jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
des réservoirs intermédiaires et, de là, à des bornes fontaines branchées sur les canalisations. Ces réservoirs servent à couper la pression de l’eau et constituent des réservoirs d’eau, en cas d’avaries ou de rupture des canalisations. Ils sont construits, de même que le réservoir supérieur, sur le même type que les réservoirs de puisage. À chaque réservoir intermédiaire est placé un robinet fluttéur qui ferme automatiquement la conduite d’arrivée de l’eau, lorsque le réservoir est plein. Un robinet vanne est placé à la sortie de chaque réservoir. Toutes les canalisations partant du réservoir supérieur sont en fonte de 4 centimètres de diamètre à joints en caoutchouc. Une de ces canalisations dessert les bivouacs du camp. Elle a 1.700 mètres de long et comporte deux réservoirs intermédiaires et deux bornes fontaines. Une deuxième canalisation dessert la deuxième ligne avec deux bornes-fontaines; elle a une longueur de 500 mètres. Enfin une troisième canalisation, qui est branchée sur la conduite de refoulement, un peu au-dessous du réservoir supérieur, dessert les bivouacs de avec une borne-fontaine; elle a 1.150 mètres de long et comporte un réservoir intermédiaire. Au total, il a été posé 5.000 mètres de canalisation environ. La consommation d'eau journalière est en moyenne de 60 mètres; elle a monté à 80 mètres au mois d'août. Un dispositif automatique de stérilisation de l'eau par chloruration a été établi de concert avec le Service de santé du corps d'armée, qui a fourni le flacon de chlorure et le système de réglage du compte-gouttes et a déterminé le dosage de l'hypochlorite nécessaire. L'eau ainsi distribuée est abondante, et n'a absolument aucun goût. Elle est consommée, comme les autres ont pu s'en rendre compte par eux-mêmes, sans la moindre difficulté. La stérilisation de l'eau est parfaite, comme le démontrent de nombreuses analyses bactériologiques et chimiques. La surveillance médicale de la source est exercée par le pharmacien du groupe de brancardiers lui-même. La période de stationnement que nous traversons depuis de longs mois a permis une installation de nature à répondre à tous les desiderata du confortable et de l'hygiène. Celle-ci semble comporter d'autre part un enseignement
moyenne de 60 mètres; elle a monté à 80 mètres au mois d'août. Un dispositif automatique de stérilisation de l'eau par chloruration a été établi de concert avec le Service de santé du corps d'armée, qui a fourni le flacon de chlorure et le système de réglage du compte-gouttes et a déterminé le dosage de l'hypochlorite nécessaire. L'eau ainsi distribuée est abondante, et n'a absolument aucun goût. Elle est consommée, comme les autres ont pu s'en rendre compte par eux-mêmes, sans la moindre difficulté. La stérilisation de l'eau est parfaite, comme le démontrent de nombreuses analyses bactériologiques et chimiques. La surveillance médicale de la source est exercée par le pharmacien du groupe de brancardiers lui-même. La période de stationnement que nous traversons depuis de longs mois a permis une installation de nature à répondre à tous les desiderata du confortable et de l'hygiène. Celle-ci semble comporter d'autre part un enseignement pour l'avenir, en faisant voir qu'à frais relativement peu élevés, les municipalités de certaines communes pourraient arriver à doter leurs administrés d'eau de boisson de bonne qualité. Ainsi qu'il a été dit au début de ce mémoire, nombreuses ont été les améliorations apportées à l'hygiène des cantonnements ruraux occupés par les troupes. Elles auront eu pour résultat, non seulement le maintien d'un état sanitaire inconnu au cours des guerres précédentes, mais elles constituent encore, dans le domaine de l'hygiène générale, une leçon de choses bien faite pour nous encourager à persévérer dans cette voie après la guerre. Après avoir fourni exemple remarquable de son influence sur la conservation des effectifs, elle contribuera ainsi à la conservation de la santé publique. (O. Mal. d'Hyg. publ., n° 5, mars 1916.) Les lazarets d'isolement et le danger des eaux résiduaires, par E. Bertarelli. Un fait de la guerre, il a fallu multiplier les hôpitaux pour l'observation et l'isolement des soldats atteints de maladies infectieuses particulièrement graves, et notamment pour ceux suspects de choléra. Par la nécessité des choses, ces hôpitaux de quarantaine ont été quelque peu improvisés. Néanmoins, malgré les exigences extraordinaires imposées par la guerre et la pénurie des moyens dont on
