jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
expérimenté deux systèmes de foyer fumivore : l'appareil de M. Zacharias, ingénieur à Vienne, et celui d'Orvis, installé par la Compagnie française d'exploitation du fumivore Orvis, à Paris. La disposition de M. Zacharias consiste à placer dans les joues d'un foyer ordinaire, et dans l'autel, des canaux d'admission d'air, qui débouchent au-dessus de la grille, à une hauteur suffisante pour éviter toute obstruction. L'air est chauffé dans son parcours des joues et débité par des orifices rectangulaires très allongés. L'admission est réglée au moyen de registres pour les côtés et d'un clapet pour l'autel. Le foyer Zacharias a été appliqué à deux chaudières marchant dans des conditions tout à fait exceptionnelles, en ce que la consommation totale de houille représente à peine le chiffre qui, dans une allure normale, pourrait être brûlé sous un seul des générateurs. Nous avons consacré huit jours à des expériences contradictoires, mais nous devons nous abstenir de publier les résultats, eu égard aux conditions de marche des chaudières. Du reste, un autre de nos sociétaires a monté le foyer Zacharias sur huit générateurs en batterie, desservis par une même cheminée. Une deuxième batterie de huit chaudières, montées dans les mêmes conditions et produisant la même quantité de vapeur, fonctionne dans le même établissement. Il sera donc facile de se rendre compte de la valeur industrielle du foyer Zacharias, tant au point de vue de la fumivorité qu'à celui de l'économie que garantit l'inventeur. Au cas où cet appareil serait reconnu pratique, nous vous rendrons compte de son fonctionnement par une expérience organisée sur une grande échelle. Le fumivore Orvis séduit par sa grande simplicité. Un jet de vapeur lancé par une buse de très petit diamètre aspire de l'air et le délivre au-dessus de la grille par des tubes en fer ayant des inclinaisons différentes dans le plan horizontal et dans le plan vertical. Il produit ainsi un brassage mélangeant intimement les gaz de la combustion et l'air injecté, et amenant forcément la fumivorité. Il n'y a aucun changement à faire aux grilles ni à la maçonnerie ; le montage se fait en très peu
quantité de vapeur, fonctionne dans le même établissement. Il sera donc facile de se rendre compte de la valeur industrielle du foyer Zacharias, tant au point de vue de la fumivorité qu'à celui de l'économie que garantit l'inventeur. Au cas où cet appareil serait reconnu pratique, nous vous rendrons compte de son fonctionnement par une expérience organisée sur une grande échelle. Le fumivore Orvis séduit par sa grande simplicité. Un jet de vapeur lancé par une buse de très petit diamètre aspire de l'air et le délivre au-dessus de la grille par des tubes en fer ayant des inclinaisons différentes dans le plan horizontal et dans le plan vertical. Il produit ainsi un brassage mélangeant intimement les gaz de la combustion et l'air injecté, et amenant forcément la fumivorité. Il n'y a aucun changement à faire aux grilles ni à la maçonnerie ; le montage se fait en très peu de temps et à peu de frais ; il suffit de raccorder avec les chaudières la prise de vapeur de l'appareil. La fumivorité obtenue est satisfaisante non seulement avec un fonctionnement continu du jet de vapeur, mais encore lorsqu'on se contente d'injecter de l'air pendant deux ou trois minutes après chaque charge, ce qui réduit considérablement la dépense de vapeur. Celle-ci