jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
en cas de chute des conducteurs d'énergie, ces conducteurs ne puissent venir en contact avec les fils. Sa longueur dehors de la projection des conducteurs d'énergie, doit être égale à la distance existant entre le grillage et le conducteur d'énergie le plus élevé. Enfin, ce grillage doit être relié à la terre et supporté par quatre poteaux qui peuvent être en bois. Le dispositif qui vient d'être indiqué est différent du « coffrage » qui est cité par la circulaire du 5 septembre 1908, parce que l'expérience a démontré les inconvénients du « coffrage », notamment au point de vue de l'entretien des fils télégraphiques, téléphoniques et de signaux. Protecteur transversal. Le protecteur transversal se place au-dessous des conducteurs d'énergie et ses dispositions devront satisfaire aux prescriptions suivantes : a) Il sera en forme d'U ou de V ouvert pour retenir les conducteurs s'ils viennent à tomber; b) Les mailles du filet auront au moins 40 centimètres, de manière à ne pas retenir la neige ou le verglas; c) L'intervalle d'au moins 1 mètre le séparera partout du point le plus bas des conducteurs électriques et les dispositions seront telles que, quel que soit le vent, il ne puisse y avoir de contact accidentel entre les conducteurs et le filet; d) Le filet sera muni d'une communication avec le sol; e) Le coefficient de sécurité de l'installation du filet sera égal à 5; f) Dans le calcul prévu par l'article 25, § 8, de l'arrêté, en ce qui concerne le filet on supposera que toutes les pièces de l'installation sont recouvertes par une couche de verglas de 5 millimètres d'épaisseur dans l'hypothèse de la température minimum de la région (art. 6, § 1 h, du présent arrêté); g) La visite et l'entretien de ce filet n'auront lieu que dans les conditions fixées par ordre de service de la compagnie des chemins de fer, après accord avec l'entrepreneur de la distribution et avec toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité du visiteur; le courant, en particulier, sera supprimé pendant la visite; f) il n'y a pas lieu, dans ce cas,
avoir de contact accidentel entre les conducteurs et le filet; d) Le filet sera muni d'une communication avec le sol; e) Le coefficient de sécurité de l'installation du filet sera égal à 5; f) Dans le calcul prévu par l'article 25, § 8, de l'arrêté, en ce qui concerne le filet on supposera que toutes les pièces de l'installation sont recouvertes par une couche de verglas de 5 millimètres d'épaisseur dans l'hypothèse de la température minimum de la région (art. 6, § 1 h, du présent arrêté); g) La visite et l'entretien de ce filet n'auront lieu que dans les conditions fixées par ordre de service de la compagnie des chemins de fer, après accord avec l'entrepreneur de la distribution et avec toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité du visiteur; le courant, en particulier, sera supprimé pendant la visite; f) il n'y a pas lieu, dans ce cas, de placer les cadres prévus à l'article 25, paragraphe 6, ces cadres faisant double emploi avec le filet. Il est rappelé qu'une canalisation souterraine, empruntant la voie publique pour traverser un chemin de fer sous un passage inférieur sans avoir aucun contact avec les ouvrages de la ligne de chemin de fer, peut être établie sans intervention du service du contrôle du chemin de fer et sans arrêté spécial d'autorisation pour la traversée. Cette remarque s'applique également à la section III ci-après. Les prescriptions de la section III visent les traversées des voies ferrées des réseaux secondaires d'intérêt général et des réseaux d'intérêt local comportant un mode de traction autre que la traction électrique par ligne de contact aérienne. Ces traversées présentent de nombreux points communs avec celles qui sont régies par la section II; il a paru néanmoins que les différences existant entre ces deux sortes de voies ferrées justifiaient pour les secondaires de notables atténuations aux prescriptions de la section II. CHAPITRE III Dispositions spéciales applicables aux canalisations de distribution et d'alimentation traversant ou avoisinant des installations électriques. Le chapitre III, dont le titre a été modifié pour lui donner plus de généralité, indique les dispositions spéciales applicables
