jeanflop/post-ocr-correction huggingface dataset:
La matière épierrée retombe à l’intérieur par-dessus le bord dans le récipient b, d’où elle est recueillie, tandis que les résidus sont reçus en a. S. T. ÉTUDE SUR LES PREMIÈRES NOTIONS D’ÉLECTRICITÉ Appareils de manœuvre et de sûreté. — On comprend facilement que le courant produit par une dynamo ne se rend pas directement au circuit extérieur et qu’il faut interposer, entre la dynamo et le circuit d'utilisation, un appareil permettant à volonté de faire passer ou d’intercepter le courant; que ce même appareil doit, dans certains cas, pouvoir diriger le courant dans des directions différentes ; c’est ce
diriger le courant dans des directions différentes ; c’est ce qu’on appelle l’interrupteur. D’autre part, malgré la parfaite régularité avec laquelle fonctionne une dynamo bien construite et bien installée, il peut arriver que, pour une cause accidentelle, elle débite du courant à une intensité supérieure à celle prévue sur le circuit extérieur, ce qui peut amener une détérioration ou seulement une perturbation dans les appareils actionnés par le courant; on a donc imaginé des petits appareils destinés à parer à cet inconvénient et qui prennent le nom de coupe-circuit, car, ainsi que leur nom l’indique, ils coupent ou arrêtent le
ainsi que leur nom l’indique, ils coupent ou arrêtent le passage du courant dans le circuit extérieur. En résumé, les appareils que nous venons de nommer et dont nous donnerons une description sommaire sont en tous points assimilables à ceux que l’on voit sur une canalisation d’eau. En effet, si un réservoir alimente une conduite d'eau, on a toujours soin de placer à la sortie de celui-ci un robinet qui laisse passer ou intercepte l’écoulement du liquide; l’interrupteur n’est donc, en électricité, autre chose qu’un robinet. Continuant notre exemple, le réservoir en question peut être appelé à alimenter tantôt une
réservoir en question peut être appelé à alimenter tantôt une conduite, tantôt une autre, le robinet dont il sera pourvu sera donc à deux ou trois voies; il en est de même de l’interrupteur qui peut être à une ou plusieurs directions. Dans la même canalisation d’eau, il peut se produire que le réservoir étant trop plein il exerce sur la canalisation une pression dangereuse, on y remédie en munissant cette dernière d’une soupape de sûreté ou d’un tube d’échappement, c’est absolument le même rôle que joue le coupe-circuit. Interrupteurs. — Les interrupteurs sont représentés par les modèles les plus
— Les interrupteurs sont représentés par les modèles les plus variés, nous ne saurions donc les examiner tous, dans cette courte étude, mais nous en signalerons quelques-uns qui sont pour ainsi dire classiques et qui nous montreront le principe essentiel de leur disposition. La figure 1 représente l’interrupteur dit à couteau, c’est un appareil très simple et très employé. Il est monté sur un socle ou plateau S en matière isolante, généralement marbre ou ardoise; sur ce socle sont fixées deux pièces en cuivre d et c qui traversent le socle et à l’arrière de celuici vient se joindre d'une
socle et à l’arrière de celuici vient se joindre d'une façon quelconque à la pièce d le conducteur D venant de la dynamo et à la pièce c le conducteur E du circuit extérieur. Une lame I; également en cuivre peut pivoter autour d’un axe O dans la pièce d alors que sa partie supérieure peut entrer dans la pièce c qui a la forme d’une mâchoire; enfin la lame L se termine par une poignée M en matière isolante, en bois par exemple, qui sert à manœuvrer l’interrupteur. Tel que le représente la figure, l’appareil est fermé et le
que le représente la figure, l’appareil est fermé et le courant sortant de la dynamo passe dans le circuit extérieur, en effet du conducteur D le courant passe dans la pièce d de là dans la lame L puis dans e et enfin dans le conducteur E du circuit extérieur. Si l’on veut interrompre ce passage, il suffit, à l’aide de la poignée M, de faire pivoter la lame L autour de son axe O, par conséquent de la faire sortir de la mâchoire c. Le circuit est interrompu et le courant ne peut plus se rendre en E. L’interrupteur
le courant ne peut plus se rendre en E. L’interrupteur à couteau se place toujours ainsi que l’indique notre dessin, c’est-à-dire que la poignée est en haut quand l’appareil est fermé; cette disposition permet d'ouvrir l’interrupteur assez brusquement ce qui atténue la puissance de l’étincelle de rupture qui dégrade toujours la lame E et la mâchoire c. Cette dernière a la forme indiquée, présentant une ouverture légèrement oblique afin qu’à l’ouverture de l’interrupteur le courant ne soit pas rompu sur une trop grande surface de cuivre à la fois, ce qui atténue encore l’étincelle de rupture. Enfin la mâchoire e