demeure néanmoins encore assez sérieuse et constitue le facteur défavorable à l'appareil Orvis. Nous avons pu nous rendre compte du fonctionnement par des expériences suivies pendant six jours, une première fois, pour connaître le degré de fumivorité, et quatre jours, une seconde fois, pour déterminer la consommation de vapeur. Les six chaudières de la papeterie de MM. Zuber, Rieder et Cie, à l'Ile-Napoléon, avaient été pourvues de l'appareil Orvis. La production de vapeur étant très variable, nous avons dû, dans la première série d'expériences, nous contenter d'observer le degré de fumivorité et d'analyser les gaz de la combustion. Pour la deuxième série, l'un des générateurs, complétement isolé, fournissait exclusivement la vapeur aux appareils Orvis des cinq autres chaudières. Ce générateur avait donc une production de vapeur constante ; il a servi, dans ces conditions, à déterminer également l'influence du
chaque charge, ce qui réduit considérablement la dépense de vapeur. Celle-ci demeure néanmoins encore assez sérieuse et constitue le facteur défavorable à l'appareil Orvis. Nous avons pu nous rendre compte du fonctionnement par des expériences suivies pendant six jours, une première fois, pour connaître le degré de fumivorité, et quatre jours, une seconde fois, pour déterminer la consommation de vapeur. Les six chaudières de la papeterie de MM. Zuber, Rieder et Cie, à l'Ile-Napoléon, avaient été pourvues de l'appareil Orvis. La production de vapeur étant très variable, nous avons dû, dans la première série d'expériences, nous contenter d'observer le degré de fumivorité et d'analyser les gaz de la combustion. Pour la deuxième série, l'un des générateurs, complétement isolé, fournissait exclusivement la vapeur aux appareils Orvis des cinq autres chaudières. Ce générateur avait donc une production de vapeur constante ; il a servi, dans ces conditions, à déterminer également l'influence du fumivore Orvis sur le rendement. Les cinq tableaux ci-après résument les résultats des deux séries d'expériences. Nature de la houille employée : Sarrebrück von der Heydt III. COMPOSITION ÉLÉMENTAIRE. Carbone 57,2 Hydrogène 5,8 Azote 1,2 Soufre 1,1 Eau 3,3 Cendres 13,2 Oxygène 8,2 100,0 La houille donne 63,65 de coke. L'essai d'après Berthier donne 24 grammes de plomb métallique. Essais entrepris sur le fumivore Orvis, chez MM. Zuber, Rieder et Cie, à l'Ile Napoléon. TABLEAU I. Avec Orvis; injection continue — 1er et 2 octobre 1884. 1er octobre 2 octobre Durée de l'usai 12 heures 12 heures Consommation totale. 7450 kg 8400 kg Teneur en eau % kilos houille 8,7 3,15 Poids brut de houille sèche 71751 kg 8136 kg Scories 970 kg 1080 kg Cendre 216 kg 258 kg Poids total du déchet 1186 kg 1338 kg Scories % kilos houille 13,5 132 Cendres % kilos houille 3,2 Déchet % 165 16,4 v. A. Pression moyenne de la vapeur produite 4,46 kg,30 kg Poids injecté 44636 kg 45494 kg Température de l'eau d'alimentation 17°,3 16°,7 Poids injecté, ramené à 0° 43454 kg 44329 kg Correction des niveaux à 0° -423 kg -130 kg Poids d'eau évaporé à 0° 43031
