jeanflop/post-ocr-correction huggingface dataset:
à ,O En houille brute, sèche 9,07 9,34 En houille nette, sèche 10,14 10,45 Observations diverses : Brûlé brut, par heure et mètre carré de surface de chauffe 3kg, Of 8 » » » grille 33kg,49 Production de vapeur, par heure et mètre carré de surf. de chauffe 3kg,51 2° Machine. Nombre de tours moyen par minute 59,562 Nombre de jeux de diagrammes à 20 passages de crayon 34 Puissance indiquée, petit cylindre, avant 385ch,07 » » » » arrière 356ch,21 » » » » moyenne 370ch,64 » » grand cylindre avant 292ch,93 » » » arrière 337ch,43 » »
cylindre avant 292ch,93 » » » arrière 337ch,43 » » » » moyenne 315ch,18 » » totale 695ch,82 Poids de vapeur total fourni par les chaudières 41041kg » » condensé dans la conduite 880kg » » consommé par la machine 40161 kg » » » par heure et force de cheval indiquée 6kg,518 » houille » » » » 6kg,712 Poids total de vapeur condensé dans les enveloppes.. 4104kg » » » par heure et force de cheval indiquée 6kg,666 La vapeur consommée par les enveloppes est comprise dans le chiffre de 6kg,518. Les chaudières représentent par force de cheval
chiffre de 6kg,518. Les chaudières représentent par force de cheval indiqué 0,689 de surface de chauffe productrice. La quantité de vapeur produite par heure et mètre carré de surface de chauffe ayant été de 3kg,51, la vapeur se trouvait à un état de siccité suffisant. MACHINE COMPOUND (DISTRIBUTION À SOUPAPES) DE MM. Tosi & Cie, A LEGNANO (ITALIE). — La consommation de cette machine, également nouvelle dans la région, a été déterminée en employant deux procédés différents. Le premier, qui tient compte de toutes les circonstances qui se présentent dans une marche normale industrielle, consiste à commencer l'essai à la
une marche normale industrielle, consiste à commencer l'essai à la mise en train après l'arrêt de midi, à le continuer jusqu'à l'arrêt du soir, et à recommencer à la mise en train du lendemain matin, jusqu'à l'arrêt de midi. Le deuxième procédé d'essai est celui qui est généralement employé, et consiste à prendre la chaudière à la pression de marche convenue, avec un niveau d'eau donné, et à la rendre, à la fin de l'essai, sous même pression et avec même niveau, en ayant soin d'avoir le moins de variations possible au cours de l'expérience. Les chiffres que nous allons
possible au cours de l'expérience. Les chiffres que nous allons donner nous montrent les différences résultant de l'emploi de ces deux modes d'essai. Le générateur fournissant la vapeur à la machine est du type semi-tubulaire ordinaire, et a les dimensions suivantes : Corps de chaudière, longueur 5m, 300 m diamètre 1 m, 500 Deux bouillons, longueur 5m, 500 m diamètre 0 m, 700 Quarante-deux tubes à feu, longueur 5m, 300 m » diamètre intérieur 0,093 Surface de chauffe S productrice et totale 100m2 » la grille s 2.2,52 Rapport I = 1 Machine. — Le moteur est pourvu d'une distribution
= 1 Machine. — Le moteur est pourvu d'une distribution à soupapes, en tout semblable à celles des machines de MM. Sulzer frères, à Winterthur. Les dimensions sont les suivantes : Petit cylindre Grand cylindre Course des pistons C 1050mm 1050mm Diamètre des cylindres 550mm 850mm » tubes, avant 94mm 94mm Surfaces utiles des pistons S, avant... 2306cm2,43 560cm2,11 » » arrière.. 2375cm2,82 5674cm2,50 S X 2 C Constantes —. 4500, avant....... 1,0763 2,6157 arrière ....... 1,1087 2,6481 Echelles des ressorts, avant 7mm,95 23mm,70 » » arrière 7mm,95 23mm,70 Le tableau suivant donne la marche des expériences : 1° CHAUDIÈRES