qui atténue encore l’étincelle de rupture. Enfin la mâchoire e est formée non pas d’un morceau de cuivre massif, mais bien par la juxtaposition de plusieurs lames minces de ce métal, afin de donner à l’ouverture une certaine élasticité qui permet de faire ressort sur la lame L et d’assurer ainsi un contact meilleur avec le couteau L. D'une façon générale la pièce e est la partie qui est le plus facilement détériorée par les manœuvres successives de l’interrupteur, aussi est-elle le plus souvent disposée pour pouvoir être changée facilement. La figure 2 nous montre un autre type d’interrupteur; celui-ci,
La figure 2 nous montre un autre type d’interrupteur; celui-ci, comme le précédent, est monté sur un socle S en matière isolante et comporte les deux pièces d et c auxquelles viennent aboutir respectivement les deux conducteurs de la dynamo et du circuit extérieur. Ces pièces ont ici, toutes les deux, la forme d’une mâchoire. Notre dessin représente l’interrupteur ouvert, c’est-à-dire ne laissant pas passer le courant de D en E. Si l’on veut établir le passage du courant, il suffira de tourner la poignée M mobile autour d’un axe O; dans ce mouvement la poignée entraîne les deux lames
O; dans ce mouvement la poignée entraîne les deux lames L et L’ la première venant se placer dans la mâchoire e et la seconde dans la mâchoire D, or comme L et L’ ne font qu’un, la communication se trouve établie entre d et c par suite le courant peut circuler de D en E. Nous n’entrerons pas dans les détails de construction de l’appareil, dans lequel, bien entendu, les pièces d, c, L et L’ sont en cuivre. On voit que cet interrupteur ne diffère du précédent que par la façon dont il est actionné, son ouverture et
par la façon dont il est actionné, son ouverture et sa fermeture s’opérant par un mouvement de rotation. On lui accorde une certaine supériorité sur l’interrupteur à couteau en ce que sa manœuvre peut se faire en tous sens et, qu’à ce point de vue, celui qui l’actionne n’a pour ainsi dire qu’à appuyer sur la poignée tandis que dans l'interrupteur à couteau il faut se rappeler que l'ouverture se fait en tirant à soi la poignée, et la fermeture en relevant celle-ci. La raison n’est pas sans valeur lorsque l'opérateur est peu habitué à l’appareil ou qu’il est surpris
l'opérateur est peu habitué à l’appareil ou qu’il est surpris par la nécessité de l'intromettre ou d’établir rapidement la circulation du courant. En ce qui nous concerne, nous estimons que lorsqu'on connaît bien son appareil, on le manœuvre presque instinctivement dans un moment de hâte et que, dans l’un comme dans l’autre, la fermeture ou l’ouverture du circuit est aussi bien assurée. Nous avons dit, en parlant de l'interrupteur à couteau ce qu’il y avait à craindre dans l’étincelle de rupture, aussi a-t-on combiné des dispositifs assurant la rupture très brusque du contact au moment où l’on ouvre l’appareil; ce
brusque du contact au moment où l’on ouvre l’appareil; ce genre d'interrupteur prend alors le nom d'interrupteur à rupture brusque. Nous n’en donnerons que le principe qui est le suivant : un ressort agit sur la lame de telle sorte qu’il est tendu assez fortement au fur et à mesure que l’on fait sortir la lame de la mâchoire, ce ressort se détend alors brusquement au moment où la lame va abandonner la mâchoire et attire ainsi la lame très rapidement, hors de cette dernière. Jusqu’à présent nous n’avons vu que l'interrupteur le plus simple c'est-à-dire l’interrupteur à une seule
que l'interrupteur le plus simple c'est-à-dire l’interrupteur à une seule direction, mais on peut établir le même appareil en envoyant le courant de la dynamiçre indifféremment dans des circuits divers : ce genre d’interrupteur est plutôt alors un commutateur, nous en représentons un type (fig. 3). Cet appareil est monté sur une plaque T en matière isolante et comprend une pièce en cuivre d à laquelle aboutit le conducteur D venant de la dynamičre; à la partie supérieure de la plaque sont fixées des pièces P également en cuivre et à chacune desquelles aboutit le conducteur E d’un circuit extérieur
à chacune desquelles aboutit le conducteur E d’un circuit extérieur et le conducteur E’ d'un autre circuit. On voit de suite qu’en reliant d à l’un des plots P on établira la communication entre la dynamičre et l’un des circuits extérieurs. Cette liaison est assurée par un frotteur F en cuivre qui peut tourner en agissant sur la poignée M et se placer à volonté sur l’un des plots. Ce frotteur porte un talon qui lui, dans le mouvement de rotation peut être placé sur la pièce d. La communication entre d et l’un des plots P est ainsi établie.
