m,450 et 0m,425, interrompant la communication des colonnes d'arrivée et d'écoulement d'eau, chacune avec le réservoir; 5° 2 tuyaux de 1m,330 et 1m,355, à oreillons et à brides, raccordant les colonnes ci-dessus avec la plaque en fonte du fond du réservoir; 6° 2 tuyaux verticaux à oreillons de 1m,500 — un tuyau vertical de 1m,355 à oreillons et à brides faisant joint avec le coude au 1/4 de la colonne de vidange et de trop-plein; et avec les tuyaux de 1m,500 (le tout pour la colonne de vidange); 7° Un tuyau à branche droite et branche coudée de 0m,730 de hauteur, nommé culotte de trop-plein et de vidange, unissant la colonne de trop-plein avec le réservoir. La branche coudée est traversée par une tige à clapet qui, manœuvré avec un volant, permet le nettoyage du réservoir par le trop-plein. Le siège du clapet posé sur la plaque en fonte s'assemble par 6 boulons de
la communication des colonnes d'arrivée et d'écoulement d'eau, chacune avec le réservoir; 5° 2 tuyaux de 1m,330 et 1m,355, à oreillons et à brides, raccordant les colonnes ci-dessus avec la plaque en fonte du fond du réservoir; 6° 2 tuyaux verticaux à oreillons de 1m,500 — un tuyau vertical de 1m,355 à oreillons et à brides faisant joint avec le coude au 1/4 de la colonne de vidange et de trop-plein; et avec les tuyaux de 1m,500 (le tout pour la colonne de vidange); 7° Un tuyau à branche droite et branche coudée de 0m,730 de hauteur, nommé culotte de trop-plein et de vidange, unissant la colonne de trop-plein avec le réservoir. La branche coudée est traversée par une tige à clapet qui, manœuvré avec un volant, permet le nettoyage du réservoir par le trop-plein. Le siège du clapet posé sur la plaque en fonte s'assemble par 6 boulons de 0m,018 avec la bride de la branche coudée de la culotte. Les colonnes de refoulement et de trop-plein se continuent jusqu'au haut du réservoir avec deux tubes en tôle galvanisée, terminés, le premier par un évasement, le second, par une pomme d'arrosoir. La colonne de libre communication se termine par un panier en cuivre percé de trous, de 0m,750 de hauteur, prenant l'eau dans le fond du réservoir. Un tuyau en fonte de 5m,100 et 0m,150 de diamètre, placé au milieu du réservoir, sert au passage de la fumée réchauffant l'eau dans les gelées. La tubulure centrale de la plaque de fond sert à raccorder ce tuyau avec le calorifère qui est installé l'hiver dans la chambre du château d'eau. Une bride en fer à trois colliers soutient, dans le haut du réservoir, les tubes de trop-plein de refoulement et de fumée. Joints à brides, joints à oreillons, trou d'attente, valves. — Les brides des tuyaux de 0m,150, 0m,125, ont 0m,275, 0m,300 de diamètre. Le joint se fait au moyen d'une rondelle de caoutchouc prise dans les cordons des brides et serrée par six boulons de 0m,018, enduits de mastic de minium. Une bande de plomb est même intercalée entre
un panier en cuivre percé de trous, de 0m,750 de hauteur, prenant l'eau dans le fond du réservoir. Un tuyau en fonte de 5m,100 et 0m,150 de diamètre, placé au milieu du réservoir, sert au passage de la fumée réchauffant l'eau dans les gelées. La tubulure centrale de la plaque de fond sert à raccorder ce tuyau avec le calorifère qui est installé l'hiver dans la chambre du château d'eau. Une bride en fer à trois colliers soutient, dans le haut du réservoir, les tubes de trop-plein de refoulement et de fumée. Joints à brides, joints à oreillons, trou d'attente, valves. — Les brides des tuyaux de 0m,150, 0m,125, ont 0m,275, 0m,300 de diamètre. Le joint se fait au moyen d'une rondelle de caoutchouc prise dans les cordons des brides et serrée par six boulons de 0m,018, enduits de mastic de minium. Une bande de plomb est même intercalée entre la rondelle de caoutchouc et le rebord de bride. Les joints avec la plaque du réservoir se font semblablement. Les joints à oreillons diffèrent en ce qu'il n'y a plus que deux boulons de 0m,025 serrant deux oreilles de 0m,305 ou 0m,330 de longueur, suivant les canalisations en 0m,125 ou 0m,150. Le trou d'attente de la plaque du réservoir est bouché par un tampon de 0m,300, assemblé par six boulons de 0m,018 et deux boulons de 0m,025, avec emploi de rondelle de caoutchouc et de minium. Des plaques de plomb sont intercalées entre les trois patins du bas des colonnes verticales et leur massif d'appui. Les valves, posées sur les colonnes d'alimentation et sur les canalisations, sont d'un type unique et très simple, provenant de chez MM. Lebrun et Lévêque, constructeurs à Creil, et inventeurs de l'appareil. Elles consistent en une boîte en fonte formée de deux parties boulonnées. Les parois intérieures de la boîte sont polies; elles portent vers le bas deux tubulures de 0m,060, 0m,100, 0m,125, 0m,150, suivant chaque cas, qui sont en prolongement et se terminent par des brides ou des oreillons. Un tiroir circulaire à rebords (en bronze), manœuvré par un collier placé entre ses rebords