jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
3.83 5 octobre 1883 66 970 128 8 60 000 15 64 156 2 814 4.38 13 octobre 1883 66 730 130 3 60 000 15 64 202 2 528 3.93 15 octobre 1883 73 335 129 66 000 15 70 554 2 781 3.94 16 octobre 1883 66 390 124 8 60 000 15 63 911 2 479 3.87 Quand il mesurait l’eau froide, les conditions étaient plus favorables; le 28 décembre 1883, un observateur spécial trouvait une différence de 0,25 % (en plus), comme le montre le tableau suivant du 28 décembre 1883 : ESSAIS DU COMPTEUR SCHMID Cuves mesurées très exactement. NOMBRE DIFFÉRENCE NOMBRES INDIQUÉS PAR DE LITRES INDIQUÉS INDIQUÉE PAR LE COMPTEUR LE COMPTEUR PAR LE compteur la cuve 395 935 3 005 3 000 en plus 5 0. 6 398 940 401 948 3 008 3 000 » 8 0 26 404 940 3 002 3 000 » 2 ('.06 407 955 3 015 3 000 » 15 0.50 410 965 3 010 3 000 » 10 0.33 413 070 3 005 3 000 » 5 0.16 Total ............ 18 045 18 000 1 en plus 45 0.25 Du 28 décembre 1883 au 7 janvier 1884, les résultats étaient variables entre 0,6 % (en moins) et 5,1% (en plus), la moyenne étant 1,7%. Voici le résumé des observations : ESSAIS DU COMPTEUR SCHMID NOMBRE DIFFÉRENCE DE LITRES INDIQUÉS INDIQUÉE PAR LE COMPTEUR DATES par par le compteur les cuves en litres 28 décembre 1883 72 750 69 200 + 3 550 5.1 29 décembre 1883 94 995 93 000 + 1 995 2.1 31 décembre 1883 ........ 77 250 75 000 + 2 250 3.0 2 janvier 1884 66 795 66 000 + 792 1.2 3 janvier 1884 .......... 96 900 96 000 + 900 0.9 4 janvier 1884 95 415 96 000 — 585 0.6 5 janvier 1884 .......... 73 080 72 000 + 1 080 1.5 7 janvier 1884 .......... 67 255 66 000 + 1 255 1.9 Total ............. 1 644 440 633 200 + 11 210 1.7 Du 7 janvier au
1884, les résultats étaient variables entre 0,6 % (en moins) et 5,1% (en plus), la moyenne étant 1,7%. Voici le résumé des observations : ESSAIS DU COMPTEUR SCHMID NOMBRE DIFFÉRENCE DE LITRES INDIQUÉS INDIQUÉE PAR LE COMPTEUR DATES par par le compteur les cuves en litres 28 décembre 1883 72 750 69 200 + 3 550 5.1 29 décembre 1883 94 995 93 000 + 1 995 2.1 31 décembre 1883 ........ 77 250 75 000 + 2 250 3.0 2 janvier 1884 66 795 66 000 + 792 1.2 3 janvier 1884 .......... 96 900 96 000 + 900 0.9 4 janvier 1884 95 415 96 000 — 585 0.6 5 janvier 1884 .......... 73 080 72 000 + 1 080 1.5 7 janvier 1884 .......... 67 255 66 000 + 1 255 1.9 Total ............. 1 644 440 633 200 + 11 210 1.7 Du 7 janvier au 7 février la marche étant absolument industrielle, les chauffeurs inscrivant eux-mêmes les nombres de cuves, comme à l'ordinaire, l'approximation a été pour toute la période, du 28 décembre au 7 février, soit 35 jours, de 1,6% en moyenne, (maximum + 5,1 °/o), (minimum — 0,6 °/o). Enfin, après une très longue période (du 28 mai au 13 décembre 1884), pendant laquelle il a mesuré 14 086 695 litres (en 169 jours, soit 83 353 par jour), des observations très précises ont été faites les 23, 24 et 26 décembre, et pendant ces trois journées l'approximation a été 1,80, — 1,57, — 1,55, soit moyenne 1,65 °/o. Le tableau suivant résume les observations faites le 23 décembre 1884 : ESSAIS DU COMPTEUR SCHMID Cuves mesurées très exactement. NOMBRE DIFFÉRENCE NOMBRES INDIQUÉS PAR DE LITRES INDIQUÉS INDIQUÉE PAR LE COMPTEUR LE COMPTEUR par par le compteur la cuve °/o 8 807 710 3 000 3 000 0 0 8 810 710 8 813 720 3 010 3 000 + 10 + 0.33 8 816 715 2 995 3 000 — 5 —0.16 8 819 715 3 000 3 000 0 0 8 822 725 3 010 3 000 + 10 +0.33 8