entre d et l’un des plots P est ainsi établie. Quand on veut interrompre le courant il suffit de tourner la poignée suffisamment pour que le frotteur F et son talon se trouvent dans le vide ou même que seul le frotteur F soit entre deux plots, dans ce dernier cas le courant, ne dépasse pas le frotteur F. De même que nous avons ici deux plots, nous pourrions en avoir un plus grand nombre et ce commutateur pourrait desservir plus de circuits extérieurs. Souvent ces commutateurs sont établis de la manière suivante : entre chaque plot P se trouve
la manière suivante : entre chaque plot P se trouve un plot en matière isolante, en ébonite par exemple ; cette disposition présente l’avantage de faire frotter la pièce F toujours sur un même plan et par conséquent, d’éviter les ressorts qui peuvent se produire lors du passage d’un plot dans le vide ou réciproquement. Comme nous l’avons dit, il existe encore bien des modèles d’interrupteurs mais tous sont fondés sur le même principe qui consiste à faire aboutir les extrémités des circuits à des plots que l’on peut mettre en communication électrique ou qu’on peut isoler l’un de l'autre
en communication électrique ou qu’on peut isoler l’un de l'autre ; ce que l’on recherche principalement dans ces appareils, c’est une disposition permettant une manœuvre à la fois très simple et très rapide. Tous les interrupteurs que nous venons de voir sont dits unipolaires, c’est-à-dire qu’ils ne coupent ou laissent passer le courant que sur l’un des conducteurs du circuit, sur le conducteur positif par exemple ; mais on établit aussi des interrupteurs bipolaires qui agissent, de la même façon que nous venons de le voir, sur les deux conducteurs à la fois. Les dispositions adoptées dans ce cas varient
à la fois. Les dispositions adoptées dans ce cas varient suivant les modèles d’appareil, mais il est facile de les imaginer car en résumé, un interrupteur bipolaire n’est autre chose qu’un interrupteur unipolaire doublé ; une seule précaution s’impose, c’est que les deux conducteurs se trouvent isolés l’un de l’autre dans le parcours du courant au travers de l’interrupteur. L'exemple le plus simple que nous puissions donner à ce sujet peut être pris avec l’interrupteur à couteau (fig. 1); supposons deux de ces interrupteurs identiques placés côte à côte et reliés les deux lames L par une pièce en matière
reliés les deux lames L par une pièce en matière isolante munie d’une poignée ; en agissant sur cette dernière, on ouvrira ou on fermera l’interrupteur et l’on coupera ou établira la communication sur les deux fils du circuit à la fois. On fait aussi des interrupteurs automatiques, c’est-à-dire qui s'ouvrent d’eux-mêmes quand le courant prend une intensité dangereuse pour le circuit extérieur, le principe de leur fonctionnement est basé sur l’action d’un électro-aimant. Supposons qu’un dispositif quelconque permette de mettre le couteau L (fig. 1) devant un électro-aimant dans l’enroulement duquel passe une dérivation du courant fourni par la
l’enroulement duquel passe une dérivation du courant fourni par la dynamière. Cet électro-aimant peut être construit de telle sorte que sa puissance attractive soit trop faible pour attirer le couteau en arrière, c’est-à-dire ouvrir l'interrupteur, quand le courant de sa bobine a l’allure normale exigée dans le circuit extérieur. Mais que l’intensité vienne à augmenter le courant dans la bobine de l’électro, l’aimantation devient alors suffisante pour attirer le couteau de l’interrupteur, ouvrir ce dernier et interrompre le passage du courant. On applique assez fréquemment ce genre d’interrupteur sur les circuits dans lesquels le courant produit par la dynamo est
circuits dans lesquels le courant produit par la dynamo est sujet à des variations sensibles de tension, et ils prennent souvent le nom de disjoncteurs automatiques. Enfin on établit encore des interrupteurs "automatiques" n’agissant que lorsque l’augmentation de tension dure un certain temps. L’interruption automatique présente en effet l’inconvénient d’arrêter le passage du courant et par conséquent le fonctionnement des appareils placés sur le circuit, dès qu’une élévation de tension se produit, même si cette élévation n’est que momentanée. Les interrupteurs dont nous parlons, n’agissent que si cette élévation de tension dure un temps déterminé ; on évite ainsi l’arrêt