les troupes. Elles auront eu pour résultat, non seulement le maintien d'un état sanitaire inconnu au cours des guerres précédentes, mais elles constituent encore, dans le domaine de l'hygiène générale, une leçon de choses bien faite pour nous encourager à persévérer dans cette voie après la guerre. Après avoir fourni exemple remarquable de son influence sur la conservation des effectifs, elle contribuera ainsi à la conservation de la santé publique. (O. Mal. d'Hyg. publ., n° 5, mars 1916.) Les lazarets d'isolement et le danger des eaux résiduaires, par E. Bertarelli. Un fait de la guerre, il a fallu multiplier les hôpitaux pour l'observation et l'isolement des soldats atteints de maladies infectieuses particulièrement graves, et notamment pour ceux suspects de choléra. Par la nécessité des choses, ces hôpitaux de quarantaine ont été quelque peu improvisés. Néanmoins, malgré les exigences extraordinaires imposées par la guerre et la pénurie des moyens dont on disposait, on est parvenu, en Italie, grâce à ces installations, à éviter que le choléra ne quitte les lazarets militaires et se propage aux agglomérations urbaines. Le fonctionnement de ces hôpitaux de quarantaine a soulevé fin certain nombre de questions pratiques secondaires d'ordre prophylactique; entre autres la suivante, qui est particulièrement importante pour tout établissement de ce genre à savoir, ce qu'il faut faire des eaux résiduaires du lazaret? Il y a lieu de rappeler que souvent ces hôpitaux reçoivent plusieurs centaines de malades, et que la consommation d'eau peut y être très élevée; ces malades qui arrivent du champ de bataille ont besoin de prendre des bains, et ces bains réclament près de 300 litres par malade et par jour, chiffre qui a été constaté personnellement par l'auteur dans l'un des lazarets improvisés. Si les eaux souillées sont recueillies dans une fosse dont l'évacuation est effectuée par des tinettes mobiles, c'est là la solution la plus simple du problème. Si, au contraire, les eaux sont déversées dans un égout avec des conduites réellement imperméables, il peut se faire quelquefois que les eaux de cet égout subissent un traitement quelconque (chimique ou biologique). Il pourrait paraître tout d'abord inutile de
particulièrement importante pour tout établissement de ce genre à savoir, ce qu'il faut faire des eaux résiduaires du lazaret? Il y a lieu de rappeler que souvent ces hôpitaux reçoivent plusieurs centaines de malades, et que la consommation d'eau peut y être très élevée; ces malades qui arrivent du champ de bataille ont besoin de prendre des bains, et ces bains réclament près de 300 litres par malade et par jour, chiffre qui a été constaté personnellement par l'auteur dans l'un des lazarets improvisés. Si les eaux souillées sont recueillies dans une fosse dont l'évacuation est effectuée par des tinettes mobiles, c'est là la solution la plus simple du problème. Si, au contraire, les eaux sont déversées dans un égout avec des conduites réellement imperméables, il peut se faire quelquefois que les eaux de cet égout subissent un traitement quelconque (chimique ou biologique). Il pourrait paraître tout d'abord inutile de se préoccuper du danger résultant des déversements des eaux de l'hôpital dans cet égout. Même dans ce cas, il est préférable de prendre les mêmes précautions que si les eaux de l'égout ne subissaient aucun traitement chimique ou biologique. Pour atteindre ce but, le meilleur moyen consiste à placer, en avant du siphon collecteur, entre la canalisation privée et la canalisation publique, un appareil à compteur, qui laisse tomber dans la canalisation une quantité déterminée de chlorure de chaux. Des appareils de ce genre existent en grand nombre. La quantité de chlorure de chaux est fixée de la façon suivante: En laissant de côté l'eau provenant des bains qui doit être traitée directement, on calcule le quantum d'écoulement journalier; ce calcul sera, au début, approximatif, mais plus exact par la suite, lorsqu'il sera possible d'établir sur des données certaines la consommation habituelle; on laissera tomber, pendant la journée, une quantité de chlore qui corresponde de 600 à 900 milligrammes de chlorure (200 à 300 milligrammes de chlore actif) par litre de liquide. Pour les eaux des bains, il suffira de 60 milligrammes de chlorure par litre. Il y a lieu peut-être de redouter que le chlore ne se répartisse pas
