jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
la manette sur le premier plot, le courant traversant alors la manette et le plot se rendra dans la première spirale, de là dans la seconde et ainsi de suite jusqu’à passer par la borne d’où il se rendra dans les bobines inductrices. Dans ce passage le courant est donc forcé de traverser toutes les résistances et y perdra, sinon toute son énergie, du moins la plus grande partie. Faisons avancer la manette sur le second plot, le courant passera de suite dans la spirale correspondante, et fera le même parcours que précédemment mais, n’étant pas passé par la première spirale, la résistance qu’il éprouve est moins forte, il arrive donc aux bobines inductrices avec une énergie plus grande. Au fur et à mesure que l’on fera avancer la manette d’un plot, on retirera une spirale du parcours du courant, c’est-à-dire qu’on diminuera la résistance qui s’oppose à son passage ; enfin lorsque la manette sera sur le dernier plot le courant n’aura plus qu’à traverser une seule spirale. Afin de rendre notre description plus claire, nous avons dit qu’il y avait autant de plots que de spirales, plus les deux plots morts; dans la pratique les rhéostats portent un plot de plus lequel communique directement avec la borne B saris intermédiaire de spirale, de sorte que tout le courant passe directement à l’excitation, ce qu’on exprime en disant que l’excitation est mise en court-circuit et le plot en question prend lui-même le nom de plot de court-circuit, car en passant par ce dernier le courant venant de la dynamo passe en effet par le chemin ou circuit le plus court. Comme on peut connaître facilement la valeur de la résistance de chaque spirale, on peut graduer, comme l’on veut, la différence de résistance que doit avoir le courant en passant d’un plot au suivant. Ainsi dans la figure 4 nous voyons dix spirales, si on les suppose faites toutes d’un fil d’égale grosseur et d’égale longueur, on peut les disposer de façon à ce que chacune d’elle absorbe le dixième de l’intensité du courant. Il en résulte que cette
plot de plus lequel communique directement avec la borne B saris intermédiaire de spirale, de sorte que tout le courant passe directement à l’excitation, ce qu’on exprime en disant que l’excitation est mise en court-circuit et le plot en question prend lui-même le nom de plot de court-circuit, car en passant par ce dernier le courant venant de la dynamo passe en effet par le chemin ou circuit le plus court. Comme on peut connaître facilement la valeur de la résistance de chaque spirale, on peut graduer, comme l’on veut, la différence de résistance que doit avoir le courant en passant d’un plot au suivant. Ainsi dans la figure 4 nous voyons dix spirales, si on les suppose faites toutes d’un fil d’égale grosseur et d’égale longueur, on peut les disposer de façon à ce que chacune d’elle absorbe le dixième de l’intensité du courant. Il en résulte que cette intensité ira de zéro à la totalité, par fraction d’un dixième, en passant successivement sur tous les plots. Nous avons dit au début et nous venons de le répéter implicitement que les résistances en s’opposant au passage du courant l’absorbaient ce dernier ; mais si elles l’absorbent, qu’en tout cas ? Elles le transforment en énergie calorifique et l’on peut constater que les spirales s’échauffent souvent très fort. C’est pour cette raison qu’elles sont toujours placées soit à même dans l’espace, soit dans une enveloppe ajourée ou sous un treillage, afin que la libre circulation de l’air refroidisse les fils de maillechort. Comme ceux-ci peuvent même rougir, il faut toujours placer le rhéostat loin de toute matière inflammable et par exemple ne jamais le fixer sur un panneau de bois. Dans les installations de dynamos de forte puissance, les rhéostats sont eux-mêmes très développés et peuvent, par suite de réchauffement, dont ils sont capables, devenir une cause de réel danger. Il n’est, donc pas rare dans ce cas de voir le plateau muni de ses plots dans une salle près des machines ou sur le tableau de distribution, alors que les résistances sont dans une autre pièce. Il n’y a