tension dure un temps déterminé ; on évite ainsi l’arrêt des appareils si le danger qu’ils courent ne dure qu’un instant. Nous dirons de ces derniers appareils ce qu’on peut dire de tous les appareils automatiques, ils présentent à coup sûr certains avantages mais le moindre dérangement peut en arrêter le fonctionnement, l’on est enclin à s’en rapporter à eux sans les contrôler assez souvent et ils font défaut au moment où leur action serait utile. Rien ne vaut, à notre avis, les appareils manœuvrés à la main, à la suite d’une surveillance continue et intelligente. Coupe-circuit. — On pourrait
suite d’une surveillance continue et intelligente. Coupe-circuit. — On pourrait croire, d’après le nom même de cet appareil, que le coupe-circuit n’est autre chose qu’un interrupteur. Il y a du vrai en ce sens qu’il coupe le circuit, mais où il se différence de l’interrupteur c’est qu’il le coupe automatiquement mais en subissant en quelque sorte à lui seul le dommage offert par un courant d’une intensité supérieure à celle que doivent supporter les appareils alimentés par le courant de la dynamo. On sait que l’énergie électrique est capable de se transformer en chaleur et que, si l’on fait passer
se transformer en chaleur et que, si l’on fait passer un courant très intense dont un conducteur de faible section, ce dernier s’échauffe, il peut rougir, il peut même fondre. L’expérience a démontré qu’un courant de 50 ampères lancé dans un fil de cuivre de 0,78 mm de diamètre peut fondre ce fil, et que ce même courant fondrait un fil de plomb d'un diamètre trois fois plus fort. Mais avant de fondre, le fil de cuivre s’échauffera et peut atteindre, avant fusion, une température capable de détruire l’isolant du fil de cuivre, accident, toujours grave quand ce fil constitue
fil de cuivre, accident, toujours grave quand ce fil constitue le conducteur du circuit extérieur. Un moyen très simple d’obvier à ce genre d’accident, consiste à avoir des conducteurs d’une section suffisamment forte pour laisser passer librement un courant d’intensité bien supérieure à celle prévue en marche normale, mais alors on est contraint à une dépense de prime d'établissement trop élevée. La nécessité d’établir les lignes avec des sections de conducteurs réduites au minimum pratique oblige donc de les protéger contre les excès d’intensité du courant qui pourraient se produire et, c’est au coupe-circuit qu’on a recours. Si donc on
et, c’est au coupe-circuit qu’on a recours. Si donc on a une ligne en fil de cuivre capable de résister sans échauffement appréciable à un courant d’une intensité de 60 ampères, pour être assuré qu’un courant d’intensité supérieure ne passera pas dans cette ligne, on coupe celle-ci un peu après la dynamo et on remplace la partie coupée par un fil de plomb d’un diamètre tel que sous un courant de 50 ampères ce fil de plomb soit fondu. Si l’accident en question se produit, le plomb fond et la ligne étant coupée le courant ne circule plus écartant ainsi
ligne étant coupée le courant ne circule plus écartant ainsi tout danger pour le circuit. C’est à cause de cette fusion du coupe-circuit qu’on désigne souvent ce dernier sous le nom de fusible. Le coupe-circuit, dans son action, mettant la ligne hors de service, il est toujours construit de façon à pouvoir être remis en état rapidement et sans difficulté. Ainsi on peut voir un de ces appareils représenté à la figure 4 et que construit la maison Genteur à laquelle nous l’empruntons. Il se compose d’un socle en matière isolante sur lequel sont fixées deux pièces en cuivre ou
isolante sur lequel sont fixées deux pièces en cuivre ou bornes L et L ; la ligne étant coupée en avant de la partie à protéger, une extrémité de la coupure est reliée à la borne L et l’autre à la borne L’, le passage du courant est donc interrompu par l’intervalle qui sépare L et L’. Pour rétablir la continuité de la ligne, on interpose entre A et B une lame de plomb ajourée dite grille qui a une section telle que sous l’intensité à craindre cette lame est fondue. Pour rendre son remplacement facile, la grille est prise
