jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
21 qui reçoit du courant périodiquement d'un mouvement d'horlogerie 22 qui porte lui-même un contact. Le contact 20 en s'inclinant peut fermer un circuit en appuyant l'aiguille mobile 19 sur des contacts 23 et 24. Ce circuit est relié aux électrodes 25 et 26 d'inverseurs 27 et 28 (fig. 4). Un inverseur appelé par un électro est ramené dans sa position primitive par un ressort. Le mouvement de déclenchement est retardé par un temporisateur à huile. Le circuit fermé par les inverseurs passe par le servomoteur d'une vanne de vapeur reliée à la sécherie à commander. Le temporisateur à huile est constitué par un corps en bronze dans lequel coulisse un piston, dont la tige traverse le chapeau et va se fixer à l'arbre de l'inverseur correspondant. Le piston est percé de deux trous. Le trou de grand diamètre est fermé sur la face inférieure par un clinquant de laiton très mince et très flexible maintenu d'un côté par une vis. Le trou est fermé sur la face supérieure par une bille, qui peut élastiquement dans un guide. Cette bille peut être appuyée plus ou moins fortement sur son siège par un ressort comprimé par une vis. Le fonctionnement de cet appareillage réglant automatiquement l'admission de la vapeur est le suivant : Le rouleau bobiné est mis en place dans la sécherie, la feuille de papier est passée dessus, le rouleau se met à tourner et prend rapidement la température de la feuille. La résistance du bobinage en fil de nickel, dont la résistivité en fonction de la température est très élevée, augmente avec la température. Quand on estime le papier suffisamment sec, on règle le galvanomètre par le potentiomètre qui complète la quatrième résistance du pont. L'aiguille du galvanomètre doit marquer à ce moment 0. On se rend compte à ce moment si le papier est réellement sec, en prenant un morceau de feuille, en le pesant avant et en le repesant après un séchage de quelques secondes. Si le papier est sec, le régulateur doit le maintenir dans le même état. Si la siccité du papier varie, soit
cet appareillage réglant automatiquement l'admission de la vapeur est le suivant : Le rouleau bobiné est mis en place dans la sécherie, la feuille de papier est passée dessus, le rouleau se met à tourner et prend rapidement la température de la feuille. La résistance du bobinage en fil de nickel, dont la résistivité en fonction de la température est très élevée, augmente avec la température. Quand on estime le papier suffisamment sec, on règle le galvanomètre par le potentiomètre qui complète la quatrième résistance du pont. L'aiguille du galvanomètre doit marquer à ce moment 0. On se rend compte à ce moment si le papier est réellement sec, en prenant un morceau de feuille, en le pesant avant et en le repesant après un séchage de quelques secondes. Si le papier est sec, le régulateur doit le maintenir dans le même état. Si la siccité du papier varie, soit par suite d'une variation de pression, ou par suite de l'état du papier lui-même, la température du papier varie et augmente ou diminue la résistance de la branche du pont constituée par le rouleau. Il y a déséquilibre dans le pont, l'aiguille du galvanomètre se déplace d'un côté ou de l'autre du zéro et se place en face d'un des deux secteurs. Le mouvement d'horlogerie envoie le courant périodiquement, toutes les trois minutes par exemple dans l'électro qui attire son armature en entraînant le bras qui vient reposer sur l'aiguille mobile en fil d'argent qui termine l'aiguille du galvanomètre. Cette petite aiguille est poussée de façon à toucher également un des secteurs suivant qu'elle est placée devant l'un ou l'autre. Le courant fourni par la source passe par le bras, l'aiguille mobile et un des deux interrupteurs de fin de course; par un des deux électrodes des inverseurs; l'inverseur intéressé bascule et permet au courant de passer pour alimenter le servomoteur. Les ressorts tendent à rappeler immédiatement les inverseurs dans leurs premières positions, mais ce mouvement est retardé par les amortisseurs. À l'appel de l'électro, le piston de l'amortisseur monte, l'huile qui se trouve à la partie supérieure passe par