tableau suivant donne la marche des expériences : 1° CHAUDIÈRES Date de l'essai 10-11 décembre 12 décembre Durée de l'essai, le 10 à 6h 13h 26' à midi 4h » » le 11 5h 51' à à midi 2h 6h 23' à 5h 25' » » totale 18h 24'=Uh,40 7h 49' =7h,816 Houille : Provenance : Amercœur, braisette lavée. Brûlé brut, allumage compris 1740kg — » pendant l'essai — 1359,50 Poids total humide 1740kg 1359,50 Poids d'eau contenue % kilos 750 750 Poids d'eau total 130,50 101,96 Poids total, brûlé sec 1609,50 1237,54 Scories, poids total 113,80 86,20 Cendres »
sec 1609,50 1237,54 Scories, poids total 113,80 86,20 Cendres » 3230 28,110 Déchet » 148,50 114,60 » % kilos 9,20 8,43 Poids net, humide 1591,90 1249,90 » sec 1461,40 1142,94 Eau : Pression à la chaudière 583 mbar, 80 Température correspondante 163° 168°,2 Température de l'eau d'alimentation 13° 13° Coefficient de réduction à 0° 0,9801 0,9802 Poids total injecté à t' 1269,20 1039,60 » vaporisé à 0° 1243,80 1019,0 1° CHAUDIÈRES (suite) 10-11 décembre 12 décembre Vaporisation : E 8. U il 0° tO 0° tO Brute en houille humide 7,14 7,29 7,49 7,64 » sèche 7,73 7,88 8,10 8,27
7,14 7,29 7,49 7,64 » sèche 7,73 7,88 8,10 8,27 Nette en houille humide 7,81 7,97 8,19 8,35 » sèche 8,51 8,68 8,91 9,09 Observations diverses: Brûlé brut, par heure et m2 de surface de chauffe 156 l/kg, 739 » » grille.. 60536 68986 Prod.devap. » » chauffe 11,513 1330 Température de la fumée à la sortie de la chaudière : 2°,2 303°,2 Nombre de charges total 104 94 » par heure 9 12 Poids moyen par charge 1673 14,45 1 2° MACHINE 10-11 décembre 12 décembre sans avec Nombre de tours par minute éclairage éclairage 75,451 v 75,497 74,977
de tours par minute éclairage éclairage 75,451 v 75,497 74,977 Nombre de jeux de diagrammes à 25 passages. 67 46 Puissance moyenne développée 151ch,018 193ch,986 Consommation de vapeur totale 1269,20 1039,60 » houille 1740kg 1359,50 Condensation dans la conduite de vapeur, totale 933,20 655,57 Condensation dans la conduite de vapeur, par cheval-heure 54,20 Ok ,433 Condensation dans la conduite de vapeur, en % de la consommation 7,35 6,30 Consommation par heure et cheval indiqué, vapeur 7,371 6,423 Consommation par heure et cheval indiqué, houille .................................. 1,0106 0,8965 Les expériences des 10-11 décembre ont porté sur la machine à la charge
10-11 décembre ont porté sur la machine à la charge actuelle de l'usine. Il a été tenu compte, pour établir la moyenne de la puissance développée, des différentes variations de la charge, le moteur ayant fonctionné en conduisant l'éclairage électrique, ou sans cette charge supplémentaire. Les différentes phases de ce travail se répartissent comme suit : Nombre de Désignation minutes de la charge de 1h à 4h15', sans éclairage, charge de régime. 195' à 10 décembre 1 de 4h15' à 6h36', avec éclairage. 111' à 2 de 6h36' à 6h53', transmission et éclairage seuls... 7' à 3 de 5h51'à 6h55',
transmission et éclairage seuls... 7' à 3 de 5h51'à 6h55', éclairage et charge partielle..... 14' à 4 de 6h55' à 7h52', éclairage et charge de régime... 107' à 5 de 7h52' à 8h52', charge moy., pendant le déjeuner 10' à 6 de 8h52' à 8h45', avec éclairage, charge de régime. 43' à 7 de 8h45' à midi 2', sans éclairage. 197' à 684' La charge de régime a, sans éclairage, existait pendant 392 minutes (195 + 197), donnant 125ch,13. La charge de régime b, avec éclairage, existait pendant 261 minutes (111 + 107 + 43), donnant 128ch, 19. Le diagramme