avant du siphon collecteur, entre la canalisation privée et la canalisation publique, un appareil à compteur, qui laisse tomber dans la canalisation une quantité déterminée de chlorure de chaux. Des appareils de ce genre existent en grand nombre. La quantité de chlorure de chaux est fixée de la façon suivante: En laissant de côté l'eau provenant des bains qui doit être traitée directement, on calcule le quantum d'écoulement journalier; ce calcul sera, au début, approximatif, mais plus exact par la suite, lorsqu'il sera possible d'établir sur des données certaines la consommation habituelle; on laissera tomber, pendant la journée, une quantité de chlore qui corresponde de 600 à 900 milligrammes de chlorure (200 à 300 milligrammes de chlore actif) par litre de liquide. Pour les eaux des bains, il suffira de 60 milligrammes de chlorure par litre. Il y a lieu peut-être de redouter que le chlore ne se répartisse pas uniformément et qu'à certaines heures, malgré l'écoulement constant du chlorure, le liquide n'entreprise trop peu de chlorure pour assurer une désinfection efficace. Bien qu'en réalité la quantité de chlore précitée soit suffisamment abondante pour laisser une marge notable, même dans les cas les plus défavorables, cette crainte n'est pas tout à fait injustifiée. Aussi, quelques auteurs ont-ils proposé de faire ajouter le chlore directement aux fèces recueillies dans des vases, et d'autres de faire verser le chlore dans les cabinets d'aisances chaque fois qu'un malade s'y rend. L'auteur considère, dès lors, qu'il est plus utile d'avoir des installations fixes, donnant la certitude que tout le liquide est soumis au traitement; il estime que, dans les cas d'urgence, les lazarets feront bien d'avoir recours à la distribution automatique du chlorure de chaux, dans la proportion indiquée ci-dessus. Si il s'agit, au contraire, d'un cas où l'installation de vidange est formée de petits canaux auxquels le liquide arrive d'une fosse pourvue d'un trou de trop-petit, il semble, tout d'abord, que la façon de procéder la plus utile serait de boucher le trou d'écoulement, de vider celle-ci, d'y introduire ensuite, après avoir calculé sa capacité, une quantité de chlore correspondant aux indications ci-dessus,
à fait injustifiée. Aussi, quelques auteurs ont-ils proposé de faire ajouter le chlore directement aux fèces recueillies dans des vases, et d'autres de faire verser le chlore dans les cabinets d'aisances chaque fois qu'un malade s'y rend. L'auteur considère, dès lors, qu'il est plus utile d'avoir des installations fixes, donnant la certitude que tout le liquide est soumis au traitement; il estime que, dans les cas d'urgence, les lazarets feront bien d'avoir recours à la distribution automatique du chlorure de chaux, dans la proportion indiquée ci-dessus. Si il s'agit, au contraire, d'un cas où l'installation de vidange est formée de petits canaux auxquels le liquide arrive d'une fosse pourvue d'un trou de trop-petit, il semble, tout d'abord, que la façon de procéder la plus utile serait de boucher le trou d'écoulement, de vider celle-ci, d'y introduire ensuite, après avoir calculé sa capacité, une quantité de chlore correspondant aux indications ci-dessus, on établirait ainsi un lit de chlore; par excès de précaution, lorsque la fosse serait remplie à moitié, on ajouterait une nouvelle quantité égale de chlore. Enfin, lors que la fosse serait remplie aux deux tiers, on procéderait à la vidange, à l'aide de tuyaux d'aspiration, et en disposant, dans le tonneau, une très grande quantité de chlorure de chaux. Mais ce procédé présente des inconvénients qui ne sont pas négligeables, notamment dans le cas où la fosse est de petites dimensions. Même dans ce cas, il serait préférable, dans l'opinion de l'auteur, d'introduire dans la fosse, automatiquement, du chlore au moyen d'un appareil auto-régulateur, dans la proportion déjà indiquée, ou de désinfecter les eaux souillées, et il sera presque toujours nécessaire de recourir à ce dernier moyen dans les hôpitaux de quarantaine improvisés. Dans l'un de ceux-ci, l'on a procédé de la manière suivante à l'expiration de chaque période de quarantaine, la fosse était vidée; une couche de chlorure de chaux, dans les proportions visées plus haut, y était déposée, puis, deux fois par jour, on y déversait une nouvelle quantité de chlorure à l'aide d'un seau monté sur un bâton qui plongeait jusqu'au fond, et l'on en effectuait