? Elles le transforment en énergie calorifique et l’on peut constater que les spirales s’échauffent souvent très fort. C’est pour cette raison qu’elles sont toujours placées soit à même dans l’espace, soit dans une enveloppe ajourée ou sous un treillage, afin que la libre circulation de l’air refroidisse les fils de maillechort. Comme ceux-ci peuvent même rougir, il faut toujours placer le rhéostat loin de toute matière inflammable et par exemple ne jamais le fixer sur un panneau de bois. Dans les installations de dynamos de forte puissance, les rhéostats sont eux-mêmes très développés et peuvent, par suite de réchauffement, dont ils sont capables, devenir une cause de réel danger. Il n’est, donc pas rare dans ce cas de voir le plateau muni de ses plots dans une salle près des machines ou sur le tableau de distribution, alors que les résistances sont dans une autre pièce. Il n’y a dans cette disposition qu'à tenir compte des conducteurs faisant communiquer chaque plot à la spirule qui lui correspond, conducteurs qui peuvent, sans inconvénient avoir une longueur assez grande. L’usage du rhéostat dans l’excitation d’une dynamo doit se faire avec le concours d’un voltmètre qui indique la tension dans le circuit excité. Dès que le voltmètre indique une augmentation de tension, provenant par exemple d’une diminution de charge, le conducteur de la dynamo fait fonctionner son rhéostat de manière à introduire quelques résistances pour diminuer l’excitation et, réciproquement. La manœuvre du rhéostat doit toujours se faire graduellement et, à moins d’une grande habitude du réseau d’utilisation, il n’est jamais prudent de faire franchir à la manette, brusquement, plusieurs plots à la fois ; il vaut toujours mieux passer d’un plot au suivant et de s’y arrêter un moment, consulter le voltmètre et passer sur un autre plot, et ainsi de suite. Tous les rhéostats à résistances métalliques sont construits sur le même principe que celui que nous venons d’indiquer ; quant aux fils de maillechort, leur section et leur longueur varient suivant l’intensité du courant qui doit les traverser, mais comme aujourd’hui l’industrie livre ces fils en spécifiant très exactement le
excité. Dès que le voltmètre indique une augmentation de tension, provenant par exemple d’une diminution de charge, le conducteur de la dynamo fait fonctionner son rhéostat de manière à introduire quelques résistances pour diminuer l’excitation et, réciproquement. La manœuvre du rhéostat doit toujours se faire graduellement et, à moins d’une grande habitude du réseau d’utilisation, il n’est jamais prudent de faire franchir à la manette, brusquement, plusieurs plots à la fois ; il vaut toujours mieux passer d’un plot au suivant et de s’y arrêter un moment, consulter le voltmètre et passer sur un autre plot, et ainsi de suite. Tous les rhéostats à résistances métalliques sont construits sur le même principe que celui que nous venons d’indiquer ; quant aux fils de maillechort, leur section et leur longueur varient suivant l’intensité du courant qui doit les traverser, mais comme aujourd’hui l’industrie livre ces fils en spécifiant très exactement le coefficient de résistance de chaque échantillon, on voit que le constructeur a toutes les facilités voulues pour établir le rhéostat convenant à toute la série des dynamos qu’il construit. Ce genre de rhéostat subit, cependant quelques modifications qui ne manquent pas d’importance et que nous allons signaler. La manœuvre de cette espèce de régulateur exige, avons-nous dit, que l’employé qui en est chargé surveille à peu près continuellement le voltmètre, or un moment d’inattention de sa part peut être préjudiciable au bon fonctionnement du réseau extérieur ou, ce qui est plus grave, à la bonne conservation de la dynamo. C’est, donc principalement, pour obvier à ce dernier danger qu’on a créé les rhéostats dits à retour automatique dont nous allons donner le principe. Nous avons vu que, grâce au rhéostat, on peut envoyer dans les électrodes jusqu’à la totalité du courant pris aux balais, autrement dit, que l’on peut mettre la machine en court-circuit ; prenons ce point extrême et supposons qu’à ce moment le courant est de trop forte intensité, si le préposé au rhéostat n’y fait attention ce courant peut détériorer la dynamo et il est indispensable que la manette soit ramenée en arrière pour introduire des résistances
cette espèce de régulateur exige, avons-nous dit, que l’employé qui en est chargé surveille à peu près continuellement le voltmètre, or un moment d’inattention de sa part peut être préjudiciable au bon fonctionnement du réseau extérieur ou, ce qui est plus grave, à la bonne conservation de la dynamo. C’est, donc principalement, pour obvier à ce dernier danger qu’on a créé les rhéostats dits à retour automatique dont nous allons donner le principe. Nous avons vu que, grâce au rhéostat, on peut envoyer dans les électrodes jusqu’à la totalité du courant pris aux balais, autrement dit, que l’on peut mettre la machine en court-circuit ; prenons ce point extrême et supposons qu’à ce moment le courant est de trop forte intensité, si le préposé au rhéostat n’y fait attention ce courant peut détériorer la dynamo et il est indispensable que la manette soit ramenée en arrière pour introduire des résistances dans le circuit. Afin de rendre automatique ce mouvement en arrière de la manette, on munit