(111 + 107 + 43), donnant 128ch, 19. Le diagramme moyen des charges réduites c, d, e, a été relevé à la vitesse de 76 tours par minute ; son calcul donne pour charge c 166ch pendant 7 minutes charge d 142ch, 17 » 14 charge e 157ch,48 » 10 d'où la puissance moyenne développée : La consommation des 10-11 décembre comprend la vapeur condensée dans les enveloppes, probablement assez forte par suite de charge relativement faible, et les condensations dans la conduite d'amenée. Nous avons vu que cette dernière est de 54,20 par cheval-heure ; en la déduisant de
est de 54,20 par cheval-heure ; en la déduisant de la consommation totale, celle-ci se réduit à : 7,371 — 0,542 = 6,829 consommation très faible pour une machine aussi peu chargée. N'ayant pas pu examiner le détail de l'assemblage des cylindres, et le petit cylindre se raccordant par un embranchement descendant avec la conduite, dont le produit de la purge a été mesuré, nous ne sommes pas sûrs que les eaux de purge de l'enveloppe du petit cylindre ne soient pas retournées au collecteur d'eau de la conduite. Comme consommation du 12 décembre, nous devons donc prendre 6,423 +
consommation du 12 décembre, nous devons donc prendre 6,423 + 0,433 = 6,856 ou, mieux encore, tenir compte de l'eau trouvée les 10-11 décembre; le 12 décembre, en effet, un raccord a laissé échapper une certaine quantité d'eau de purge qui n'a pas été pesée. Le chiffre de consommation deviendrait donc : 6,423 + 0,542 = 6,965 résultat encore très satisfaisant. En comparant ce dernier chiffre à celui trouvé lors de l'essai du 12 décembre, nous voyons qu'il y a une différence de -5. 94 °/0, et en prenant les deux chiffres de consommation, sans réduction aucune, cette différence s'élève
deux chiffres de consommation, sans réduction aucune, cette différence s'élève à 3 0/0' En estimant la consommation en marche industrielle comparativement à celle trouvée à l'essai de réception, le chiffre représentant cette dernière est à majorer de 6 à 10 0/0' suivant que le roulement industriel s'approche plus ou moins des conditions de marche lors de l'essai de réception. Travaux d'intérêt général. ANALYSES CHIMIQUES. — Le nombre d'analyse chimiques exécutées en 1895 pour le compte de l'Association est de 65, dont 62 par l'École de chimie de Mulhouse, et 3 de houille, par le laboratoire grand-ducal de Karlsruhe, ces dernières
de houille, par le laboratoire grand-ducal de Karlsruhe, ces dernières à l'occasion d'un essai de réception de chaudières pour une administration militaire. Les échantillons analysés se répartissent comme suit : Désignation Nombre d'analyse Eaux 36 Dépôts 10 Désincrustant. 1 Houilles (Karlsruhe) 3 Calcinations de déchets 12 Lubrifiants 2 Métaux 1 Total 65 À la suite de la communication des résultats d'analyse aux intéressés, ceux-ci ont chaque fois reçu les indications pour la correction de l'eau ou les autres que comportait le sujet. Les analyses d'eau n'ont présenté aucune particularité. Dépôts floconneux. — Parmi les dépôts, deux avaient une consistance floconneuse
floconneux. — Parmi les dépôts, deux avaient une consistance floconneuse et flottaient à la surface sous forme de mousse; ils ont occasionné, par leur entraînement par la vapeur, des perturbations dans le fonctionnement des appareils de sûreté des chaudières et des machines desservies. La légèreté de ces dépôts est due à la présence de quantités anormales de matières grasses dans l'eau d'alimentation; ces graisses enveloppent les molécules calcaires au moment de leur précipitation et montent à la surface de l'eau où elles forment la mousse et les flocons savonneux constatés. Corrosion par infiltration. — Nous donnons, en détail, le compte