de fer, peut être établie sans intervention du service du contrôle du chemin de fer et sans arrêté spécial d'autorisation pour la traversée. Cette remarque s'applique également à la section III ci-après. Les prescriptions de la section III visent les traversées des voies ferrées des réseaux secondaires d'intérêt général et des réseaux d'intérêt local comportant un mode de traction autre que la traction électrique par ligne de contact aérienne. Ces traversées présentent de nombreux points communs avec celles qui sont régies par la section II; il a paru néanmoins que les différences existant entre ces deux sortes de voies ferrées justifiaient pour les secondaires de notables atténuations aux prescriptions de la section II. CHAPITRE III Dispositions spéciales applicables aux canalisations de distribution et d'alimentation traversant ou avoisinant des installations électriques. Le chapitre III, dont le titre a été modifié pour lui donner plus de généralité, indique les dispositions spéciales applicables aux canalisations d'alimentation ou de distribution traversant ou avoisinant des installations électriques, et, en particulier, des installations de traction électrique pour voies ferrées. Il a paru, en effet, préférable, en raison de la complication qu'apporte à la traversée la présence de l'installation électrique qui alimente la traction sur la voie ferrée traversée, de traiter ce cas d'une manière distincte de celui des voies ferrées à traction autre que la traction électrique. Certaines prescriptions visent la traversée ou le voisinage d'ouvrages de distribution. La section 1 donne quelques indications spéciales aux ouvrages d'alimentation et de distribution en rappelant que les questions relatives aux rails de roulement envisagés comme partie du circuit électrique et aux canalisations voisines de ces rails sont traitées dans les titres suivants de l'arrêté. Dans la section II on se borne à rappeler que les dispositions très complètes des articles 24, 25 et 26 s'appliquent sans modification au cas envisagé. Dans la section III, au contraire, on a développé les dispositions spéciales nécessitées par l'existence de la traction électrique sur la voie ferrée traversée. Il a paru nécessaire d'envisager séparément le cas où les conducteurs qui croisent sont de deuxième catégorie (art. 32), le cas où la ligne
ferrée traversée, de traiter ce cas d'une manière distincte de celui des voies ferrées à traction autre que la traction électrique. Certaines prescriptions visent la traversée ou le voisinage d'ouvrages de distribution. La section 1 donne quelques indications spéciales aux ouvrages d'alimentation et de distribution en rappelant que les questions relatives aux rails de roulement envisagés comme partie du circuit électrique et aux canalisations voisines de ces rails sont traitées dans les titres suivants de l'arrêté. Dans la section II on se borne à rappeler que les dispositions très complètes des articles 24, 25 et 26 s'appliquent sans modification au cas envisagé. Dans la section III, au contraire, on a développé les dispositions spéciales nécessitées par l'existence de la traction électrique sur la voie ferrée traversée. Il a paru nécessaire d'envisager séparément le cas où les conducteurs qui croisent sont de deuxième catégorie (art. 32), le cas où la ligne de contact est de deuxième catégorie, mais les conducteurs de distribution ou d'alimentation de première catégorie (art. 33), et enfin le cas où tous les ouvrages sont de première catégorie (art. 34). Les dispositions de ces trois articles s'inspirent de celles des chapitres Ier et II; leur rigueur va en s'atténuant au fur et à mesure de la diminution des dangers que présentent les ouvrages. Elles ne semblent pas nécessiter d'explications particulières; il y a lieu seulement de remarquer, en ce qui concerne l'application de la disposition générale de l'article 29, paragraphe 2, qu'il est nécessaire que la distance à laquelle peut arriver l'appareil de prise de courant ne soit pas inutilement augmentée en cours d'exploitation par le concessionnaire de la voie ferrée. CHAPITRE IV Protection des lignes télégraphiques, téléphoniques ou de signaux. Le chapitre IV traite de la protection des lignes télégraphiques, téléphoniques ou de signaux et appelle les observations suivantes : Le voisinage de ces lignes et des lignes de distribution ou d'alimentation doit être l'objet d'une attention particulière, l'indication d'une distance minimum de 1 mètre ou de 2 mètres entre ces lignes, sauf lorsque les conducteurs d'énergie sont fixés sur toute leur longueur n'exclut nullement l'adoption d'un