longue période (du 28 mai au 13 décembre 1884), pendant laquelle il a mesuré 14 086 695 litres (en 169 jours, soit 83 353 par jour), des observations très précises ont été faites les 23, 24 et 26 décembre, et pendant ces trois journées l'approximation a été 1,80, — 1,57, — 1,55, soit moyenne 1,65 °/o. Le tableau suivant résume les observations faites le 23 décembre 1884 : ESSAIS DU COMPTEUR SCHMID Cuves mesurées très exactement. NOMBRE DIFFÉRENCE NOMBRES INDIQUÉS PAR DE LITRES INDIQUÉS INDIQUÉE PAR LE COMPTEUR LE COMPTEUR par par le compteur la cuve °/o 8 807 710 3 000 3 000 0 0 8 810 710 8 813 720 3 010 3 000 + 10 + 0.33 8 816 715 2 995 3 000 — 5 —0.16 8 819 715 3 000 3 000 0 0 8 822 725 3 010 3 000 + 10 +0.33 8 825 715 2 990 3 000 —10 0.33 8 828 720 3 005 3 000 + 5 + 0.16 Total ............ 21 010 21 000 +10 + 0.047 ESSAIS DU COMPTEUR SCHMID Le compteur est placé sur le tuyau de refoulement du cheval alimentaire qui, pour le contrôle, prend l’eau dans deux réservoirs jaugés de 3000 litres. NOMBRE 1 DE LITRES INDIQUÉS DIFFÉRENCE I DATES NOMBRES — OBSERVATIONS INDIQUÉS PAR LE — COMPTEUR le compteur les réservoirs en litres °/o 23 décembre 1884 8 753 210 95 185 93 500 1 685 1 m 23 » 8 848 395 Le compteur est resté collé à 24 décembre 1884 70 085 69 000 1 085 1.57 5 heures du soir; il a fallu le 24 » 8 925 790 1 démonter. 26 décembre 1884 8 925 605 36 500 36 000 500 1.40 Le compteur est encore resté 26 » 962 105 1 collé à 10 % heures du matin ; on 26 q 962 962 1 démonté et nettoyé, il a remarché 8 962 170 48 815 48 000 815 1.70 à 1 heure. 26 » 9 010 985 Total ............ 250 585 1 246 500 4 085 1.65 1
dans deux réservoirs jaugés de 3000 litres. NOMBRE 1 DE LITRES INDIQUÉS DIFFÉRENCE I DATES NOMBRES — OBSERVATIONS INDIQUÉS PAR LE — COMPTEUR le compteur les réservoirs en litres °/o 23 décembre 1884 8 753 210 95 185 93 500 1 685 1 m 23 » 8 848 395 Le compteur est resté collé à 24 décembre 1884 70 085 69 000 1 085 1.57 5 heures du soir; il a fallu le 24 » 8 925 790 1 démonter. 26 décembre 1884 8 925 605 36 500 36 000 500 1.40 Le compteur est encore resté 26 » 962 105 1 collé à 10 % heures du matin ; on 26 q 962 962 1 démonté et nettoyé, il a remarché 8 962 170 48 815 48 000 815 1.70 à 1 heure. 26 » 9 010 985 Total ............ 250 585 1 246 500 4 085 1.65 1 Eau froide. Les conditions de marche ont été résumées dans le bulletin qui accompagne cette note, et vous pouvez voir que le fonctionnement a été aussi régulier que possible. INSTALLATION ET ESSAIS DU COMPTEUR SCHMID DU 30 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE 1883. 30 septembre 1885. —-z. Mise en place du compteur. Il est placé à la sortie du réchauffeur, entre le réchauffeur et la batterie des chaudières nos 1, 2, 3 et 4 de la filature. Le 6 octobre 1885. — Le compteur a bien fonctionné. Le 2 octobre, visite du monteur de M. Schmid ; il a serré la garniture du tourillon du compteur de litres, qui perdait un peu. Du 3 au 5 octobre, essais du compteur. Pendant les essais, le compteur a indiqué en moyenne 4,15, maximum 8,2, minimum 1,7% en plus du volume injecté, mesuré au moyen de cuves jaugées et dilaté à la température de l'eau à la sortie du réchauffeur. Le plus grand écart correspond aux températures les plus élevées et le plus petit aux températures les plus basses, sans cependant rester constant pour les mêmes températures. (Voir les feuilles d'essais). 6 octobre 1885. — Dérangement du compteur. Le tourillon du compteur de litres
compteur. Il est placé à la sortie du réchauffeur, entre le réchauffeur et la batterie des chaudières nos 1, 2, 3 et 4 de la filature. Le 6 octobre 1885. — Le compteur a bien fonctionné. Le 2 octobre, visite du monteur de M. Schmid ; il a serré la garniture du tourillon du compteur de litres, qui perdait un peu. Du 3 au 5 octobre, essais du compteur. Pendant les essais, le compteur a indiqué en moyenne 4,15, maximum 8,2, minimum 1,7% en plus du volume injecté, mesuré au moyen de cuves jaugées et dilaté à la température de l'eau à la sortie du réchauffeur. Le plus grand écart correspond aux températures les plus élevées et le plus petit aux températures les plus basses, sans cependant rester constant pour les mêmes températures. (Voir les feuilles d'essais). 