jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
varier dans des limites supérieures à 1.5 ou 2 pour 100, il est donc indispensable que la ligne soit établie de telle sorte que la perte de tension due à la résistance ne dépasse pas non plus la limite ci-dessus. Sans quoi, en nous reportant à la figure 2, la lampe 5, la plus éloignée, sur la ligne, n’ayant pas un courant de la tension voulue fonctionne mal, c’est-à-dire donne un éclairage défectueux. Ce point est surtout très important quand la ligne présente un grand développement, car la réduction de la section des conducteurs ne peut pas se faire d’une façon uniforme, et il est à peu près impossible alors d’assurer au courant une perte de tension inférieure à 1.5 ou 2 pour 100. Distribution à boucle. — C’est précisément pour éviter le dernier inconvénient que l’on a imaginé le mode de distribution dit à boucle et que nous représentons schématiquement figure 3. Le conducteur C+ s'en va de A en B jusqu’à l'extrémité de la ligne, quant au conducteur de retour C— après avoir été, lui aussi, jusqu’au bout de la ligne suivant D E il revient en arrière suivant F G et l’on établit alors les dérivations entre le conducteur AB et la partie FG du conducteur de retour. Il résulte de cette disposition que l’un des conducteurs, celui de retour, possède une longueur très grande et dont une partie DE F est inutilisée, mais pour contre malgré cette exagération de longueur la perte de tension est diminuée ; en effet, c’est à la lampe 1 que la tension est la plus forte mais c’est aussi à cette même lampe que le fil de retour est le plus long présentant la résistance la plus grande ; inversement si c’est à la lampe 7 que la tension est la plus faible c’est à cet endroit que le fil de retour est le plus court et présente, par conséquent, la résistance la moins grande. On peut évidemment reprocher à ce mode de distribution une exagération dans la longueur d’un des fils de la ligne et de causer ainsi une dépense
le conducteur AB et la partie FG du conducteur de retour. Il résulte de cette disposition que l’un des conducteurs, celui de retour, possède une longueur très grande et dont une partie DE F est inutilisée, mais pour contre malgré cette exagération de longueur la perte de tension est diminuée ; en effet, c’est à la lampe 1 que la tension est la plus forte mais c’est aussi à cette même lampe que le fil de retour est le plus long présentant la résistance la plus grande ; inversement si c’est à la lampe 7 que la tension est la plus faible c’est à cet endroit que le fil de retour est le plus court et présente, par conséquent, la résistance la moins grande. On peut évidemment reprocher à ce mode de distribution une exagération dans la longueur d’un des fils de la ligne et de causer ainsi une dépense trop forte dans l’établissement. Mais cet inconvénient peut très bien disparaître dans certaines circonstances, et il est souvent très facile de l’éviter par une étude approfondie de l’espace à desservir par la distribution, tel est le cas que représente la figure en un schéma très simplifié, bien entendu. Supposons qu’on ait à distribuer le courant dans un espace occupant une surface déterminée ; on enveloppera cet espace par le conducteur d’amenée du courant qui circulera suivant la ligne ABC, partant du conducteur C + de la dynamo ; rejoignant au fil de retour ramenant le courant du conducteur G — il se trouvera concentrique au premier suivant la ligne EFG HK et c’est entre ces deux conducteurs que l’on placera les lampes en dérivation, comme l’indique notre dessin. On voit que, dans cet exemple, non seulement le fil de retour n'a plus un développement exagéré mais encore que celui-ci est moindre que celui du conducteur d’amenée du courant. Cet exemple est assez typique pour la distribution dans une usine qui affecte souvent la forme d’un quadrilatère avec cour au milieu, et dans notre exemple, chacun des côtés a, b, c du quadrilatère peut comprendre des ateliers différents ou même des
ait à distribuer le courant dans un espace occupant une surface déterminée ; on enveloppera cet espace par le conducteur d’amenée du courant qui circulera suivant la ligne ABC, partant du conducteur C + de la dynamo ; rejoignant au fil de retour ramenant le courant du conducteur G — il se trouvera concentrique au premier suivant la ligne EFG HK et c’est entre ces deux conducteurs que l’on placera les lampes en dérivation, comme l’indique notre dessin. On voit que, dans cet exemple, non seulement le fil de retour n'a plus un développement exagéré mais encore que celui-ci est moindre que celui du conducteur d’amenée du courant. Cet exemple est assez typique pour la distribution dans une usine qui affecte souvent la forme d’un quadrilatère avec