s'atténuant au fur et à mesure de la diminution des dangers que présentent les ouvrages. Elles ne semblent pas nécessiter d'explications particulières; il y a lieu seulement de remarquer, en ce qui concerne l'application de la disposition générale de l'article 29, paragraphe 2, qu'il est nécessaire que la distance à laquelle peut arriver l'appareil de prise de courant ne soit pas inutilement augmentée en cours d'exploitation par le concessionnaire de la voie ferrée. CHAPITRE IV Protection des lignes télégraphiques, téléphoniques ou de signaux. Le chapitre IV traite de la protection des lignes télégraphiques, téléphoniques ou de signaux et appelle les observations suivantes : Le voisinage de ces lignes et des lignes de distribution ou d'alimentation doit être l'objet d'une attention particulière, l'indication d'une distance minimum de 1 mètre ou de 2 mètres entre ces lignes, sauf lorsque les conducteurs d'énergie sont fixés sur toute leur longueur n'exclut nullement l'adoption d'un plus grand écartement s'il est pratiquement et raisonnablement réalisable. Le premier alinéa du paragraphe 4 de l'article 35 spécifie qu'aux points de croisement les conducteurs de distribution ou d'alimentation sont, autant que possible, placés au-dessus. Télégraphiques, téléphoniques et de signaux. Il doit être bien entendu, que cette disposition supérieure des conducteurs d'énergie est à réaliser sauf impossibilité. D'autre part, il convient de chercher à supprimer les croisements toutes les fois qu'il est possible de le faire moyennant une modification des lignes télégraphiques, téléphoniques ou de signaux n'entraînant qu'une dépense raisonnable à la charge des entrepreneurs de distributions. J'attire également votre attention sur la disposition qui fait l'objet du sixième alinéa du paragraphe 4 de l'article 35 et qui précise certaines précautions supplémentaires dans le cas où une ligne de distribution ou d'alimentation croise simultanément, dans la même portée, une ligne de contact et des fils télégraphiques, téléphoniques et de signaux. Ces précautions supplémentaires ne devront d'ailleurs être employées que s'il n'est pas possible de supprimer ces doubles croisements, par exemple en plaçant un appui intermédiaire. Quand les lignes télégraphiques, téléphoniques ou de signaux ne peuvent être placées au-dessus des conducteurs d'énergie, il convient de les consolider, s'il y a lieu,
conducteurs d'énergie est à réaliser sauf impossibilité. D'autre part, il convient de chercher à supprimer les croisements toutes les fois qu'il est possible de le faire moyennant une modification des lignes télégraphiques, téléphoniques ou de signaux n'entraînant qu'une dépense raisonnable à la charge des entrepreneurs de distributions. J'attire également votre attention sur la disposition qui fait l'objet du sixième alinéa du paragraphe 4 de l'article 35 et qui précise certaines précautions supplémentaires dans le cas où une ligne de distribution ou d'alimentation croise simultanément, dans la même portée, une ligne de contact et des fils télégraphiques, téléphoniques et de signaux. Ces précautions supplémentaires ne devront d'ailleurs être employées que s'il n'est pas possible de supprimer ces doubles croisements, par exemple en plaçant un appui intermédiaire. Quand les lignes télégraphiques, téléphoniques ou de signaux ne peuvent être placées au-dessus des conducteurs d'énergie, il convient de les consolider, s'il y a lieu, pour éviter leur rupture, indépendamment du dispositif de garde solidement établi entre les deux sortes de conducteurs. Au sujet de ce dispositif de garde, je crois utile de vous signaler qu'il convient de renoncer d'une façon définitive aux baguettes de protection en bois placées sur le fil de contact; ce système de protection ne devra donc pas être admis pour les installations nouvelles; pour les anciennes, où il est encore en usage, son emploi devra être abandonné progressivement, au fur et à mesure de la mise hors service des dispositifs existants. La rédaction de l'article 37 a été légèrement modifiée pour plus de clarté. Il peut être intéressant de signaler, afin d'éviter les interprétations erronées, que si les lignes télégraphiques, téléphoniques ou de signaux sont, dans le cas visé, assimilées aux lignes de deuxième catégorie, il ne saurait être question de leur imposer l'emploi d'isolateurs susceptibles de tenir la même tension que ceux de la ligne d'énergie. CHAPITRE V Entretien des ouvrages. — Exploitation des distributions. Le chapitre V renferme les prescriptions relatives à l'entretien des ouvrages et à l'exploitation des installations. Art. 38. — Il a été jugé utile de modifier la rédaction antérieure du paragraphe 1er du groupe