Corrosion par infiltration. — Nous donnons, en détail, le compte rendu d'analyse d'un dépôt recueilli à l'extérieur d'une chaudière chauffée par les flammes perdues des fours d'une usine à gaz; il s'est produit dans des circonstances particulières, dignes d'être signalées, et aurait pu occasionner, dans un temps relativement court, une corrosion sérieuse des parois du générateur; cette avarie avait fait déjà des progrès sensibles au moment où nous fûmes appelés à examiner la chose. La planche XTV donne la disposition d'ensemble de l'installation de la chaudière. Placée en A, elle reçoit la chaleur perdue de deux fours à cornues BB;
reçoit la chaleur perdue de deux fours à cornues BB; dans son voisinage se trouve une citerne C qui reçoit les eaux provenant des laveurs D. Lors de la visite, on constata des infiltrations de la citerne dans les carneaux. Le dépôt, à l'extérieur de la chaudière, avait la composition qualitative suivante : Fer (oxyde et oxyde), ammoniaque, acide sulfurique: énormément. Alumine, chaux, silice, chlore: peu. Magnésie: très peu. En faisant bouillir le dépôt, finement pulvérisé, avec de l'eau, on obtient une solution rouge-sang qui devient jaune par le refroidissement et qui dépose une grande quantité de cristaux violacés de
et qui dépose une grande quantité de cristaux violacés de sulfate double de fer oxydé et d'ammoniaque. Le résidu, non soluble dans l'eau, se compose de chloro-sulfates basiques, qui se dissolvent aisément dans l'acide chlorhydrique, et de petites quantités des autres éléments indiqués. La formation des dépots s'explique de la manière suivante : Le coke employé au chauffage des cornues était encore assez riche en soufre et en azote et les gaz qui s'en dégageaient par la combustion devaient donc contenir de l'acide sulfureux et de l'ammoniaque. À la suite d'infiltration de sels ammoniacaux, la teneur des gaz en ammoniaque
d'infiltration de sels ammoniacaux, la teneur des gaz en ammoniaque fut encore augmentée et il s'ajoutait deux nouveaux éléments pernicieux pour le métal de la chaudière: de l'acide chlorhydrique, provenant sans doute de la dissociation du chlorhydrate d'ammoniaque présent, et de l'humidité, qui facilitait la destruction de la chaudière par les gaz acides. Iteration de pièces métalliques. — La Société des tramways, de Mulhouse nous remit, pour être analysés, quelques ressorts en hélice provenant des résistances placées sous les réceptrices des voitures. Ces pièces sont en composition de cuivre et de nickel, dite nickelline et se trouvaient fortement attaquées à
de nickel, dite nickelline et se trouvaient fortement attaquées à la suite de la campagne d'hiver. Elles étaient couvertes d'une substance verdâtre désignée sous le nom générique de vert-de-gris. Les ressorts furent traités d'abord par l'eau bouillante qui ne dissolvait toutefois que du chlorure de sodium. Le vert-de-gris fut dissous dans de l'acide nitrique très étendu; la solution contenait du chlore et du cuivre; la substance verte se composait, d'un oxychlorure de cuivre, insoluble dans l'eau, soluble dans les acides étendus et de chlorure de sodium. Pendant les périodes de neige on jette sur les rails du sel de cuisine