L'essai d'après Berthier donne 24 grammes de plomb métallique. Essais entrepris sur le fumivore Orvis, chez MM. Zuber, Rieder et Cie, à l'Ile Napoléon. TABLEAU I. Avec Orvis; injection continue — 1er et 2 octobre 1884. 1er octobre 2 octobre Durée de l'usai 12 heures 12 heures Consommation totale. 7450 kg 8400 kg Teneur en eau % kilos houille 8,7 3,15 Poids brut de houille sèche 71751 kg 8136 kg Scories 970 kg 1080 kg Cendre 216 kg 258 kg Poids total du déchet 1186 kg 1338 kg Scories % kilos houille 13,5 132 Cendres % kilos houille 3,2 Déchet % 165 16,4 v. A. Pression moyenne de la vapeur produite 4,46 kg,30 kg Poids injecté 44636 kg 45494 kg Température de l'eau d'alimentation 17°,3 16°,7 Poids injecté, ramené à 0° 43454 kg 44329 kg Correction des niveaux à 0° -423 kg -130 kg Poids d'eau évaporé à 0° 43031 kg 44199 kg Rendements brut sec 5,99 5,43 (l'eau à 0°) net humide 6,87 6,25 (sec 7,18 6,56 Houille brûlée par heure et par mètre carré (chauffe 2 kg 44 2,75 de surface de grille 4480 50,5 kg Poids de vapeur produit par heure et par mètre carré de surface de chauffe 14,1 kg,14 kg Nombre de charges par chaudière 103 123 Intervalle entre deux charges consécutives. 7' 5'8 Poids de houille introduit par charge 12,1 kg 11,3 Température de la fumée à l'entrée de la cheminée... 245° 262° Entre la charge et l'apparition de la fumée 43" 36" Durée du panache 0 0 Durée de la coloration brune 0 0 moyenne de la coloration claire 2'52" 2'37" Analyse des gaz à la sortie de l'une des chaudières Oxygène 9,6% 9,6% Carbone 0 Oxyde de carbone 0 0 Essais entrepris sur le fumivore Orvis, chez MM. Zuber, Rieder et Cie, à l'Ile Napoléon. TABLEAU II. Marche sans Orvis — 3 et 4 octobre 1884. 3 octobre 4 octobre Durée de l'essai 12 heures 12 heures Consommation totale 7755 kg 8300 kg Teneur en eau % kilos de houille 2,5 3,8 Poids brut de houille sèche 7367 kg 7985 kg Scories
de chauffe 14,1 kg,14 kg Nombre de charges par chaudière 103 123 Intervalle entre deux charges consécutives. 7' 5'8 Poids de houille introduit par charge 12,1 kg 11,3 Température de la fumée à l'entrée de la cheminée... 245° 262° Entre la charge et l'apparition de la fumée 43" 36" Durée du panache 0 0 Durée de la coloration brune 0 0 moyenne de la coloration claire 2'52" 2'37" Analyse des gaz à la sortie de l'une des chaudières Oxygène 9,6% 9,6% Carbone 0 Oxyde de carbone 0 0 Essais entrepris sur le fumivore Orvis, chez MM. Zuber, Rieder et Cie, à l'Ile Napoléon. TABLEAU II. Marche sans Orvis — 3 et 4 octobre 1884. 3 octobre 4 octobre Durée de l'essai 12 heures 12 heures Consommation totale 7755 kg 8300 kg Teneur en eau % kilos de houille 2,5 3,8 Poids brut de houille sèche 7367 kg 7985 kg Scories 960 kg 1170 kg Cendres 171 kg 252 kg Poids total du déchet 1131 kg 1422 kg Scories % kilos de houille 13,03 14,6 Cendres % kilos de houille 2,3 3,7 Déchet % kilos de houille 15,3 16,3 (humide 6424 kg 6878 kg Poids net de houille sèche 6236 kg 6563 kg Pression moyenne de la vapeur produite 4,32 kg,34 kg Poids injecté 44580 kg 51876 kg Température de l'eau d'alimentation 16°,4 15°,7 kg Poids injecté, ramené à 0° 43461 kg 50624 kg Correction des niveaux à 0° -586 kg -699 kg Poids d'eau évaporé à 0° 42875 kg 49925 kg Rendements brut sec 5,82 6,23 (l'eau à 0°) net humide 6,67 7,25 (sec 6,87 7,60 Houille brûlée par heure et par mètre carré (chauffe 2,47 kg 2,72 de surface de grille 4520 50 kg Poids de vapeur produit par heure et par mètre carré de surface de chauffe 14,16 kg,30 kg Nombre de charges par chaudière 103 124 Intervalle entre deux charges consécutives 7' 5'8 Poids de houille introduit par charge 12,2 kg 11,3 Température de la fumée à l'entrée de la cheminée... 254° 264° Entre la charge et l'apparition de la fumée 47" 53" Durée du panache 1'34"