l'autre du zéro et se place en face d'un des deux secteurs. Le mouvement d'horlogerie envoie le courant périodiquement, toutes les trois minutes par exemple dans l'électro qui attire son armature en entraînant le bras qui vient reposer sur l'aiguille mobile en fil d'argent qui termine l'aiguille du galvanomètre. Cette petite aiguille est poussée de façon à toucher également un des secteurs suivant qu'elle est placée devant l'un ou l'autre. Le courant fourni par la source passe par le bras, l'aiguille mobile et un des deux interrupteurs de fin de course; par un des deux électrodes des inverseurs; l'inverseur intéressé bascule et permet au courant de passer pour alimenter le servomoteur. Les ressorts tendent à rappeler immédiatement les inverseurs dans leurs premières positions, mais ce mouvement est retardé par les amortisseurs. À l'appel de l'électro, le piston de l'amortisseur monte, l'huile qui se trouve à la partie supérieure passe par le trou, fait ouvrir le clapet fermé par un clinquant de laiton et s'écoule rapidement dans la partie inférieure du corps de l'amortisseur. Dès que l'appel de l'électro a cessé le ressort tend à rompre le circuit de l'inverseur en abaissant le bras sur lequel il est fixé. L'huile qui se trouve dans la partie inférieure de l'amortisseur et comprimée par la tension du ressort, fait fermer le clapet et pousse la bille pour repasser dans la partie supérieure. La pression du ressort qui appuie sur la bille est réglée de façon à ce que l'huile s'écoule dans un temps déterminé. Pendant tout ce temps là, le servomoteur va tourner et ouvrir ou fermer la vanne d'une quantité déterminée. Si la vanne est complètement ouverte, le servomoteur ne peut plus fonctionner dans le même sens, le contact ouvre le circuit sur l'électro de l'inverseur qui fait ouvrir la vanne. Si la vanne est complètement fermée, le contact fait le même office. Le réglage pulsatoire de la vapeur est indispensable en raison du grand volant de chaleur que possède la sécherie. Il s'écoule toujours un temps appréciable entre l'ouverture et la fermeture de la vanne de vapeur et la variation de
se trouve dans la partie inférieure de l'amortisseur et comprimée par la tension du ressort, fait fermer le clapet et pousse la bille pour repasser dans la partie supérieure. La pression du ressort qui appuie sur la bille est réglée de façon à ce que l'huile s'écoule dans un temps déterminé. Pendant tout ce temps là, le servomoteur va tourner et ouvrir ou fermer la vanne d'une quantité déterminée. Si la vanne est complètement ouverte, le servomoteur ne peut plus fonctionner dans le même sens, le contact ouvre le circuit sur l'électro de l'inverseur qui fait ouvrir la vanne. Si la vanne est complètement fermée, le contact fait le même office. Le réglage pulsatoire de la vapeur est indispensable en raison du grand volant de chaleur que possède la sécherie. Il s'écoule toujours un temps appréciable entre l'ouverture et la fermeture de la vanne de vapeur et la variation de l'état de siccité du papier. Ce temps peut varier, suivant les sécheries, de 1 à 5 minutes. En ayant un réglage continu on s'exposerait à avoir des ouvertures et des fermetures de vannes complètes avant que le papier ait pu être influencé d'une façon appréciable. On aurait alors des passages complets de papier trop sec ou trop humide. Cet appareil présente sur tous les appareils qui existent actuellement le gros avantage de permettre au personnel de la machine à papier d'être renseigné exactement et à tout instant sur le degré de siccité du papier et de se rendre compte facilement si l'appareil automatique règle convenablement la vapeur de séchage. Il est également facile d'adapter sur le mouvement d'horlogerie un enregistreur et d'obtenir des graphiques de séchage du papier et de contrôler ainsi, par comparaison avec les graphiques de vapeur, les différences qui peuvent exister dans le papier au cours de sa fabrication et d'en rechercher les causes. L'ensemble de l'appareillage est enfermé dans une vitrine ce qui facilite la visite et le contrôle des différentes parties, l'aiguille du galvanomètre se déplace devant un cadran de grandes dimensions permettant la lecture à distance. Le cadran peut d'ailleurs être gradué en température
complets de papier trop sec ou trop humide. Cet appareil présente sur tous les appareils qui existent actuellement le gros avantage de permettre au personnel de la machine à papier d'être renseigné exactement et à tout instant sur le degré de siccité du papier et de se rendre compte facilement si l'appareil automatique règle convenablement la vapeur de séchage. Il est également facile d'adapter sur le mouvement d'horlogerie un enregistreur et d'obtenir des graphiques de séchage du papier et de contrôler ainsi, par comparaison avec les graphiques de vapeur, les différences qui peuvent exister dans le papier au cours de sa fabrication et d'en rechercher les causes. L'ensemble de l'appareillage est enfermé dans une vitrine ce qui facilite la visite et le contrôle des différentes