neige on jette sur les rails du sel de cuisine pour la faire fondre; ce sel a été électrolysé par le courant, et le chlore, mis en liberté, a corrodé les pièces en formant un oxychlorure sous l'influence de l'air et de l'humidité. Désincrustants. — Nous donnons, comme d'habitude, la composition du désincrustant dont on nous a demandé l'analyse: Buckingham's Patent Boiler Composition se compose essentiellement de soude caustique, carbonate de soude, carbonate de potasse; l'alcalinité de 100 grammes du mélange correspond à 28 grammes de soude caustique. Le produit contient, en outre, des quantités notables de chlorure de sodium
contient, en outre, des quantités notables de chlorure de sodium et de nitrates, et enfin de faibles doses de fer, de chaux, de magnésie et de matières graisseuses non déterminées. Lubrifiants. — Les lubrifiants analysés comportaient deux échantillons d'huile et un échantillon de suif. Les huiles furent trouvées parfaitement neutres, tandis que le suif présentait une réaction fortement acide. Houilles. — Les trois échantillons de houille, analysés à Karlsruhe, étaient de la même provenance: Sarrebruck von der Heydt 1. Le pouvoir calorifique déterminé à l'aide de la bombe Mahler fut trouvé, pour le premier échantillon, de 6478, pour le deuxième
trouvé, pour le premier échantillon, de 6478, pour le deuxième de 6434, pour le troisième de 6389, en moyenne de 6434. La composition chimique de cette houille est la suivante: Carbone .... 69,07 Hydrogène 4,21 Oxygène et azote 10,93 Soufre 1,12 Cendres ................... 10,77 Eau ..................... 3,90 100,00 Calculé d'après la formule allemande, le pouvoir calorifique moyen s'élève à 6361. Les chiffres ci-dessus sont extraits du compte rendu communiqué par le laboratoire grand-ducal de Karlsruhe. ESSAIS DE COMBUSTIBLES. — Avant de donner les résultats des expériences faites sur des bateaux entiers de houilles de plusieurs provenances, essayées à l'établissement de
entiers de houilles de plusieurs provenances, essayées à l'établissement de la filature de la Société cotonnière mulhousienne, nous devons indiquer les chiffres de quelques essais calorimétriques, repris sur des échantillons traités en 1894. Dans ces nouveaux résultats, il est tenu compte des cendres trouvées au calorimètre, ce qui n'avait pas été fait l'année dernière. Nous n'avons refait les essais calorimétriques que sur les trois combustibles qui présentent le plus d'intérêt dans notre région et qui ont été brûlés lors des expériences les plus importantes : Essais de fumivores Bagge et Howatson et essais comparatifs de chauffage à la houille et
Howatson et essais comparatifs de chauffage à la houille et au coke, à l'usine à gaz de Colmar. POUVOIR CALORIFIQUE Combustible Cendres Combustible NATURE DU COMBUSTIBLE brut sec pur Petite Rosselle tout venant 1895 6891 7,92% 7484 Chiffre de 1894 7046 Différence en moins 1895 2,2% Louisenthal II 1895 6136 44,72% 7197 Chiffre de 1894 6195 Différence en moins, 1895 0,952% Coke de l'usine à gaz de Colmar 1895 7066 10,12% 7861 Chiffre de 1894 7007 Différence en plus, 1895 0,835% Il résulte de la comparaison de ces chiffres que le pouvoir calorifique trouvé en 1894, en négligeant le dosage
le pouvoir calorifique trouvé en 1894, en négligeant le dosage des cendres au calorimètre, diffère très peu de celui qui fut déterminé en 1895, puisque dans deux cas la différence n'atteint pas 1 °/0 et dans le troisième cas ne dépasse pas 2,2 °/0. ESSAI DE VAPORISATION D'UNE CHAUDIÈRE ISOLÉE. — La ville de Mulhouse avait consenti au montage d'un foyer fumivore de M. Cury à Fribourg-en-Brisgau, et un programme d'expériences comparatives, avant et après application, avait été dressé pour nous rendre compte de l'influence du nouveau foyer, tant au point de vue de l'utilisation du combustible que sous le