6563 kg Pression moyenne de la vapeur produite 4,32 kg,34 kg Poids injecté 44580 kg 51876 kg Température de l'eau d'alimentation 16°,4 15°,7 kg Poids injecté, ramené à 0° 43461 kg 50624 kg Correction des niveaux à 0° -586 kg -699 kg Poids d'eau évaporé à 0° 42875 kg 49925 kg Rendements brut sec 5,82 6,23 (l'eau à 0°) net humide 6,67 7,25 (sec 6,87 7,60 Houille brûlée par heure et par mètre carré (chauffe 2,47 kg 2,72 de surface de grille 4520 50 kg Poids de vapeur produit par heure et par mètre carré de surface de chauffe 14,16 kg,30 kg Nombre de charges par chaudière 103 124 Intervalle entre deux charges consécutives 7' 5'8 Poids de houille introduit par charge 12,2 kg 11,3 Température de la fumée à l'entrée de la cheminée... 254° 264° Entre la charge et l'apparition de la fumée 47" 53" Durée du panache 1'34" 1'22" Durée de la coloration brune 1'25" 0'56" moyenne de la coloration claire 2'39" 2'37" Analyse des gaz à la sortie de l'une des chaudières Carbone 6,3% 6,3% Oxyde de carbone 0 0 Essais entrepris sur le fumivore Orvis, chez MM. Zuber, Rieder et Cie, à l'Ile Napoléon. TABLEAU III. Avec Orvis; injection intermittente — 6 et 7 octobre 1884. 6 octobre 7 octobre Durée de l'essai 12 heures 12 heures Consommation totale 10185 kg 9600 kg Teneur en eau % kilos houille 4,4 4,0 Poids brut de houille sèche 9778 kg 9216 kg Scories 1380 kg 1570 kg Cendres 357 kg 246 kg Poids total du déchet 1737 kg 1816 kg Scories % kilos houille 14,1 17,3 Cendres % kilos houille 3,6 2,6 Déchet % kilos houille 17,7 19,9 (humide 8448 kg 7784 kg Poids net de houille sèche 8041 kg 7400 kg Pression moyenne de la vapeur produite 4,37 kg,40 kg Poids injecté 55264 kg 51871 kg Température de l'eau d'alimentation 14°,2 13°,8 kg Poids injecté ramené à 0° 54063 kg 50775 kg Correction des niveaux à 0° +92 kg -117 kg Poids d'eau évaporé à 0° 54155 kg 50658 kg Rendements brut sec 5,54 5,49 (l'eau à
Avec Orvis; injection intermittente — 6 et 7 octobre 1884. 6 octobre 7 octobre Durée de l'essai 12 heures 12 heures Consommation totale 10185 kg 9600 kg Teneur en eau % kilos houille 4,4 4,0 Poids brut de houille sèche 9778 kg 9216 kg Scories 1380 kg 1570 kg Cendres 357 kg 246 kg Poids total du déchet 1737 kg 1816 kg Scories % kilos houille 14,1 17,3 Cendres % kilos houille 3,6 2,6 Déchet % kilos houille 17,7 19,9 (humide 8448 kg 7784 kg Poids net de houille sèche 8041 kg 7400 kg Pression moyenne de la vapeur produite 4,37 kg,40 kg Poids injecté 55264 kg 51871 kg Température de l'eau d'alimentation 14°,2 13°,8 kg Poids injecté ramené à 0° 54063 kg 50775 kg Correction des niveaux à 0° +92 kg -117 kg Poids d'eau évaporé à 0° 54155 kg 50658 kg Rendements brut sec 5,54 5,49 (l'eau à 0°) net humide 6,41 6,50 (sec 6,73 6,84 Houille brûlée par heure et par mètre carré chauffe 3,33 kg 3,14 de surface de grille 612 60 kg Poids de vapeur produit par heure et par mètre carré de surface de chauffe 17,7 kg,16 kg Nombre de charges par chaudière 145 130 Intervalle entre deux charges consécutives 5' 5'5 Poids de houille introduit par charge 11,7 kg 12,3 kg Température de la fumée à l'entrée de la cheminée... 277° 281° Entre la charge et l'apparition de la fumée 48" 48" Durée de l'ouverture des robinets 2'29" 2'30" Durée du panache 0 0 Durée de la coloration brune 0 0 moyenne de la coloration claire 1'20" 1'28" de la coloration très claire 2'52" 3'14" Analyse des gaz à la sortie de l'une des chaudières Carbone 0 0 Oxyde de carbone 0 0 Essais entrepris sur le fumivore Orvis, chez MM. Zuber, Rieder et Cie, à l'Ile Napoléon. L'une des 6 chaudières de la batterie affectée spécialement au service des Orvis des 5 autres chaudières travaillant avec injection continue. Cette chaudière a donc à fournir un poids de vapeur sensiblement constant. TABLEAU IV. 19 et 20 novembre 1884. — La chaudière fonctionne sans