système de protection ne devra donc pas être admis pour les installations nouvelles; pour les anciennes, où il est encore en usage, son emploi devra être abandonné progressivement, au fur et à mesure de la mise hors service des dispositifs existants. La rédaction de l'article 37 a été légèrement modifiée pour plus de clarté. Il peut être intéressant de signaler, afin d'éviter les interprétations erronées, que si les lignes télégraphiques, téléphoniques ou de signaux sont, dans le cas visé, assimilées aux lignes de deuxième catégorie, il ne saurait être question de leur imposer l'emploi d'isolateurs susceptibles de tenir la même tension que ceux de la ligne d'énergie. CHAPITRE V Entretien des ouvrages. — Exploitation des distributions. Le chapitre V renferme les prescriptions relatives à l'entretien des ouvrages et à l'exploitation des installations. Art. 38. — Il a été jugé utile de modifier la rédaction antérieure du paragraphe 1er du groupe 13, de manière à faire disparaître l'ambiguïté à laquelle prêtait le mot « lignes ». En outre, la rédaction a été mise en harmonie avec les dispositions du paragraphe 4; l'interdiction d'exécuter des travaux sur des conducteurs de deuxième catégorie ou dans leur voisinement immédiat ne saurait, en effet, être absolue, et le paragraphe 4, qui existait déjà dans les arrêtés antérieurs, prescrit précisément les mesures à prendre au cas où un tel travail se trouve nécessaire. Le texte du paragraphe 4 a d'ailleurs été également remanié pour être mis en harmonie avec celui du paragraphe 1er. Il y a lieu d'observer que l'ordre exprès prévu par ce paragraphe 4 devra être, lorsque les circonstances le permettront, et notamment dans tous les cas où il s'agira d'un travail habituel d'entretien susceptible d'être prévu suffisamment à l'avance, un ordre écrit qui devra être émargé par les ouvriers. Les chefs de service, dont la responsabilité se trouvera ainsi mise en jeu, auront d'ailleurs tout intérêt à donner les ordres visés au paragraphe 4, dans des conditions telles qu'il en subsiste autant que possible une trace. Art. 39. — Il est rappelé que les conditions d'application de l'article 39, relatif à l'élagage des
absolue, et le paragraphe 4, qui existait déjà dans les arrêtés antérieurs, prescrit précisément les mesures à prendre au cas où un tel travail se trouve nécessaire. Le texte du paragraphe 4 a d'ailleurs été également remanié pour être mis en harmonie avec celui du paragraphe 1er. Il y a lieu d'observer que l'ordre exprès prévu par ce paragraphe 4 devra être, lorsque les circonstances le permettront, et notamment dans tous les cas où il s'agira d'un travail habituel d'entretien susceptible d'être prévu suffisamment à l'avance, un ordre écrit qui devra être émargé par les ouvriers. Les chefs de service, dont la responsabilité se trouvera ainsi mise en jeu, auront d'ailleurs tout intérêt à donner les ordres visés au paragraphe 4, dans des conditions telles qu'il en subsiste autant que possible une trace. Art. 39. — Il est rappelé que les conditions d'application de l'article 39, relatif à l'élagage des plantations, ont été précisées par la circulaire du 1er septembre 1909, à laquelle il y a lieu de se référer. Il importe de faciliter le plus possible l'exécution des élagages en raison des nombreuses interruptions de service dont la cause est uniquement attribuable à des branches d'arbres. CHAPITRE VI Dispositions spéciales aux canalisations de la division H. Les prescriptions édictées dans le chapitre VI visent les canalisations de deuxième catégorie, division II, à partir de 1,000 volts en courant alternatif et 6,000 volts en courant continu (tension telle qu'elle est définie à l'article 1er), construites en fer ou en cuivre, assujettis à une section minimum et ont pour but de fixer certains points particuliers à ces canalisations. Ces canalisations sont soumises aux dispositions techniques des chapitres précédents concernant la deuxième catégorie pour tous les points qui ne sont pas visés particulièrement au présent chapitre. En dehors de toutes les conditions prescrites, l'attention des exploitants doit être spécialement attirée sur l'importance d'une construction très soignée des ouvrages, qui constitue en définitive l'une des principales garanties de sécurité. Dispositions communes. Les articles 42 (supports) et 43 (conducteurs) indiquent les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux articles 2, 3, 5, 24, 25,