cour au milieu, et dans notre exemple, chacun des côtés a, b, c du quadrilatère peut comprendre des ateliers différents ou même des corps de bâtiments différents dont l’éclairage se fait ainsi par lampes indépendantes. Nous avons pris, pour plus de simplicité, comme configuration de l’espace dans lequel le courant doit être distribué, la forme d’un carré, mais on comprend que cette configuration ne changerait rien au principe même de l’installation si elle avait une forme polygonale, voire même complètement circulaire. Cependant si le principe de ce mode de distribution se présente comme très simple, on est en droit de se demander s’il offre la même simplicité dans la pratique. Supposons, en effet, que chacune des sections a, b et c soit un bâtiment de cinq étages, comme on en rencontre généralement dans les moulins, et que les câbles d’amenée et de retour du courant soient situés au rez-de-chaussée ou encore, ce qui est assez général, en sous-sol de l’usine, faudra-t-il donc pour chaque lampe aller prendre le courant par un fil partant du cinquième étage et gagnant le soussol, et par un autre fil ramener le courant du cinquième étage au sous-sol ? Pour peu que le nombre de lampes soit assez grand, on voit de suite le développement des fils nécessaires qu’il faudra dépenser, et aussi l’encombrement que donneront tous ces
avait une forme polygonale, voire même complètement circulaire. Cependant si le principe de ce mode de distribution se présente comme très simple, on est en droit de se demander s’il offre la même simplicité dans la pratique. Supposons, en effet, que chacune des sections a, b et c soit un bâtiment de cinq étages, comme on en rencontre généralement dans les moulins, et que les câbles d’amenée et de retour du courant soient situés au rez-de-chaussée ou encore, ce qui est assez général, en sous-sol de l’usine, faudra-t-il donc pour chaque lampe aller prendre le courant par un fil partant du cinquième étage et gagnant le soussol, et par un autre fil ramener le courant du cinquième étage au sous-sol ? Pour peu que le nombre de lampes soit assez grand, on voit de suite le développement des fils nécessaires qu’il faudra dépenser, et aussi l’encombrement que donneront tous ces fils de dérivation. Mais, hâtons-nous de dire que notre dessin figure en effet qu’une représentation du principe de la distribution en boucle et que, dans la pratique, les choses se compliquent forcément, sans cependant modifier en rien le principe que nous venons d’exposer. Continuant à supposer que chaque section a, b, c représente un bâtiment comportant un nombre considérable de lampes on procédera de la façon suivante : chacun des conducteurs d’amenée et de retour du courant donnent naissance à une série de petites distributions à boucles, une par étage, par exemple, et ce sont ces différentes petites sous-distributions, pour ainsi dire, qui alimenteront chacune un étage. De ce fait ces dernières n’exigeraient plus qu’un fil de dérivation aller et retour, pour l’alimentation d’un étage et c’est entre ces deux fils uniques que les lampes seront placées en dérivation. La distribution présente alors l’aspect schématique donné par la figure 5, dans laquelle nous n’avons fait figurer que deux de ces distributions secondaires avec leurs conducteurs de dérivation respectifs Aa, a', b' et c, d, C, d'. Nous aurions pu multiplier le nombre de ces distributions partielles qui se seraient, d’ailleurs, présentées identiquement de la même façon. Il est évident que,
b, c représente un bâtiment comportant un nombre considérable de lampes on procédera de la façon suivante : chacun des conducteurs d’amenée et de retour du courant donnent naissance à une série de petites distributions à boucles, une par étage, par exemple, et ce sont ces différentes petites sous-distributions, pour ainsi dire, qui alimenteront chacune un étage. De ce fait ces dernières n’exigeraient plus qu’un fil de dérivation aller et retour, pour l’alimentation d’un étage et c’est entre ces deux fils uniques que les lampes seront placées en dérivation. La distribution présente alors l’aspect schématique donné par la figure 5, dans laquelle nous n’avons fait figurer que deux de ces distributions secondaires avec leurs conducteurs de dérivation respectifs Aa, a', b' et c, d, C, d'. Nous aurions pu multiplier le nombre de ces distributions partielles qui se seraient, d’ailleurs, présentées identiquement de la même façon. Il est évident que, dans ce cas, chacun des fils de dérivation, que nous venons d’indiquer, doit avoir une section suffisante pour laisser passer, sans perte en ligne appréciable, l’intensité réclamée par la somme de celle nécessaire à toutes les lampes et l’on voit que dans la figure 5 les deux fils Aa, cd