130 Intervalle entre deux charges consécutives 5' 5'5 Poids de houille introduit par charge 11,7 kg 12,3 kg Température de la fumée à l'entrée de la cheminée... 277° 281° Entre la charge et l'apparition de la fumée 48" 48" Durée de l'ouverture des robinets 2'29" 2'30" Durée du panache 0 0 Durée de la coloration brune 0 0 moyenne de la coloration claire 1'20" 1'28" de la coloration très claire 2'52" 3'14" Analyse des gaz à la sortie de l'une des chaudières Carbone 0 0 Oxyde de carbone 0 0 Essais entrepris sur le fumivore Orvis, chez MM. Zuber, Rieder et Cie, à l'Ile Napoléon. L'une des 6 chaudières de la batterie affectée spécialement au service des Orvis des 5 autres chaudières travaillant avec injection continue. Cette chaudière a donc à fournir un poids de vapeur sensiblement constant. TABLEAU IV. 19 et 20 novembre 1884. — La chaudière fonctionne sans son Orvis. 19 novembre 20 novembre Durée de l'essai 12 heures 12 heures Consommation totale 906 kg 960 kg Teneur en eau % kilos de houille 5 kg 5 kg,4 Poids brut de houille sèche 861 kg 908 kg Scories et cendres, poids total 187 kg 201 kg Scories et cendres % kilos de houille 21 kg 71 22 kg,13 Poids net de houille sèche 674 kg 707 kg Pression moyenne de la vapeur produite 5 kg 5 kg Poids injecté 5061 kg 5069 kg Température de l'eau d'alimentation 8°,25 6° 65 Poids d'eau évaporé ramené à 0° 4997 kg 5017 kg Poids net de houille sèche 5,515 5,226 Rendements Poids net de houille sèche 6,949 6,610 Ouverture moyenne du registre 96 mm,4 100 mm,8 Houille brûlée par heure et par mètre carré de chauffage 32 kg,8 34 kg,8 Poids de vapeur produit par heure et par mètre carré de surface de chauffe 9 kg,08 12 kg Nombre de charges 100 100 Charges Intervalle entre deux charges consécutives 7' 71 Poids de houille introduit par charge 906 kg 960 kg Température de la fumée à la sortie des réchauffeurs 225° 228° Poids de vapeur dépensé en douze heures par les
cendres % kilos de houille 21 kg 71 22 kg,13 Poids net de houille sèche 674 kg 707 kg Pression moyenne de la vapeur produite 5 kg 5 kg Poids injecté 5061 kg 5069 kg Température de l'eau d'alimentation 8°,25 6° 65 Poids d'eau évaporé ramené à 0° 4997 kg 5017 kg Poids net de houille sèche 5,515 5,226 Rendements Poids net de houille sèche 6,949 6,610 Ouverture moyenne du registre 96 mm,4 100 mm,8 Houille brûlée par heure et par mètre carré de chauffage 32 kg,8 34 kg,8 Poids de vapeur produit par heure et par mètre carré de surface de chauffe 9 kg,08 12 kg Nombre de charges 100 100 Charges Intervalle entre deux charges consécutives 7' 71 Poids de houille introduit par charge 906 kg 960 kg Température de la fumée à la sortie des réchauffeurs 225° 228° Poids de vapeur dépensé en douze heures par les Orvis des cinq chaudières, en supposant que la chaudière d'essai ait produit de la vapeur à 436, pression moyenne de la batterie 503,13 kg 504 kg Essais entrepris sur le fumivore Orvis, chez MM. Zuber, Rieder et Cie, à l'Ile Napoléon. Mêmes conditions de charges de la chaudière d'essai que les 19 et 20 novembre 1884. TABLEAU V. 21 et 22 novembre 1884. — La chaudière fonctionne avec son Orvis alimenté par la vapeur prélevée sur la batterie, et non sur sa propre production. 