le tonneau, une très grande quantité de chlorure de chaux. Mais ce procédé présente des inconvénients qui ne sont pas négligeables, notamment dans le cas où la fosse est de petites dimensions. Même dans ce cas, il serait préférable, dans l'opinion de l'auteur, d'introduire dans la fosse, automatiquement, du chlore au moyen d'un appareil auto-régulateur, dans la proportion déjà indiquée, ou de désinfecter les eaux souillées, et il sera presque toujours nécessaire de recourir à ce dernier moyen dans les hôpitaux de quarantaine improvisés. Dans l'un de ceux-ci, l'on a procédé de la manière suivante à l'expiration de chaque période de quarantaine, la fosse était vidée; une couche de chlorure de chaux, dans les proportions visées plus haut, y était déposée, puis, deux fois par jour, on y déversait une nouvelle quantité de chlorure à l'aide d'un seau monté sur un bâton qui plongeait jusqu'au fond, et l'on en effectuait le mélange avec le liquide au moyen d'une perche. En outre, les fèces des malades véritablement suspects étaient, à leur tour, traitées séparément au chlorure. Évidemment, on peut trouver la critique que ce procédé ne présente pas la garantie absolue, qu'ait tout moment le liquide reçoit une quantité suffisante de chlore; mais cette éventualité est si faible et la quantité de chlore introduite est, en réaction, si élevée, que toute crainte à cet égard paraît peu justifiée. Désinfection de l'eau potable par l'action successive de l'hypochlorite de soude et de l'eau oxygénée, par MM. E. Doyen et Toda. Le meilleur mode de désinfection rapide de l'eau potable, pour la destruction des microbes non sporulés, particulièrement du typhique et des paratyphiques, est l'addition de solution officinale d'hypochlorite de soude ou liqueur de Labarraque en quantité suffisante pour représenter 3 milligrammes de chlore par litre. On peut employer sans inconvénient cette dose de 3 milligrammes, puisque la seconde opération empêche l'eau d'avoir une odeur ou un goût désagréable. Au bout de cinq minutes, on ajoute la proportion d'eau oxygénée officinale convenable pour provoquer le dégagement de tout l'oxygène de l'hypochlorite de soude. Cette eau ne contient plus de germes typhiques ni paratyphiques.
chlore; mais cette éventualité est si faible et la quantité de chlore introduite est, en réaction, si élevée, que toute crainte à cet égard paraît peu justifiée. Désinfection de l'eau potable par l'action successive de l'hypochlorite de soude et de l'eau oxygénée, par MM. E. Doyen et Toda. Le meilleur mode de désinfection rapide de l'eau potable, pour la destruction des microbes non sporulés, particulièrement du typhique et des paratyphiques, est l'addition de solution officinale d'hypochlorite de soude ou liqueur de Labarraque en quantité suffisante pour représenter 3 milligrammes de chlore par litre. On peut employer sans inconvénient cette dose de 3 milligrammes, puisque la seconde opération empêche l'eau d'avoir une odeur ou un goût désagréable. Au bout de cinq minutes, on ajoute la proportion d'eau oxygénée officinale convenable pour provoquer le dégagement de tout l'oxygène de l'hypochlorite de soude. Cette eau ne contient plus de germes typhiques ni paratyphiques. Contrairement à ce que l'on observe après l'action de l'hyposulfite de soude, l'eau ainsi traitée n'a ni odeur ni goût désagréable, car la quantité de chlorure de sodium qu'elle contient est très petite. Sur l'élimination du manganèse des eaux potables, par E. Bertarelli. Tillmans a bien mis en lumière toute l'importance de la présence du manganèse dans l'eau, en montrant les dommages qu'il cause aux conduites d'eau, indépendamment du fer qui l'accompagne toujours. Il a récemment soumis à un examen critique les différents procédés employés pour la démanganisation des eaux (filtration, traitement à la permutite, etc.). Les conclusions de son étude peuvent être résumées ainsi les sels de fer et de manganèse se comportent diversement, au point de vue chimique; les sels ferriques sont oxydés au contact de l'oxygène dans les solutions faiblement acides ou neutres ou alcalines; les sels de manganèse, par contre, sont oxydés seulement dans les solutions alcalines. Les méthodes à employer pour pratiquer la démanganisation sont les suivantes: Filtration sur peroxyde de manganèse ou sur une matière contenant du peroxyde de manganèse (permutite); filtration à travers du sable avec ou sans aération préalable. La démanganisation par l'oxyde de manganèse est basée sur une décomposition des sels