6 octobre 1885. — Dérangement du compteur. Le tourillon du compteur de litres a tellement grippé qu'il a dévissé son support. La garniture avait été trop serrée par le monteur et ne pouvait être graissée. Après avoir enlevé la manivelle de commande, le support a été remis en place et le compteur a fonctionné sans indiquer le volume débité jusqu'au 12 octobre. 12 octobre 1885. — Visite du monteur de M. Schmid. Il a apporté et mis en place un nouveau compteur de litres avec son support ; remis-en marche, le compteur a bien fonctionné jusqu'au 17 octobre, en indiquant pendant les essais des 13, 15 et 16 octobre en moyenne 3,92, maximum 8,5, minimum 1,9% en plus du volume injecté à la température du réchauffeur. La température de l'eau à la sortie du réchauffeur a varié pendant les essais des 3, 4 et 5 octobre de 90° à 156° et pendant les essais des 13, 15 et 16 octobre de 102° à 158°. La température de l'eau dans les cuves a été de 15°. 17 octobre 1885. — Le compteur s'est dérangé. Ne fonctionnant plus par suite d'incrustations formées par la température élevée de l'eau, il n'a plus laissé passer l'eau et a occasionné la rupture d'un tube du réchauffeur. Il a
octobre 1885. — Visite du monteur de M. Schmid. Il a apporté et mis en place un nouveau compteur de litres avec son support ; remis-en marche, le compteur a bien fonctionné jusqu'au 17 octobre, en indiquant pendant les essais des 13, 15 et 16 octobre en moyenne 3,92, maximum 8,5, minimum 1,9% en plus du volume injecté à la température du réchauffeur. La température de l'eau à la sortie du réchauffeur a varié pendant les essais des 3, 4 et 5 octobre de 90° à 156° et pendant les essais des 13, 15 et 16 octobre de 102° à 158°. La température de l'eau dans les cuves a été de 15°. 17 octobre 1885. — Le compteur s'est dérangé. Ne fonctionnant plus par suite d'incrustations formées par la température élevée de l'eau, il n'a plus laissé passer l'eau et a occasionné la rupture d'un tube du réchauffeur. Il a été enlevé le même jour et renvoyé à M. Schmid pour le contrôler et le réparer. 27 décembre 1885. — Le compteur réparé par M. Schmid a été remonté sur le tuyau de refoulement de l'alimentation entre le cheval alimentaire et les réchauffeurs des chaudières de la filature, suivant la disposition du calque ci-joint, et il a bien fonctionné depuis. Pendant les essais du 28 décembre 1885 au 7 février 1886, il a indiqué en moyenne 1,6, maximum 5,8, minimum 0,9% en plus du volume mesuré au moyen des cuves jaugées. La température de l'eau d'alimentation a varié entre 10° et 15°. (Voir les feuilles d'essais). Voici le mode de fonctionnement, dont la description et la planche sont empruntées aux Annales industrielles : « Le principe du brevet Schmid, sur lequel est basé le système de compteur qui nous occupe, est le suivant : « Emploi d'une paire de cylindres avec pistons à double effet, fonctionnant de telle façon que les pistons moteurs pourvoient en même temps au service de leur distribution réciproque. « Cet appareil est formé de deux cylindres verticaux M et N reliés par des canaux d'admission et d'échappement, et dont les deux pistons 0 et P
disposition du calque ci-joint, et il a bien fonctionné depuis. Pendant les essais du 28 décembre 1885 au 7 février 1886, il a indiqué en moyenne 1,6, maximum 5,8, minimum 0,9% en plus du volume mesuré au moyen des cuves jaugées. La température de l'eau d'alimentation a varié entre 10° et 15°. (Voir les feuilles d'essais). Voici le mode de fonctionnement, dont la description et la planche sont empruntées aux Annales industrielles : « Le principe du brevet Schmid, sur lequel est basé le système de compteur qui nous occupe, est le suivant : « Emploi d'une paire de cylindres avec pistons à double effet, fonctionnant de telle façon que les pistons moteurs pourvoient en même temps au service de leur distribution réciproque. « Cet appareil est formé de deux cylindres verticaux M et N reliés par des canaux d'admission et d'échappement, et dont les deux pistons 0 et P sont accouplés