21 novembre 22 novembre Injection Injection continue intermittente Durée de l'essai 12 heures 12 heures Consommation totale 992 kg 958 kg Teneur en eau % kilos de houille 6 kg 6 kg 25 Poids brut de houille sèche 933 kg 899 kg Scories et cendres, poids total 209 kg 207 kg Scories et cendres % kilos de houille 224 23 kg Poids net de houille sèche 704 kg 692 kg Pression moyenne de la vapeur produite 5 kg 5 kg Poids injecté 4974 kg 5129 kg Température de l'eau d'alimentation 6°,7 6°,77 Poids d'eau évaporé, ramené à 0° 4923 kg 5076 kg Poids net de houille sèche 6,452 6,759 Rendements Poids net de houille sèche 6,992
les 19 et 20 novembre 1884. TABLEAU V. 21 et 22 novembre 1884. — La chaudière fonctionne avec son Orvis alimenté par la vapeur prélevée sur la batterie, et non sur sa propre production. 21 novembre 22 novembre Injection Injection continue intermittente Durée de l'essai 12 heures 12 heures Consommation totale 992 kg 958 kg Teneur en eau % kilos de houille 6 kg 6 kg 25 Poids brut de houille sèche 933 kg 899 kg Scories et cendres, poids total 209 kg 207 kg Scories et cendres % kilos de houille 224 23 kg Poids net de houille sèche 704 kg 692 kg Pression moyenne de la vapeur produite 5 kg 5 kg Poids injecté 4974 kg 5129 kg Température de l'eau d'alimentation 6°,7 6°,77 Poids d'eau évaporé, ramené à 0° 4923 kg 5076 kg Poids net de houille sèche 6,452 6,759 Rendements Poids net de houille sèche 6,992 7,335 Ouverture moyenne du registre 104 mm,6 72 mm,5 Houille brûlée par heure et par mètre carré de chauffage 36 kg 34 kg,8 Poids de vapeur produit par heure et par mètre carré de surface de chauffe 895 kg 922 kg Nombre de charges 100 100 Charges Intervalle entre deux charges consécutives 7' Poids de houille introduit par charge 9 kg,92 958 kg Température de la fumée à la sortie des réchauffeurs 239° 235° Poids de vapeur dépensé en douze heures par les Orvis des cinq chaudières, en supposant que la chaudière d'essai ait produit de la vapeur à 436, pression moyenne de la batterie 4947 kg 5102 kg Il résulte de ces données que, dans les circonstances où il était appliqué, le fumivore Orvis donnait toute satisfaction sous le rapport de la fumivorité, mais qu'au point de vue économique l'appareil ne remplissait pas les conditions voulues. Il est possible qu'avec des grilles moins larges que celles généralement en usage en Alsace, les conditions économiques deviennent meilleures ; l'appareil nous paraît devoir donner des résultats entièrement satisfaisants avec de petits foyers. Il n'y a pas à se dissimuler qu'avec les combustibles en usage dans notre région et avec le système
charges consécutives 7' Poids de houille introduit par charge 9 kg,92 958 kg Température de la fumée à la sortie des réchauffeurs 239° 235° Poids de vapeur dépensé en douze heures par les Orvis des cinq chaudières, en supposant que la chaudière d'essai ait produit de la vapeur à 436, pression moyenne de la batterie 4947 kg 5102 kg Il résulte de ces données que, dans les circonstances où il était appliqué, le fumivore Orvis donnait toute satisfaction sous le rapport de la fumivorité, mais qu'au point de vue économique l'appareil ne remplissait pas les conditions voulues. Il est possible qu'avec des grilles moins larges que celles généralement en usage en Alsace, les conditions économiques deviennent meilleures ; l'appareil nous paraît devoir donner des résultats entièrement satisfaisants avec de petits foyers. Il n'y a pas à se dissimuler qu'avec les combustibles en usage dans notre