parties, l'aiguille du galvanomètre se déplace devant un cadran de grandes dimensions permettant la lecture à distance. Le cadran peut d'ailleurs être gradué en température et donner exactement la température du papier. Le réglage du zéro qui est la seule manœuvre à faire est exécuté facilement par le bouton d'un rhéostat. Ce réglage est d'ailleurs fait une fois pour toutes et il est peu fréquent que l'on ait besoin de le retoucher. L'absence sur la machine de pièces délicates rend cet appareil très robuste et pratiquement indéréglable. De plus, ce régulateur est soumis à l'action d'un autre appareillage qui en détermine les conditions de fonctionnement, lorsqu'il y a rupture de la feuille de papier, ces conditions étant différentes suivant que la cassure se produit dans la partie sèche ou dans la partie humide. À cet effet, à la sortie du papier de la sécherie, de préférence sur une partie horizontale, est placée une roulette très légère en aluminium (fig. 7 et 8), maintenue par un support solidaire d'un axe oscillant dans deux bagues fixées sur un boîtier élancé. Cette boite est maintenue par serrage sur une barre fixée au bâtiment de la machine et se prolongeant au-dessus du papier. Un contact mobile est fixé sur l'axe avec interposition d'une douille isolante. Ce contact suit le mouvement du support de la roulette et peut venir s'appuyer
machine de pièces délicates rend cet appareil très robuste et pratiquement indéréglable. De plus, ce régulateur est soumis à l'action d'un autre appareillage qui en détermine les conditions de fonctionnement, lorsqu'il y a rupture de la feuille de papier, ces conditions étant différentes suivant que la cassure se produit dans la partie sèche ou dans la partie humide. À cet effet, à la sortie du papier de la sécherie, de préférence sur une partie horizontale, est placée une roulette très légère en aluminium (fig. 7 et 8), maintenue par un support solidaire d'un axe oscillant dans deux bagues fixées sur un boîtier élancé. Cette boite est maintenue par serrage sur une barre fixée au bâtiment de la machine et se prolongeant au-dessus du papier. Un contact mobile est fixé sur l'axe avec interposition d'une douille isolante. Ce contact suit le mouvement du support de la roulette et peut venir s'appuyer sur le contact fixe. Le rouleau de feuille placé à la sortie de la presse est remplacé par un rouleau très léger en aluminium monté sur un support oscillant sur un axe placé sur le support fixé au bâtiment de la machine. Le support oscillant du rouleau se prolonge de l'autre côté de l'axe par une tige à contrepoids réglable équilibrant le rouleau et le maintenant soulevé quand la feuille de papier ne repose pas sur lui. Un doigt est solidaire du support oscillant et entraîne un bras de contact et le contact. Sur le support fixe se trouvent deux butées à vis limitant le déplacement du rouleau. La partie supérieure de la vanne porte deux guides dont la face intérieure est légèrement striée. Sur ces deux guides coulisse un contact constitué de la feuille suivante. Un halil porte à sa partie supérieure une rondelle isolante, sur laquelle est fixée une couronne servant de contact. Le contact, fixé à la partie supérieure, peut venir reposer sur le contact inférieur. Une tige traverse le bâtiment et supporte la partie isolante. Cette tige repose sur la vis de commande de la vanne qui la tient soulevée. Le bâtiment repose également quand l'ensemble
l'autre côté de l'axe par une tige à contrepoids réglable équilibrant le rouleau et le maintenant soulevé quand la feuille de papier ne repose pas sur lui. Un doigt est solidaire du support oscillant et entraîne un bras de contact et le contact. Sur le support fixe se trouvent deux butées à vis limitant le déplacement du rouleau. La partie supérieure de la vanne porte deux guides dont la face intérieure est légèrement striée. Sur ces deux guides coulisse un contact constitué de la feuille suivante. Un halil porte à sa partie supérieure une rondelle isolante, sur laquelle est fixée une couronne servant de contact. Le contact, fixé à la partie supérieure, peut venir reposer sur le contact inférieur. Une tige traverse le bâtiment et supporte la partie isolante. Cette tige repose sur la vis de commande de la vanne qui la tient soulevée. Le bâtiment repose également quand l'ensemble du contact est libre, sur la vis de la vanne. Un ressort tend toujours à faire descendre le contact. L'ensemble des contacts supérieurs est enfermé dans un corps. Sur les côtés du bâtiment devant les guides, sont placées deux armatures de fer doux également striées. Ces armatures peuvent venir