point de vue de l'utilisation du combustible que sous le rapport de la fumivorité. L'expérience préliminaire eut lieu du 18 au 23 mars, mais lorsque le fumivore dut être mis en place, l'inventeur se désista. Ces essais, ayant été conduits avec beaucoup de soins par M. Weber, nous en donnons le résumé qui peut fournir des renseignements utiles. La chaudière soumise à l'essai est l'une des trois qui desservent le bas service de la distribution d'eau de Mulhouse. Le réchauffeur Green fonctionnait avec ce générateur seul en marche. Les dimensions sont les suivantes : Longueur Diamètre Corps de chaudière 7m,000
sont les suivantes : Longueur Diamètre Corps de chaudière 7m,000 lm,200 3 bouilleurs traversant 8m,1 00 Om ,550 Surface de chauffe productrice S — » » du Green S2 120m2,— » » totaleS 162m2,— » » de grille s 2m2,276 Rapport S:s = W ; rapport 5 = TTTTF Durée de l'essai: 6 jours à 10 heures = 60 heures. Combustible. Louisenthal II, morceaux enlevés, donc s'approchant de III : Brûlé, brut, pendant l'essai.. 7744k Teneur moyenne en eau '/,, • • 7k Poids d'eau total contenu... 543k,2 Poids brut, houille sèche .... 720 k,8 Scories 978k Cendres 268k Déchet,
houille sèche .... 720 k,8 Scories 978k Cendres 268k Déchet, poids total 124.6k Déchet, poids °/0k 1 7k@44 Poids net, houille humide.... 6498k Poids net, houille sèche 5955k,8 Eau. Pression aux chaudières..... 4k@ 4.39 Température correspondante.. 151°,85 Température de l'eau d'alimentation/° !2°,91 Poids d'eau injecté à to 46,913k Coefficient de réduction à 0°. 0,9802 Poids d'eau évaporé à 0° ... 45,984k Vaporisation. Eau à 0° 10 Brute, en combustible humide 5,938 6,058 Brute, en combustible sec .. 6,385 6,514 Nette, en combustible humide 7,075 7,219 Nette, en combustible sec... 7,720 7,877 Observations diverses. Brûlé, brut, par heure et m2 de
7,877 Observations diverses. Brûlé, brut, par heure et m2 de surface de chauffe..... 3k,072 Brûlé, brut, par heure et m2 de surface de grille 56k, 707 Production de vapeur par heure etm2 de surface de chauffe 18kt 616 Température de la fumée à la sortie de la chaudière ... 314° Température de l'eau à la sortie du réchauffeur ....... 104°,6 Gain de température par le réchauffeur .... 91°,69 Nombre de charges par heure 9,2 Section ouverte du registre (levée 0-,242) Pouvoir calorifique de la houille, brute sèche ........ 5750 @ 1 Quantité de chaleur produite par le poids total de
1 Quantité de chaleur produite par le poids total de houille sèche : 720'1,8 X 5750 ==41,410,350 calories Quantité de chaleur utilisée pour la production de vapeur : 46,913 (606,5 +0,305 X 151,85 -12,91)==29,124,320 calories. Rendement moyen de la chaudière pendant 6 jours d'essai : 70,33%, Comme la chaudière a été prise, chaque jour, sous pression, et sans qu'il ait été tenu compte de la houille d'allumage, les chiffres précédents ne s'appliquent qu'à la durée de chaque période de 10 heures d'expérience. Les résultats communiqués sont des moyennes générales, donnant un aperçu du fonctionnement pendant une semaine entière. Les chiffres