région et avec le système de chauffage des générateurs, la fumivorité est très difficile à réaliser si l'on ne veut pas recourir à une modification radicale des foyers. Or, ce procédé est toujours très coûteux, tant comme frais d'installation que comme fonctionnement et entretien. Nos efforts doivent donc se porter sur la recherche d'un moyen de réaliser la combustion de la fumée sans trop de modifications des foyers existants et sans dépense trop considérable pour assurer la bonne marche. Les ingénieurs de l'Association ont, en outre, prêté leur concours aux diverses commissions du comité de mécanique de la Société industrielle, où leur collaboration était utile. ANALYSES CHIMIQUES. — Le nombre total d'analyses exécutées pour le compte de l'Association par le laboratoire de l'École supérieure de chimie est de 30, savoir : Eaux d'alimentation 15, dont 2 en vue d'installations nouvelles, Dépôts 8 » 5 à la suite d'avaries, Huiles 1 à la suite d'une avarie, Désincrustants .... 6 30 Nous donnons :ci-après les résultats des analyses de désincrustants, sauf l'un d'eux, dont la provenance n'a pas pu nous être indiquée exactement. 1 Une maison des plus importantes de notre région vient de décider l'application du fumivore Orvis à tous ses générateurs, ce qui nous permettra
de réaliser la combustion de la fumée sans trop de modifications des foyers existants et sans dépense trop considérable pour assurer la bonne marche. Les ingénieurs de l'Association ont, en outre, prêté leur concours aux diverses commissions du comité de mécanique de la Société industrielle, où leur collaboration était utile. ANALYSES CHIMIQUES. — Le nombre total d'analyses exécutées pour le compte de l'Association par le laboratoire de l'École supérieure de chimie est de 30, savoir : Eaux d'alimentation 15, dont 2 en vue d'installations nouvelles, Dépôts 8 » 5 à la suite d'avaries, Huiles 1 à la suite d'une avarie, Désincrustants .... 6 30 Nous donnons :ci-après les résultats des analyses de désincrustants, sauf l'un d'eux, dont la provenance n'a pas pu nous être indiquée exactement. 1 Une maison des plus importantes de notre région vient de décider l'application du fumivore Orvis à tous ses générateurs, ce qui nous permettra d'avoir des renseignements très complets sur le fonctionnement pratique de l'appareil. Antitartre Nivet, fabriqué et vendu par Nivet, chimiste, 24, rue de La Rochefoucauld, à Paris. — Ce désincrustant est une dissolution de chlorhydrate d'ammoniaque, contenant du camphre et une très petite quantité d'alun. Il est évidemment très mauvais, à cause de la grande quantité de chlorure d'ammonium qu'il introduit dans la chaudière et qui, en se dissociant, pourrait l'attaquer, à moins que l'eau ne soit alcaline. La vapeur dégagée, de plus, sera toujours ammoniacale, surtout dans ce dernier cas. Il est possible que, dans certains cas particuliers, il puisse être bon, mais, en thèse générale, il faut s'en méfier, et employer de préférence l'alun et la soude. Prix : 100 francs les 100 kilos. Désincrustant Codirole. — Liquide épais brun, à réaction alcaline, d'une odeur de goudron. Insoluble pour la plus grande partie dans l'eau, avec laquelle il donne une émulsion qui est coagulée par les acides, en même temps qu'il se forme comme dépôt un liquide brun, soluble dans la benzine et en grande partie dans l'alcool. Les acides, ainsi que les alcalis, en extraient une petite quantité de matière. Le liquide brun séparé par l'acide boue depuis