celle-ci d’une touche en fer puis on dispose sur la plaque où tourne la manette, une bobine, véritable solénoïde, au centre de laquelle est un noyau en fer doux. Dès que le courant atteint une intensité dangereuse, une partie du courant passe dans l’enroulement de la bobine, provoque l’aimantation du fer doux qui attire alors à lui la manette en la ramenant, suivant le cas, soit au plot mort, soit, même sur certains plots en arrière. Tel est le principe sur lequel est fondé l’établissement de tous les rhéostats à retour automatique. Comme l’attraction de la manette est fonction de l’aimantation du fer de la bobine et, comme cette aimantation est fonction du courant qui traverse l’enroulement, on voit que l’on peut, par des dispositions de conducteurs, amener dans l’enroulement, le courant à telle intensité que l’on veut et par conséquent que l’on peut provoquer le retour automatique de la manette dès que celle-ci laisse passer un courant, qui dépasse une intensité déterminée. C’est également sur le même principe que sont fondés les rhéostats dits automatiques dans lesquels la marche de plots en plots
une intensité dangereuse, une partie du courant passe dans l’enroulement de la bobine, provoque l’aimantation du fer doux qui attire alors à lui la manette en la ramenant, suivant le cas, soit au plot mort, soit, même sur certains plots en arrière. Tel est le principe sur lequel est fondé l’établissement de tous les rhéostats à retour automatique. Comme l’attraction de la manette est fonction de l’aimantation du fer de la bobine et, comme cette aimantation est fonction du courant qui traverse l’enroulement, on voit que l’on peut, par des dispositions de conducteurs, amener dans l’enroulement, le courant à telle intensité que l’on veut et par conséquent que l’on peut provoquer le retour automatique de la manette dès que celle-ci laisse passer un courant, qui dépasse une intensité déterminée. C’est également sur le même principe que sont fondés les rhéostats dits automatiques dans lesquels la marche de plots en plots s'effectue automatiquement, grâce à l’aimantation d’un noyau qui attire le conducteur destiné à fermer le circuit sur les divers plots. Dans ce cas ce n’est plus une manette qui lourde, mais une lige qui peut s’élever ou s’abaisser. Ce genre de rhéostats existe dans les modèles les plus divers et souvent conçus d’une façon très ingénieuse, mais nous devons dire que leur emploi est assez limité, car si le fonctionnement automatique présente l'avantage d’éviter la présence d’un homme, il est par contre susceptible de dérangements et, dans ce dernier cas, on ne s’aperçoit généralement du fait que lorsque s’est produit l’accident que le rhéostat était précisément chargé d’éviter. Nous venons de dire que la plupart des rhéostats à résistances métalliques sont basés, dans leur construction, sur le principe de celui que nous venons de décrire, c’est qu’il existe aussi des rhéostats à résistances liquides qui trouvent leur emploi judicieux dans les endroits où l’on peut craindre que l’échauffement des résistances métalliques ne développe des incendies. Le principe sur lequel sont basés les rhéostats à résistances liquides est plus simple : supposons une cuve étanche en matière isolante, en bois par exemple doublée de gutta-percha, comme il en existe pour la
souvent conçus d’une façon très ingénieuse, mais nous devons dire que leur emploi est assez limité, car si le fonctionnement automatique présente l'avantage d’éviter la présence d’un homme, il est par contre susceptible de dérangements et, dans ce dernier cas, on ne s’aperçoit généralement du fait que lorsque s’est produit l’accident que le rhéostat était précisément chargé d’éviter. Nous venons de dire que la plupart des rhéostats à résistances métalliques sont basés, dans leur construction, sur le principe de celui que nous venons de décrire, c’est qu’il existe aussi des rhéostats à résistances liquides qui trouvent leur emploi judicieux dans les endroits où l’on peut craindre que l’échauffement des résistances métalliques ne développe des incendies. Le principe sur lequel sont basés les rhéostats à résistances liquides est plus simple : supposons une cuve étanche en matière isolante, en bois par exemple doublée de gutta-percha, comme il en existe pour la galvanoplastie, en verre ou en celluloïd comme pour les accumulateurs, cuve dans laquelle on met de l’eau aiguisée d’un peu d’acide sulfurique et voilà la résistance créée. Dans le fond de cette cuve est disposée une plaque en plomb reliée d’une façon quelconque au conducteur amenant le courant d’excitation venant de la dynamo ; à la surface du liquide est une autre plaque de plomb reliée par un conducteur à l'enroulement des électrodes, cette plaque, à l'aide d’un dispositif