devront avoir une section moindre que les deux fils a', b', C d', entre les deux premiers n'étant dérivés que trois lampes au lieu de cinq que nous voyons en dérivation entre les seconds. Le mode de distribution en boucle est très usité dans les installations d’éclairage isolées, dans les usines, chantiers, etc., on l'applique même dans les grandes cités pour le service de groupes d’immeubles formant un véritable île isolée par des voies qui l’enveloppent de limites parisiennes. Enfin, en vue de simplifier nos explications nous avons supposé chaque lampe mise en dérivation, c’est-à-dire donnant l’indépendance absolue à chacune d’elles, mais il va sans dire que chacune de ces dérivations peut comporter plusieurs lampes en série. C’est ainsi, par exemple, que si dans un moulin à cinq étages chacun de ceux-ci est alimenté par une sous-distribution en boucle on pourra prendre sur cette dernière une série de dérivations, une
devront avoir une section moindre que les deux fils a', b', C d', entre les deux premiers n'étant dérivés que trois lampes au lieu de cinq que nous voyons en dérivation entre les seconds. Le mode de distribution en boucle est très usité dans les installations d’éclairage isolées, dans les usines, chantiers, etc., on l'applique même dans les grandes cités pour le service de groupes d’immeubles formant un véritable île isolée par des voies qui l’enveloppent de limites parisiennes. Enfin, en vue de simplifier nos explications nous avons supposé chaque lampe mise en dérivation, c’est-à-dire donnant l’indépendance absolue à chacune d’elles, mais il va sans dire que chacune de ces dérivations peut comporter plusieurs lampes en série. C’est ainsi, par exemple, que si dans un moulin à cinq étages chacun de ceux-ci est alimenté par une sous-distribution en boucle on pourra prendre sur cette dernière une série de dérivations, une pour chaque pièce de l’étage et que sur cette dernière il sera possible, à volonté, de prendre des dérivations qui alimenteront une ou plusieurs lampes. Celles qui se trouvent alors en série sur une même dérivation sont solidaires entre elles et présentent, dans ce cas, l’inconvénient que nous avons signalé, par contre elles simplifient l’installation. Il y a donc à faire le choix judicieux entre l’inconvénient et l’avantage dans une telle installation. Nous pourrions arrêter ici nos indications sur les modes de distribution du courant, car ce que nous avons dit se rapporte surtout aux cas d’établissements industriels produisant eux-mêmes le courant électrique et l’utilisant pour les seuls besoins de l'usine et de ses dépendances ; néanmoins nous dirons quelques mots d’autres modes de distribution qui sont alors surtout en usage dans les grandes installations d’éclairage comme, par exemple, pour l’alimentation en lumière d’une ville ou d’une partie importante d’une grande cité. On voit difficilement, en effet, une distribution en boucle pour alimenter en courant seulement un quartier d’une ville comme Paris. Dans ces cas-là on procède généralement avec la distribution par feeders. Feeder est un mot anglais signifiant alimentateur, c’est donc par des alimentateurs qu'on dessert, en courant, de
par contre elles simplifient l’installation. Il y a donc à faire le choix judicieux entre l’inconvénient et l’avantage dans une telle installation. Nous pourrions arrêter ici nos indications sur les modes de distribution du courant, car ce que nous avons dit se rapporte surtout aux cas d’établissements industriels produisant eux-mêmes le courant électrique et l’utilisant pour les seuls besoins de l'usine et de ses dépendances ; néanmoins nous dirons quelques mots d’autres modes de distribution qui sont alors surtout en usage dans les grandes installations d’éclairage comme, par exemple, pour l’alimentation en lumière d’une ville ou d’une partie importante d’une grande cité. On voit difficilement, en effet, une distribution en boucle pour alimenter en courant seulement un quartier d’une ville comme Paris. Dans ces cas-là on procède généralement avec la distribution par feeders. Feeder est un mot anglais signifiant alimentateur, c’est donc par des alimentateurs qu'on dessert, en courant, de vastes espaces. En résumé le feeder n’est autre chose qu’un conducteur sur lequel viennent se brancher d’autres conducteurs lesquels forment alors une série de circuits alimentant chacun des fractions du grand espace primitif. On ne saurait mieux comparer le feeder qu’à la conduite maîtresse d’une canalisation d’eau, à laquelle sont branchées d’autres conduites, moins fortes et qui desserviront chacune une rue de la cité, par exemple, et enfin c’est sur cette dernière que seront pris les branchements se rendant à chaque immeuble qu’il faut alimenter en