à 90° sur un même arbre horizontal H. « La section et la course des pistons correspondent à un volume déterminé; un simple compteur détours, système Deschiens, placé à l'extrémité de l'arbre horizontal et gradué en litres, enregistre directement le débit de l'appareil; à tout instant de la marche, chaque piston joue le rôle de tiroir par rapport à l'autre piston. « Les figures 1 à 8, planche IX, représentent en plan et coupes le compteur de 50 millimètres, ainsi désigné parce qu'il est disposé pour être monté sur une conduite de 50,050 de diamètre. « Pour bien faire comprendre le fonctionnement de cet appareil, nous suivrons la marche des pistons sur les figures théoriques 9 à 14, dans lesquelles la disposition normale de l'arbre a été retournée et où l'on n'a tenu aucun compte de la liaison pratique des canaux d'admission a1 et a2 formant un canal d'entrée commun a, ni de la liaison pratique des canaux de sortie b1 et b2 formant un canal de sortie commun b. Enfin, il faut se représenter les canaux b1 et b2 comme situés au-dessous des canaux a1 et a2, ainsi que l'indiquent d'ailleurs les lignes ponctuées et les flèches.
marche, chaque piston joue le rôle de tiroir par rapport à l'autre piston. « Les figures 1 à 8, planche IX, représentent en plan et coupes le compteur de 50 millimètres, ainsi désigné parce qu'il est disposé pour être monté sur une conduite de 50,050 de diamètre. « Pour bien faire comprendre le fonctionnement de cet appareil, nous suivrons la marche des pistons sur les figures théoriques 9 à 14, dans lesquelles la disposition normale de l'arbre a été retournée et où l'on n'a tenu aucun compte de la liaison pratique des canaux d'admission a1 et a2 formant un canal d'entrée commun a, ni de la liaison pratique des canaux de sortie b1 et b2 formant un canal de sortie commun b. Enfin, il faut se représenter les canaux b1 et b2 comme situés au-dessous des canaux a1 et a2, ainsi que l'indiquent d'ailleurs les lignes ponctuées et les flèches. « Si nous considérons la figure 9, on voit que l'eau motrice qui entre en dans le cylindre M sort par l'orifice p, arrive en pi sous le piston P du cylindre N et force ce piston à s'élever. « La manivelle rni2 est alors au point mort. L'eau qui se trouvait dans le cylindre N s'échappe en P2 par le conduit incliné reliant les deux cylindres, et de là par a1, « L'eau arrive également en a2 du cylindre N, passe par le conduit PsP, à la partie inférieure du piston 0 qui s'élève; à ce moment, la manivelle rni reçoit son maximum d'énergie. Ce moment correspond précisément au point mort de l'autre manivelle rni2 du piston P. « Lorsque les deux manivelles ont décrit 90° dans le sens des flèches (fig. 10), l'eau qui arrive en a, continue à agir sous le piston P, tandis que celle qui arrive en a2 est dirigée à la partie supérieure du cylindre M où elle agit sur le piston 0. L'eau qui se trouvait dans les cylindres suit un chemin inverse. « Les figures 11 et 12 représentent les positions symétriques des figures 9 et 10. On peut suivre facilement, à
se trouvait dans le cylindre N s'échappe en P2 par le conduit incliné reliant les deux cylindres, et de là par a1, « L'eau arrive également en a2 du cylindre N, passe par le conduit PsP, à la partie inférieure du piston 0 qui s'élève; à ce moment, la manivelle rni reçoit son maximum d'énergie. Ce moment correspond précisément au point mort de l'autre manivelle rni2 du piston P. « Lorsque les deux manivelles ont décrit 90° dans le sens des flèches (fig. 10), l'eau qui arrive en a, continue à agir sous le piston P, tandis que celle qui arrive en a2 est dirigée à la partie supérieure du cylindre M où elle agit sur le piston 0. L'eau qui se trouvait dans les cylindres suit un chemin inverse. « Les figures 11 et 12 représentent les positions symétriques des figures 9 et 10. On peut suivre facilement, à l'aide des flèches, le mouvement de