spéciales aux canalisations de la division H. Les prescriptions édictées dans le chapitre VI visent les canalisations de deuxième catégorie, division II, à partir de 1,000 volts en courant alternatif et 6,000 volts en courant continu (tension telle qu'elle est définie à l'article 1er), construites en fer ou en cuivre, assujettis à une section minimum et ont pour but de fixer certains points particuliers à ces canalisations. Ces canalisations sont soumises aux dispositions techniques des chapitres précédents concernant la deuxième catégorie pour tous les points qui ne sont pas visés particulièrement au présent chapitre. En dehors de toutes les conditions prescrites, l'attention des exploitants doit être spécialement attirée sur l'importance d'une construction très soignée des ouvrages, qui constitue en définitive l'une des principales garanties de sécurité. Dispositions communes. Les articles 42 (supports) et 43 (conducteurs) indiquent les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux articles 2, 3, 5, 24, 25, 32, 35 et 87 dans le cas des canalisations appartenant à la division H. Traversée des agglomérations (art. 2). — Il n'a pas paru possible d'interdire absolument la traversée des agglomérations par les canalisations de la division H, mais il y aura lieu d'éviter ces traversées toutes les fois qu'il y aura possibilité de le faire. Poteaux en bois (art. 5). — Bien que les poteaux en bois ne soient pas exclus dans l'établissement des lignes de la division II, leur emploi devra être limité de préférence aux installations provisoires; pour les installations définitives, ils ne devront être admis que s'ils sont montés sur socle métallique ou en béton. Mise au sol des supports (art. 3, §§ 2 et 3, 25, n° 6 et 7, 35, §§ 4 et 5, 3°). La mise au sol des pylônes et ouvrages devra être réalisée par l'intermédiaire de conducteurs de terre de sorte on suffisante : 30 millimètres carrés au moins s'ils sont en cuivre et 50 millimètres carrés au moins s'ils sont en fer. Encadrement de routes (art. 5, § 2). Bien que le paragraphe 6 de l'article 3 ne s'applique plus aux croisements de voies publiques, il est indispensable de prévoir
y aura possibilité de le faire. Poteaux en bois (art. 5). — Bien que les poteaux en bois ne soient pas exclus dans l'établissement des lignes de la division II, leur emploi devra être limité de préférence aux installations provisoires; pour les installations définitives, ils ne devront être admis que s'ils sont montés sur socle métallique ou en béton. Mise au sol des supports (art. 3, §§ 2 et 3, 25, n° 6 et 7, 35, §§ 4 et 5, 3°). La mise au sol des pylônes et ouvrages devra être réalisée par l'intermédiaire de conducteurs de terre de sorte on suffisante : 30 millimètres carrés au moins s'ils sont en cuivre et 50 millimètres carrés au moins s'ils sont en fer. Encadrement de routes (art. 5, § 2). Bien que le paragraphe 6 de l'article 3 ne s'applique plus aux croisements de voies publiques, il est indispensable de prévoir l'emplacement des supports de façon à respecter la distance prescrite de 8 mètres entre les conducteurs et le sol. Tracé (art. 5, §§ 4, 24, §§ 2, et 48, 20). — Les angles des lignes constituant toujours des points faibles, les tracés les plus rectilignes devront autant que possible être recherchés. Attache de sécurité (art. 5, § 5). — Dans la traversée des routes nationales, départementales, des chemins de grande communication et d'intérêt communal, ainsi qu'aux croisements de circuits téléphoniques, télégraphiques ou de signaux, comme aux traversées de voies ferrées, électrifiées ou non, et des lignes électriques préexistantes, il peut être utile de doubler les conducteurs au droit et, de part et d'autre, des isolateurs par une bretelle. Cette attache de sécurité, destinée à maintenir la continuité mécanique du câble, au cas où il serait rompu au droit de l'isolateur, remplira son rôle en cas d'amorcage d'un arc au point de suspension. Arrêt des conducteurs sur les isolateurs (art. 5, § 5). — La prescription d'arrêt des conducteurs sur les isolateurs formulée au deuxième alinéa du paragraphe 5 de l'article 5 est réalisée, dans les lignes établies avec isolateurs suspendus, par l'emploi de pinces de fixation retenant le conducteur sans