se coller contre les guides sous l'appel d'électros. Des ressorts de rappel tendent à ramener ces armatures contre des butées. Un contact inférieur limite la course de la vanne dans son mouvement de fermeture. Ce contact est commandé par un disque fixé sur la tige de la vanne. Un inverseur est constitué par un support sur lequel peut osciller un bras portant deux contacts courbes formant inverseurs. Sur les deux extrémités de ce bras sont fixées les armatures d'électros qui peuvent enclencher le contact dans un sens ou dans l'autre. Deux ressorts maintiennent le bras horizontal quand les électros ne sont pas alimentés. Deux autres électros peuvent attirer les armatures et entraîner le contact. Un électro en entraînant son armature peut ouvrir le contact. Le fonctionnement de cet ensemble agissant sur le régulateur ci-dessus décrit est le suivant. La roulette légère étant soulevée par la feuille, le contact est coupé. Si
coller contre les guides sous l'appel d'électros. Des ressorts de rappel tendent à ramener ces armatures contre des butées. Un contact inférieur limite la course de la vanne dans son mouvement de fermeture. Ce contact est commandé par un disque fixé sur la tige de la vanne. Un inverseur est constitué par un support sur lequel peut osciller un bras portant deux contacts courbes formant inverseurs. Sur les deux extrémités de ce bras sont fixées les armatures d'électros qui peuvent enclencher le contact dans un sens ou dans l'autre. Deux ressorts maintiennent le bras horizontal quand les électros ne sont pas alimentés. Deux autres électros peuvent attirer les armatures et entraîner le contact. Un électro en entraînant son armature peut ouvrir le contact. Le fonctionnement de cet ensemble agissant sur le régulateur ci-dessus décrit est le suivant. La roulette légère étant soulevée par la feuille, le contact est coupé. Si la feuille vient à casser dans la sécherie, cette roulette n'étant plus soutenue par la feuille tombe et entraîne dans son mouvement le contact, le courant est envoyé dans un électro qui attire son armature, sépare les contacts et ouvre le circuit de l'électro du bras mobile du galvanomètre. Le courant qui est envoyé périodiquement par un mouvement d'horlogerie faisant agir les contacts, ne peut circuler du fait de l'ouverture du contact, la vanne reste donc ouverte sur sa position jusqu'à ce que la roulette étant de nouveau soulevée par la feuille, déclenche le contact, fasse retomber l'armature de l'électro et referme le circuit par le contact. Le régulateur peut à nouveau fonctionner. Si la feuille casse à la partie humide, le rouleau qui était maintenu à sa position basse, se relève sous l'effet de son contrepoids. En se relevant le doigt appuie sur le bras du contact, enclenche celui-ci et permet au courant de circuler et d'alimenter les électros. L'électro attire son armature et fait basculer les deux contacts et les enclenche. Le contact alimente l'électro qui maintient collée l'armature solidaire de celle quand les contacts reposent l'un sur l'autre et permet au courant de passer. Le contact alimente
courant qui est envoyé périodiquement par un mouvement d'horlogerie faisant agir les contacts, ne peut circuler du fait de l'ouverture du contact, la vanne reste donc ouverte sur sa position jusqu'à ce que la roulette étant de nouveau soulevée par la feuille, déclenche le contact, fasse retomber l'armature de l'électro et referme le circuit par le contact. Le régulateur peut à nouveau fonctionner. Si la feuille casse à la partie humide, le rouleau qui était maintenu à sa position basse, se relève sous l'effet de son contrepoids. En se relevant le doigt appuie sur le bras du contact, enclenche celui-ci et permet au courant de circuler et d'alimenter les électros. L'électro attire son armature et fait basculer les deux contacts et les enclenche. Le contact alimente l'électro qui maintient collée l'armature solidaire de celle quand les contacts reposent l'un sur l'autre et permet au courant de passer. Le contact alimente des électros qui attirent les armatures striées. Les stries de ces armatures s'engagent dans celles pratiquées dans les guides et bloquent l'ensemble des contacts et les obligent à rester à la place qu'ils occupent au moment de l'enclenchement du contact. Sur le contact 97 est également branché un électro 108 qui attire, tant que ce contact est enclenché, son armature 109 solidaire et ouvre le contact 110. Le courant est coupé dans l'alimentation des secteurs du galvanomètre 105 et le régulateur est ainsi isolé. L'électro 98 lors du basculement du contact 65 est alimenté et soulève son armature 99, ce qui provoque l'ouverture du contact 100 et isole ainsi l'électro de l'inverseur 92 qui commande l'ouverture de la vanne de vapeur. L'électro 90, alimenté par le basculement du relais 65 attire son armature et les contacts 111 et 112 dont ils sont solidaires. Les contacts en se fermant alimentent le servomoteur 113 et la vanne de vapeur se ferme. La vis 76, qui porte l'opercule de la vanne, descend jusqu'à ce que le disque 86 arrive sur le contact de fin de course 85 qui ouvre le circuit de l'électro 90 dont il fait partie. Pendant la période de descente