l'eau dans les cylindres de l'appareil. « Comme on peut le voir, le point mort de l'une des manivelles correspond toujours au maximum d'effet de l'autre manivelle. « Les organes mobiles sont, dans cet appareil, réduits au strict minimum. « La distribution est obtenue sans le secours de tiroirs. La position verticale des pistons assure une usure égale des corps de pompe, et leur grande longueur, relativement au chemin qu'ils parcourent, un guidage parfait. Les pistons sont en bronze ou en fonte, sans garniture aucune ; l'inventeur préconise ce système de pistons qu'il a appliqué, non seulement à ses machines hydrauliques, mais à des pompes à faire le vide, construites récemment par la maison Siemens brothers and Co, de Londres, et avec lesquelles on obtient facilement un vide de 0,720 de mercure. Les progrès obtenus dans le travail des métaux, et surtout dans celui de l'ajustage, permettent d'obtenir avec ces pistons une étanchéité parfaite. En supprimant les garnitures des pistons, on fait disparaître la seule cause d'entretien de ces organes. Le graissage de l'arbre des manivelles laissant quelquefois à désirer, M. Schmid a imaginé la modification suivante. Cet arbre est percé dans sa longueur
sans le secours de tiroirs. La position verticale des pistons assure une usure égale des corps de pompe, et leur grande longueur, relativement au chemin qu'ils parcourent, un guidage parfait. Les pistons sont en bronze ou en fonte, sans garniture aucune ; l'inventeur préconise ce système de pistons qu'il a appliqué, non seulement à ses machines hydrauliques, mais à des pompes à faire le vide, construites récemment par la maison Siemens brothers and Co, de Londres, et avec lesquelles on obtient facilement un vide de 0,720 de mercure. Les progrès obtenus dans le travail des métaux, et surtout dans celui de l'ajustage, permettent d'obtenir avec ces pistons une étanchéité parfaite. En supprimant les garnitures des pistons, on fait disparaître la seule cause d'entretien de ces organes. Le graissage de l'arbre des manivelles laissant quelquefois à désirer, M. Schmid a imaginé la modification suivante. Cet arbre est percé dans sa longueur d'un canal qui communique en son milieu avec le trou de graissage et par ses deux extrémités avec des canaux identiques percés dans les manivelles, de telle façon que la matière lubrifiante pénètre jusque dans les boutons des manivelles. Si cette modification récente n'est pas obtenue aux dépens de la solidité, elle ne peut donner que de bons résultats (pl. IX, fig. 15). J'ai demandé à M. Schmid quel était le nombre de ces appareils actuellement en fonction, et il m'en a adressé la liste qui accompagne les différentes pièces que je mets sous vos yeux ; le total est de 227, répartis dans les pays les plus divers. Si votre propre expérience ne vous avait déjà convaincu de l'intérêt capital que présente un compteur de cette nature, cette liste serait un argument sérieux. Cependant, comme l'exactitude de ces compteurs dépend entièrement des soins avec lesquels ils sont construits, et comme l'un des membres du comité a eu l'occasion de voir en marche un appareil semblable, construit à Berlin par le concessionnaire du brevet Schmid et qui mesurait à 14 o/o, près, vous avez été d'avis de spécifier que ce prix est spécialement adressé à l'inventeur, car les résultats constatés