quelconque, facile à imaginer, peut descendre graduellement dans la cuve et par suite s’approcher plus ou moins de la plaque fixée au fond. Plus les deux plaques seront éloignées l’une de l’autre, plus la masse du liquide qui les sépare présentera de résistance au passage du courant et réciproquement, de sorte qu’en graduant la hauteur de la cuve on peut faire intervenir telle résistance qu’on veut, de même qu’en descendant assez la plaque supérieure pour qu'elle touche la plaque inférieure on établira le court-circuit. L’eau acidulée étant légèrement conductrice du courant on voit qu’on peut l’utiliser comme résistance. Cependant ici, comme dans les rhéostats à résistances métalliques, il y a absorption d’électricité et par suite il peut y avoir transformation de
de la dynamo ; à la surface du liquide est une autre plaque de plomb reliée par un conducteur à l'enroulement des électrodes, cette plaque, à l'aide d’un dispositif quelconque, facile à imaginer, peut descendre graduellement dans la cuve et par suite s’approcher plus ou moins de la plaque fixée au fond. Plus les deux plaques seront éloignées l’une de l’autre, plus la masse du liquide qui les sépare présentera de résistance au passage du courant et réciproquement, de sorte qu’en graduant la hauteur de la cuve on peut faire intervenir telle résistance qu’on veut, de même qu’en descendant assez la plaque supérieure pour qu'elle touche la plaque inférieure on établira le court-circuit. L’eau acidulée étant légèrement conductrice du courant on voit qu’on peut l’utiliser comme résistance. Cependant ici, comme dans les rhéostats à résistances métalliques, il y a absorption d’électricité et par suite il peut y avoir transformation de son énergie, non plus en chaleur, mais en énergie chimique, c'est-à-dire qu’ici, au cas où l’on demande à la résistance liquide d’absorber trop de courant, l’énergie de celui-ci se développe pour former l’électrolyse du liquide c’est-à-dire pour le décomposer en hydrogène d’une part et en oxygène d'autre part. Le fait que l’inconvénient d’abord de modifier la composition du liquide, dans ses propriétés résistives, et ensuite de dégager de l’hydrogène, gaz essentiellement inflammable. On voit, d’après ce qui précède que le rhéostat peut être comparé à un véritable robinet ne laissant passer que ce qu'il faut du courant. Cet appareil, comme tous les appareils d’électricité, présente les variantes les plus diverses et les colonnes de notre journal seraient insuffisantes à les mentionner toutes, mais comme les principes mis en application sont toujours les mêmes, c’est sur ce point essentiel que nous avons cru devoir nous appesantir tout particulièrement. La vue d’un appareil quelconque de cette famille suffira maintenant au lecteur pour qu’il remarque, par lui-même, les points plus ou moins originaux auxquels le constructeur se sera arrêté dans sa construction. G. P. MEUNERIE L’ENTREPRISE D’ASSURANCES Le Contrat d'assurances est un contrat aléatoire et de droit étroit, c’est-à-dire que ses clauses ne
que l’inconvénient d’abord de modifier la composition du liquide, dans ses propriétés résistives, et ensuite de dégager de l’hydrogène, gaz essentiellement inflammable. On voit, d’après ce qui précède que le rhéostat peut être comparé à un véritable robinet ne laissant passer que ce qu'il faut du courant. Cet appareil, comme tous les appareils d’électricité, présente les variantes les plus diverses et les colonnes de notre journal seraient insuffisantes à les mentionner toutes, mais comme les principes mis en application sont toujours les mêmes, c’est sur ce point essentiel que nous avons cru devoir nous appesantir tout particulièrement. La vue d’un appareil quelconque de cette famille suffira maintenant au lecteur pour qu’il remarque, par lui-même, les points plus ou moins originaux auxquels le constructeur se sera arrêté dans sa construction. G. P. MEUNERIE L’ENTREPRISE D’ASSURANCES Le Contrat d'assurances est un contrat aléatoire et de droit étroit, c’est-à-dire que ses clauses ne sont pas sujettes à être interprétées, mais qu’elles doivent être contracilement appliquées dans leur sens propre. Si on veut bien considérer que les conditions générales des polices portent, ou à peu près, que celles-ci sont rédigées d'après les seules déclarations de l’assuré qui, à peine d’être réputées non aves, doivent être consignées par écrit, on en déduit que le plus grand soin doit être apporté à leur rédaction et que seul est qualifié pour ce travail celui qui, indépendant des Compagnies, fait de ces questions une étude de chaque jour. Si encore il était possible à l'assuré de prouver pour ou contre des énonciations dont souvent la portée lui a échappé et qu'on s’est bien gardé de lui expliquer ! mais il lui est expressément défendu d’exciper — ce qui cependant est vrai dans la plupart des cas que le contrat est l'œuvre d'un agent représentant de l'assureur. Aussi, pour la moindre omission, pour la plus petite erreur, la bonne foi de l'assuré fut-elle indiscutable, c’est la déchéance absolue de tous droits à indemnité; et tout le long du contrat ce mot de déchéance revient sans cesse. Et effet aujourd'hui, à défaut d'une législation qui se fasse entendre, parce qu’utile,