qui attire, tant que ce contact est enclenché, son armature 109 solidaire et ouvre le contact 110. Le courant est coupé dans l'alimentation des secteurs du galvanomètre 105 et le régulateur est ainsi isolé. L'électro 98 lors du basculement du contact 65 est alimenté et soulève son armature 99, ce qui provoque l'ouverture du contact 100 et isole ainsi l'électro de l'inverseur 92 qui commande l'ouverture de la vanne de vapeur. L'électro 90, alimenté par le basculement du relais 65 attire son armature et les contacts 111 et 112 dont ils sont solidaires. Les contacts en se fermant alimentent le servomoteur 113 et la vanne de vapeur se ferme. La vis 76, qui porte l'opercule de la vanne, descend jusqu'à ce que le disque 86 arrive sur le contact de fin de course 85 qui ouvre le circuit de l'électro 90 dont il fait partie. Pendant la période de descente de la vis 76, la tige 75 qui porte le contact 72 descend également poussée par le ressort 77 et fait reposer ce contact sur celui 73, puisque l'ensemble du bâti portant contact 70 reste bloqué sur les tiges-guides 68, 69 de la vanne. Le courant peut donc passer par ces contacts et alimenter l'électro 84 par l'intermédiaire du relais 97; le courant pourrait alimenter également l'électro de l'inverseur 91 si il n'était pas coupé par l'électro 98. Quand la feuille est embarquée et passe à nouveau sur le rouleau 59, le contact 65 est coupé et cesse d'alimenter les électros 93, 90 et 98. L'armature de l'électro 93 reste collée, puisque l'électro 94 est alimenté par le relais 97 et les contacts 72 et 73. L'électro 98 laisse retomber son armature 99 et ferme le circuit sur l'électro 91 par les contacts 100 et 72, 73. L'électro 91 attire son armature et ferme les contacts 114, 115 qui mettent en route le servo-moteur 113 en sens inverse. La vanne s'ouvre et la tige 76 remonte entre les guides 68 et 69 jusqu'à ce que sa partie supérieure vienne en contact avec la tige 75 qui porte le contact 72.
ces contacts et alimenter l'électro 84 par l'intermédiaire du relais 97; le courant pourrait alimenter également l'électro de l'inverseur 91 si il n'était pas coupé par l'électro 98. Quand la feuille est embarquée et passe à nouveau sur le rouleau 59, le contact 65 est coupé et cesse d'alimenter les électros 93, 90 et 98. L'armature de l'électro 93 reste collée, puisque l'électro 94 est alimenté par le relais 97 et les contacts 72 et 73. L'électro 98 laisse retomber son armature 99 et ferme le circuit sur l'électro 91 par les contacts 100 et 72, 73. L'électro 91 attire son armature et ferme les contacts 114, 115 qui mettent en route le servo-moteur 113 en sens inverse. La vanne s'ouvre et la tige 76 remonte entre les guides 68 et 69 jusqu'à ce que sa partie supérieure vienne en contact avec la tige 75 qui porte le contact 72. Les contacts 72 et 73 se séparent et cessent d'alimenter l'électro 91. L'armature de cet électro n'étant plus attirée, les contacts 114 et 115 se séparent et le servomoteur 113 s'arrête. Les contacts 72 et 73, en se séparant, coupent également le courant sur le relais 97. L'électro 94 n'étant plus alimenté laisse retomber son armature et coupe également le courant dans l'interrupteur 97'. Les deux électros 81 et 82 ne sont plus alimentés et laissent repartir les armatures striées 79 et 80 qui sont rappelées en arrière par les ressorts de rappel. Le bloc contact 70 redevient libre et peut suivre la tige 76 dans ses déplacements. Par le basculement de l'interrupteur 97, l'électro 108 n'est plus alimenté, son armature 109 retombe et ferme à nouveau le contact 110 permettant aux secteurs du galvanomètre 105 d'être alimentés et au régulateur de reprendre son office. Comme il va de soi et comme il ressort d'ailleurs déjà de ce qui précède, l'invention ne se limite aucunement au seul mode de réalisation mentionné ci-dessus, non plus qu'à celui de ses différentes parties; elle en embrasse au contraire toutes les variantes de réalisation comportant application de semblables dispositions. PROCÉDÉ D'ENCOLLAGE DES PAPIERS ET