solidité, elle ne peut donner que de bons résultats (pl. IX, fig. 15). J'ai demandé à M. Schmid quel était le nombre de ces appareils actuellement en fonction, et il m'en a adressé la liste qui accompagne les différentes pièces que je mets sous vos yeux ; le total est de 227, répartis dans les pays les plus divers. Si votre propre expérience ne vous avait déjà convaincu de l'intérêt capital que présente un compteur de cette nature, cette liste serait un argument sérieux. Cependant, comme l'exactitude de ces compteurs dépend entièrement des soins avec lesquels ils sont construits, et comme l'un des membres du comité a eu l'occasion de voir en marche un appareil semblable, construit à Berlin par le concessionnaire du brevet Schmid et qui mesurait à 14 o/o, près, vous avez été d'avis de spécifier que ce prix est spécialement adressé à l'inventeur, car les résultats constatés par votre commission ne sauraient s'appliquer qu'au compteur mis en expérience et qui sortait des ateliers de M. Schmid. En effet, l'exactitude de ces appareils dépend uniquement des soins apportés à la construction, et l'on peut dire que chacun d'eux devrait être contrôlé avant l'emploi, et même pendant l'usage être essayé de temps à autre. Cette réserve formulée, il n'en reste pas moins établi qu'il est possible d'avoir, par cet appareil bien construit, une mesure exacte du volume de l'eau d'alimentation des générateurs. Aussi, considérant que cet appareil a subi d'une manière satisfaisante les épreuves imposées, et qu'il a rempli les conditions formulées au programme des prix, votre commission vous propose de décerner à M. Schmid le prix indiqué et d'insérer le rapport au Bulletin. NOTE sur quelques faits relatifs à l'acide oxalique et à l'alumine, par MM. CAMILLE KOEGHLIN et L. MATHIEU-PLESSY. Séance du 28 janvier 1885. MESSIEURS, Ce fait que l'acide oxalique, combiné à l'alumine, cesse d'être précipité immédiatement par les sels de chaux solubles, nous avait fait entrevoir la possibilité d'une application aux mordants de teinture. Nous pensions que l'oxalate d'alumine, additionné d'un sel de chaux, offrirait cette dernière base dans d'autres conditions à la teinture. Nous
essayé de temps à autre. Cette réserve formulée, il n'en reste pas moins établi qu'il est possible d'avoir, par cet appareil bien construit, une mesure exacte du volume de l'eau d'alimentation des générateurs. Aussi, considérant que cet appareil a subi d'une manière satisfaisante les épreuves imposées, et qu'il a rempli les conditions formulées au programme des prix, votre commission vous propose de décerner à M. Schmid le prix indiqué et d'insérer le rapport au Bulletin. NOTE sur quelques faits relatifs à l'acide oxalique et à l'alumine, par MM. CAMILLE KOEGHLIN et L. MATHIEU-PLESSY. Séance du 28 janvier 1885. MESSIEURS, Ce fait que l'acide oxalique, combiné à l'alumine, cesse d'être précipité immédiatement par les sels de chaux solubles, nous avait fait entrevoir la possibilité d'une application aux mordants de teinture. Nous pensions que l'oxalate d'alumine, additionné d'un sel de chaux, offrirait cette dernière base dans d'autres conditions à la teinture. Nous avons été déçus dans cette espérance. Mais au cours de nos recherches il s'est produit quelques observations que nous n'avons pas cru devoir passer sous silence et qui sont consignées dans la présente note. Ces faits sont d'accord pour mettre en lumière l'énergique affinité de l'acide oxalique pour l'alumine. Nous les résumons dans les conclusions suivantes. Ils sont au nombre de trois que voici : 1° Le sulfate tribasique d'alumine en pâte humide se dissout dans l'oxalate neutre d'ammoniaque. L'ammoniaque est déplacée et le sel basique entre en dissolution partiellement. 2° L'alumine hydratée en pâte se comporte comme le sulfate tribasique. 3° La cryolithe en morceaux est attaquée à une température d'environ 1500 par une solution aqueuse d'acide oxalique saturée à froid. L'alumine entre en dissolution, le tube de verre où se fait l'opération est corrodé, et dans la liqueur on trouve en suspension un fluosel et de l'alumine, dissolution qui précipite abondamment par l'ammoniaque. La cryolithe a perdu en une heure environ 5 % de son poids. Ainsi, dans les faits observés, nous avons vu : a) L'alumine déplacer l'ammoniaque ; b) L'acide oxalique déplacer l'acide fluorhydrique. NOTE sur la formation de quinones au moyen d'amines paraméthylées, par MM.