être consignées par écrit, on en déduit que le plus grand soin doit être apporté à leur rédaction et que seul est qualifié pour ce travail celui qui, indépendant des Compagnies, fait de ces questions une étude de chaque jour. Si encore il était possible à l'assuré de prouver pour ou contre des énonciations dont souvent la portée lui a échappé et qu'on s’est bien gardé de lui expliquer ! mais il lui est expressément défendu d’exciper — ce qui cependant est vrai dans la plupart des cas que le contrat est l'œuvre d'un agent représentant de l'assureur. Aussi, pour la moindre omission, pour la plus petite erreur, la bonne foi de l'assuré fut-elle indiscutable, c’est la déchéance absolue de tous droits à indemnité; et tout le long du contrat ce mot de déchéance revient sans cesse. Et effet aujourd'hui, à défaut d'une législation qui se fasse entendre, parce qu’utile, les tribunaux, malgré quelques velléités de bon sens, sont impuissants à réagir, obligés qu’ils sont de se renfermer rigoureusement dans les termes des conventions imposées par l’assureur et acceptées bénévolement par l’assuré. Ne pouvant dans cette étude examiner les cas multiples invoqués par les Compagnies à l’encontre de l’assuré, nous allons cependant, quitte à les développer plus tard, en énumérer quelques-uns au hasard, pour bien prouver que nous n’avançons rien qui ne soit l’expression exacte de la vérité. Personne n’ignore que, d’après un usage constant, les Compagnies font toucher les primes à domicile : mais ce que beaucoup ne savent pas c’est, que ce n’est là qu’un usage qui n’engage pas les Compagnies, l’assuré restant tenu de payer ses primes au siège de la Compagnie ou de l’agence, et la date de l’échéance du terme le constituant en débiteur : l’assurance est de ce moment suspendue, à moins qu'un délai de grâce, combien chichement accordé, ne soit stipulé, et cependant ce mode de paiement, constitue une dérogation à la règle suivant laquelle le paiement doit en principe être fait au domicile du débiteur (art. 1247 du Code civil). Quant aux déclarations que l’assuré est tenu de faire à peine de
allons cependant, quitte à les développer plus tard, en énumérer quelques-uns au hasard, pour bien prouver que nous n’avançons rien qui ne soit l’expression exacte de la vérité. Personne n’ignore que, d’après un usage constant, les Compagnies font toucher les primes à domicile : mais ce que beaucoup ne savent pas c’est, que ce n’est là qu’un usage qui n’engage pas les Compagnies, l’assuré restant tenu de payer ses primes au siège de la Compagnie ou de l’agence, et la date de l’échéance du terme le constituant en débiteur : l’assurance est de ce moment suspendue, à moins qu'un délai de grâce, combien chichement accordé, ne soit stipulé, et cependant ce mode de paiement, constitue une dérogation à la règle suivant laquelle le paiement doit en principe être fait au domicile du débiteur (art. 1247 du Code civil). Quant aux déclarations que l’assuré est tenu de faire à peine de déchéance, soit au moment de l’établissement de sa police, soit pendant son cours, elles sont aussi nombreuses qu’arbitraires, les faits qui les motivent pouvant ne pas être à sa connaissance, telle l'obligation de déclarer ce qui existe, se passe ou peut se faire dans les bâtiments de ses voisins. En outre, l’assuré est tenu de déclarer en quelle qualité il agit, qu’il soit propriétaire absolu, propriétaire indivis, acquéreur ou vendeur à réméré, usufruitier, nue-propriétaire, créancier, locataire, etc., ou bien encore en état de liquidation judiciaire, de faillite, de suspension de paiement, voire même qu’il soit sous le coup d'une saisie mobilière ou immobilière. A-t-il éprouvé quelque sinistre, a-t-il été obligé, même pour la cause la plus légitime du monde, d’hypothéquer ses immeubles, la Compagnie veut encore le savoir, de même qu’elle doit connaître les assurances Contractées auprès d’autres assureurs sur les objets assurés ou simplement sur d’autres faisant partie du même risque à quelque titre que ce soit. Nous en passons et des meilleures pour ne pas allonger démesurément cette énumération qui paraîtrait fastidieuse, si toutes ces précautions prises contre l’assuré, n'avaient pas pour résultat de s’attaquer à sa fortune acquise. Nous relevons en effet dans la plupart des polices