eau. En principe la distribution des feeders comprend, comme toute distribution à courant continu, deux conducteurs (un pour l’aller, l’autre pour le retour du courant), et ils offrent une section suffisante pour laisser passer sans résistance appréciable l’intensité du courant nécessaire à l’alimentation de tous les récepteurs placés sur les différents circuits, ils sont alimentés par une usine d’électricité dite station centrale. Mais, tout feeder qu’il est, le conducteur ainsi dénommé présente toutes les propriétés d’un conducteur, c’est-à-dire que la résistance qu’il offre au passage du courant est fonction de sa longueur et surtout fonction du nombre des récepteurs qu’il doit alimenter. Cette propriété étant connue on ne confie à un feeder que l’alimentation
branchées d’autres conduites, moins fortes et qui desserviront chacune une rue de la cité, par exemple, et enfin c’est sur cette dernière que seront pris les branchements se rendant à chaque immeuble qu’il faut alimenter en eau. En principe la distribution des feeders comprend, comme toute distribution à courant continu, deux conducteurs (un pour l’aller, l’autre pour le retour du courant), et ils offrent une section suffisante pour laisser passer sans résistance appréciable l’intensité du courant nécessaire à l’alimentation de tous les récepteurs placés sur les différents circuits, ils sont alimentés par une usine d’électricité dite station centrale. Mais, tout feeder qu’il est, le conducteur ainsi dénommé présente toutes les propriétés d’un conducteur, c’est-à-dire que la résistance qu’il offre au passage du courant est fonction de sa longueur et surtout fonction du nombre des récepteurs qu’il doit alimenter. Cette propriété étant connue on ne confie à un feeder que l’alimentation du nombre de récepteurs auxquels il peut satisfaire et qui sont répartis sur les différents circuits branchés sur lui. Supposons donc une installation de ce genre qui jusqu’à présent ne diffère en rien de ce que nous connaissons de la distribution du courant, et qu’elle doive alimenter une cité. Dans la journée les récepteurs ne fonctionneront qu’en petit nombre puisqu’il n’y aura pas besoin d’éclairage, mais la nuit venant, chaque abonné va allumer ses lampes plus ou moins progressivement, mettant ainsi sur les feeders, dans un temps plus ou moins long, toute la résistance calculée. Or, de deux choses l’une : ou l’usine centrale a développé pendant les 21 heures de la journée toute la puissance nécessaire, et aura fait ainsi fonctionner inutilement, pendant de longues heures, tout son matériel ; ou elle répondra aux besoins du courant au fur et à mesure qu’ils se présenteront. C’est à cette deuxième méthode qu’elles procèdent, mais encore faut-il que l’usine soit prévenue de ce qu’on lui réclame et de ce qu’elle doit fournir. Elle y arrive par ses propres moyens et d’une façon très simple. Les feeders placés dans leurs canalisations passent dans ce qu’on appelle des boites de jonction ; c’est
la journée les récepteurs ne fonctionneront qu’en petit nombre puisqu’il n’y aura pas besoin d’éclairage, mais la nuit venant, chaque abonné va allumer ses lampes plus ou moins progressivement, mettant ainsi sur les feeders, dans un temps plus ou moins long, toute la résistance calculée. Or, de deux choses l’une : ou l’usine centrale a développé pendant les 21 heures de la journée toute la puissance nécessaire, et aura fait ainsi fonctionner inutilement, pendant de longues heures, tout son matériel ; ou elle répondra aux besoins du courant au fur et à mesure qu’ils se présenteront. C’est à cette deuxième méthode qu’elles procèdent, mais encore faut-il que l’usine soit prévenue de ce qu’on lui réclame et de ce qu’elle doit fournir. Elle y arrive par ses propres moyens et d’une façon très simple. Les feeders placés dans leurs canalisations passent dans ce qu’on appelle des boites de jonction ; c’est là que se fait le raccordement avec les circuits, donc autant de circuits autant de boites de jonctions. De cette boite de jonction part un fil très fin dit fil pilote qui revient à l’usine et qui, relié à un voltmètre, indique à tout instant la tension du courant dans le circuit prenant naissance à la boite de jonction en question. Comme ce circuit, pour fonctionner normalement doit avoir un courant d'une tension déterminée, l’usine règle le débit de sa distribution en conséquence. La tension vient-elle à diminuer elle l’augmente en couplant une seconde dynamo sur les feeders en question. Nous verrons du reste plus loin comment se fait cette opération ; la tension vient-elle à augmenter par suite de l’extinction d’un certain nombre de lampes, l’usine découple une des dynamos, ou règle à l’aide de rhéostats la tension au degré voulu. Comme le voltmètre est un instrument de grande résistance, le fil pilote est très fin et même si sa longueur est assez grande, il ne constitue pas dans l’installation une dépense appréciable, il se place en même temps que les feeders dans la canalisation. Dans les distributions importantes, les usines alimentent plusieurs lignes de feeders lesquelles rayonnent, tout