l'importance de la présence du manganèse dans l'eau, en montrant les dommages qu'il cause aux conduites d'eau, indépendamment du fer qui l'accompagne toujours. Il a récemment soumis à un examen critique les différents procédés employés pour la démanganisation des eaux (filtration, traitement à la permutite, etc.). Les conclusions de son étude peuvent être résumées ainsi les sels de fer et de manganèse se comportent diversement, au point de vue chimique; les sels ferriques sont oxydés au contact de l'oxygène dans les solutions faiblement acides ou neutres ou alcalines; les sels de manganèse, par contre, sont oxydés seulement dans les solutions alcalines. Les méthodes à employer pour pratiquer la démanganisation sont les suivantes: Filtration sur peroxyde de manganèse ou sur une matière contenant du peroxyde de manganèse (permutite); filtration à travers du sable avec ou sans aération préalable. La démanganisation par l'oxyde de manganèse est basée sur une décomposition des sels de manganèse, à la suite de laquelle l'hydrate de manganèse formé est fixé par le peroxyde, tandis que l'acide libre passe dans l'eau. Dans la filtration à travers le peroxyde de manganèse, il est avantageux d'assurer la dissolution de l'acide naissant par une substance alcaline, ce qui facilite le processus de démanganisation. Il faudra tenir compte, à cet égard, de la présence de l'acide carbonique libre ou demi-combiné. S'il existe du fer, il faut l'éliminer au préalable. La méthode à la permutite doit être vivement recommandée. On se sert d'une permutite qui contient environ 8,5 % de peroxyde finement pulvérisé et bien réparti le peroxyde servira alors à extraire le manganèse, tandis que la permutite neutralisera l'acide. L'hydrate de manganèse, rendu par le peroxyde, s'oxyde sous la double influence de l'oxygène existant à l'état libre dans l'eau et de celui qui provient du peroxyde. Si les grains de peroxyde ou de permutite sont un peu gros, il peut quelquefois arriver que la régénération par des moyens artificiels devienne inutile, étant donné que l'oxydation spontanée de l'hydrate de manganèse suffit pour fournir une matière appropriée à un travail ultérieur. Quand, par contre, une régénération artificielle est nécessaire, on pourra employer les
de démanganisation. Il faudra tenir compte, à cet égard, de la présence de l'acide carbonique libre ou demi-combiné. S'il existe du fer, il faut l'éliminer au préalable. La méthode à la permutite doit être vivement recommandée. On se sert d'une permutite qui contient environ 8,5 % de peroxyde finement pulvérisé et bien réparti le peroxyde servira alors à extraire le manganèse, tandis que la permutite neutralisera l'acide. L'hydrate de manganèse, rendu par le peroxyde, s'oxyde sous la double influence de l'oxygène existant à l'état libre dans l'eau et de celui qui provient du peroxyde. Si les grains de peroxyde ou de permutite sont un peu gros, il peut quelquefois arriver que la régénération par des moyens artificiels devienne inutile, étant donné que l'oxydation spontanée de l'hydrate de manganèse suffit pour fournir une matière appropriée à un travail ultérieur. Quand, par contre, une régénération artificielle est nécessaire, on pourra employer les lavages avec des solutions de permanganate ou bien avoir recours à l'chlorination et à l'aération de la matière, suivant le procédé de Tillmans et Heublein. Si l'on entreprend d'éliminer le manganèse en se servant exclusivement des méthodes et procédés employés pour la déferrisation, on se rendra compte combien il est plus difficile de faire disparaître le manganèse que le fer. Dans ce cas, on met de même en action le peroxyde, et le procédé, dans ses grandes lignes, est le suivant avant tout, le peroxyde est emprunté à l'eau, par le dépôt d'un peu d'hydrate de manganèse qui s'oxyde au contact de l'oxygène de l'eau, et forme ainsi, lentement, une couche de peroxyde qui agit comme démanganisateur. Naturellement, le filtre doit être combiné de telle façon qu'il soit possible d'exécuter l'opération sans qu'on ait besoin de le régénérer artificiellement. Par l'aération de l'eau, on peut éliminer directement une quantité considérable de manganèse. Cependant, ce phénomène, dans son essence, n'est pas comparable au phénomène analogue de la précipitation du fer; car, dans le cas du manganèse, il s'agit d'un phénomène physique et non chimique. Ainsi, quand on élimine de l'eau l'anhydride carbonique en faisant précipiter ensuite les carbonates de chaux et