un aperçu du fonctionnement pendant une semaine entière. Les chiffres de rendement calculés pour chaque jour donnent un minimum de 66,67 °/0, pour le lundi 18 et un maximum de 78,81 °/0, pour le jeudi 21 mars. Les analyses des gaz, prélevés à la sortie des bouilleurs et à l'extrémité du carneau de sortie de la chaudière, donnent en moyenne 9,6 °/0 d'acide carbonique, 9,2 % d'oxygène en excès, 0,36 °/0 d'oxyde de carbone ; il reste donc en azote et autres gaz 80,84 °/0 du total. Par suite de dispositions locales défavorables, il n'a pas été possible de relever
dispositions locales défavorables, il n'a pas été possible de relever la température des gaz à la sortie du réchauffeur Green ; le gain de température de l'eau représente : 91,69x46,913 = 4,301,453 calories représentant 14,82 °/0 de la chaleur utilisée pour la production de vapeur. Ce chiffre relativement faible, provient de ce que le Green de 120 tubes, établi pour 3 chaudières, n'a été utilisé que pour une seule. Les surfaces refroidissantes nuisibles restant les mêmes, la chaleur des gaz n'a donc pas été utilisée dans la mesure ordinaire pour le chauffage de l'eau. ESSAIS DE VAPORISATION SUR UNE BATTERIE
le chauffage de l'eau. ESSAIS DE VAPORISATION SUR UNE BATTERIE DE CHAUDIÈRES. — Du mois d'avril au mois de juillet, notre ingénieur, M. Weber, fut occupé à une série d'essais de houilles dont chacun portait sur un bateau entier. Les combustibles brûlés étaient du Sarrebrück mélange, flambant et gras, de la houille de la Ruhr, sans désignation spéciale, et des houilles belges menues du Hasard et de Monceau-Fontaine. Les batteries de chaudières forment deux groupes, dont l’un comprend cinq générateurs semi-tubulaires nos 13 à 17, représentant une surface de chauffe productrice de 491,22 m2 avec Economiser de 416 tubes, soit
productrice de 491,22 m2 avec Economiser de 416 tubes, soit une surface de chauffe totale de 907,22 m2. Le deuxième groupe est formé de trois chaudières à bouilleurs et d’une semi-tubulaire, d’une surface de chauffe productrice de 239,94 m2, avec Economiser de 288 tubes, soit une surface de chauffe totale de 527,94 m2. Les deux batteries sont reliées et fournissent ensemble la vapeur à divers services de l'établissement. Rien ne fut changé aux conditions de marche de ces générateurs, de sorte que les résultats obtenus se rapportent à un roulement industriel, comprenant les arrêts de la nuit et des jours
industriel, comprenant les arrêts de la nuit et des jours fériés, donc les refroidissements qui résultent de ces chômages, et les arrêts de générateurs mis hors feu pour les nettoyages, ainsi que les périodes de rallumage de ceux-ci. Au cours de chaque expérience, l’une ou l'autre des chaudières se trouvait en nettoyage. Le tableau E résume la marche des essais. Les chiffres sont donnés pour chaque batterie séparément, et pour les deux batteries réunies. La détermination des pouvoirs calorifiques des houilles a permis d'évaluer le rendement des chaudières, qui est le plus favorable avec les houilles Monceau-Fontaine et Ruhr. Nous
le plus favorable avec les houilles Monceau-Fontaine et Ruhr. Nous attribuons en partie ce résultat à ce que le rapport de surface de grille à surface de chauffe, pour la majorité des chaudières, est plus approprié à cette nature de combustible qu’à la houille de Sarrebruck. Cette dernière était aussi tellement fumeuse que les parois métalliques, notamment des tubes, ont dû se couvrir de suie plus rapidement et plus fortement qu’avec les autres houilles brûlées. Accidents. EXPLOSIONS DE GAZ DANS LES CARNEAUX. — Le premier de ces accidents eut lieu dans un établissement de la Haute-Alsace, dans le carneau collecteur