le circuit prenant naissance à la boite de jonction en question. Comme ce circuit, pour fonctionner normalement doit avoir un courant d'une tension déterminée, l’usine règle le débit de sa distribution en conséquence. La tension vient-elle à diminuer elle l’augmente en couplant une seconde dynamo sur les feeders en question. Nous verrons du reste plus loin comment se fait cette opération ; la tension vient-elle à augmenter par suite de l’extinction d’un certain nombre de lampes, l’usine découple une des dynamos, ou règle à l’aide de rhéostats la tension au degré voulu. Comme le voltmètre est un instrument de grande résistance, le fil pilote est très fin et même si sa longueur est assez grande, il ne constitue pas dans l’installation une dépense appréciable, il se place en même temps que les feeders dans la canalisation. Dans les distributions importantes, les usines alimentent plusieurs lignes de feeders lesquelles rayonnent, tout autour d’elles autant que possible, et c’est probablement pour cela qu’on donne à ces usines le qualificatif de centrales, car leur meilleure situation par rapport aux réseaux de feeders serait le centre d’un cercle dont les réseaux susdits deviendraient les rayons. On prend dès lors le courant sur ces feeders et l’on établit les différents circuits en boucles, par exemple, comme nous l’avons expliqué. Des précautions spéciales sont prises pour l’établissement des feeders et des circuits afin d’assurer non seulement un service régulier en marche normale, mais même en cas d’accidents pouvant survenir soit aux feeders soit aux circuits. Nous n’en parlerons pas ici car ce sont là des mesures assez spéciales aux seules distributions par stations centrales et qui exigeraient de notre part une assez longue étude sortant du cadre de l’utilisation de l’électricité par un industriel uniquement pour son usine et ses dépendances. Nous signalons encore le mode de distribution dit à trois fils, assez usité dans l’alimentation du courant pour les grandes cités. En principe, ce système de distribution consiste à utiliser deux dynamos qu’on relie en tension et des deux points extrêmes partent les deux conducteurs (l’amenée du courant), puis le retour se fait par un
et l’on établit les différents circuits en boucles, par exemple, comme nous l’avons expliqué. Des précautions spéciales sont prises pour l’établissement des feeders et des circuits afin d’assurer non seulement un service régulier en marche normale, mais même en cas d’accidents pouvant survenir soit aux feeders soit aux circuits. Nous n’en parlerons pas ici car ce sont là des mesures assez spéciales aux seules distributions par stations centrales et qui exigeraient de notre part une assez longue étude sortant du cadre de l’utilisation de l’électricité par un industriel uniquement pour son usine et ses dépendances. Nous signalons encore le mode de distribution dit à trois fils, assez usité dans l’alimentation du courant pour les grandes cités. En principe, ce système de distribution consiste à utiliser deux dynamos qu’on relie en tension et des deux points extrêmes partent les deux conducteurs (l’amenée du courant), puis le retour se fait par un seul fil relié à la jonction des deux dynamos, ce fil prend le nom de fil neutre ou de compensation; on distribue alors également les lampes entre chacun des fils principaux et le fil neutre. De cette manière, les deux dynamos n’exigent plus que trois conducteurs au lieu de quatre, soit une économie du quart dans l’établissement des câbles d’alimentation. Il nous faut encore signaler la distribution à cinq fils qui n’est, en résumé, que l’extension de celle à trois fils. Dans cette distribution, on réunit en tension quatre dynamos donnant, comme précédemment, pour elles quatre, deux fils d’amenée et un conducteur de retour, c’est-à-dire que dans ce cas, au lieu d’avoir huit conducteurs principaux, soit deux par dynamo, on n’en a plus que trois en tout, ce qui constitue une plus forte économie encore. Nous devons dire cependant que les distributions à trois et à cinq fils ne conviennent que pour des distributions à tension élevée, puisque, comme nous l’avons dit, les dynamos sont reliées en tension, c’est-à-dire produisent un courant à un voltage égal à la somme de celui de chaque dynamo; cette tension permet d’étendre plus loin encore les conducteurs principaux et par suite d’alimenter un plus