fondue. Pour rendre son remplacement facile, la grille est prise par des encoches sous deux vis A et B qui se serrent à la main; quant à la forme en grille elle a été choisie pour que la fusion du métal soit plus rapide. Ce modèle de coupe-circuit est appliqué principalement sur les lignes dans lesquelles passe un courant d’une certaine intensité, mais quand il s’agit de protéger des lignes où le courant n’a jamais une forte intensité, comme par exemple dans celles qui alimentent seulement quelques lampes à incandescence, la grille est remplacée par un simple fil de plomb
la grille est remplacée par un simple fil de plomb d’un diamètre approprié. C’est ainsi que dans une distribution d’éclairage par incandescence d’un appartement par exemple, on protège les lampes soit par série, soit par groupe de chaque chambre, à l’aide d’un petit coupe-circuit dont le plomb n’est plus qu’un simple fil. Dans les appareils de ce genre, la disposition du plomb est tout à fait analogue à celle indiquée à la figure 4, et l’on se borne simplement à rejoindre les deux vis A et B par le fil de plomb dont les extrémités sont enroulées d’un ou de
de plomb dont les extrémités sont enroulées d’un ou de deux tours autour des vis en question. Dans les installations intérieures le coupe-circuit est enfermé, c’est-à-dire recouvert d’une boite en matière réfractaire telle que porcelaine ou faïence; cette précaution est indispensable pour éviter toute chance d’incendie au cas où la fusion provoquée par la fusion du plomb, viendrait à toucher des matières combustibles telles que : papier, tentures, etc. Comme les interrupteurs, les coupe-circuits peuvent se faire unipolaires ou bipolaires, ces derniers ne sont en somme que deux coupe-circuits unipolaires juxtaposés. Nous avons donné le principe du coupe-circuit le plus
juxtaposés. Nous avons donné le principe du coupe-circuit le plus en usage, mais il en existe de construction toute spéciale lorsqu’il s’agit d’opérer sur des lignes où circulent des courants de très forte intensité, mais c’est là un cas particulier que nous ne croyons pas devoir signaler ici, tout au moins. Si l’on a choisi le plomb comme matière fusible, c’est, d’abord en raison de son bas prix et aussi de sa malléabilité qui le rend facile à placer surtout lorsqu’il est utilisé à l’état de fil, mais on peut très bien faire le fusible soit en cuivre, soit en
très bien faire le fusible soit en cuivre, soit en fer, soit en tout autre métal, il suffira de lui donner la section voulue pour amener sa fusion sous l’influence d’un courant d’intensité donnée. MEUNERIE J&D LE 1ER MAI 1898 et les serviteurs attachés à la personne (Suite). Dans un précédent article, nous avons indiqué dans quelles conditions les serviteurs attachés à la personne peuvent bénéficier de la loi du 9 avril 1898 ; aujourd’hui nous allons examiner si ceux qui sont attachés à la personne d’un industriel ou d’un commerçant peuvent eux aussi revendiquer à leur profit l’application de
commerçant peuvent eux aussi revendiquer à leur profit l’application de cette loi. Et d’abord, comme toute loi d’exception, la loi du 9 avril 1898, malgré les nombreux amendements qui y ont été apportés, continue à soulever des controverses qui font prévoir qu’on ne solutionnera pas les questions d’assujettement ou de non-assujettement tant que le législateur ne se décidera pas à étendre à tous les salariés, seule solution équitable, le régime de la réparation forfaitaire. Si la loi du 12 avril 1906 a mis sur le même pied d’égalité et le personnel industriel et le personnel commercial, elle a laissé de
personnel industriel et le personnel commercial, elle a laissé de côté la question de savoir quelle est, en cas d’accident du travail, la condition des serviteurs attachés à la personne de l’industriel et du commerçant, et cependant on rencontre, aussi bien dans les usines que dans les maisons de commerce, des salariés dont la situation est mal définie, qui sont autant domestiques qu’ouvriers ou inversement ou qui sont tantôt l’un tantôt l’autre, mais remplissent, ne fut-ce qu’accidentellement, soit des fonctions domestiques soit des fonctions qui peuvent les faire considérer comme des ouvriers ou employés. La jurisprudence aidant, les circonstances ont
des ouvriers ou employés. La jurisprudence aidant, les circonstances ont donné à cette question une acuité et une importance telles que nous croyons être utiles à nos lecteurs en l'examinant au moins dans ses grandes lignes, sauf à solutionner chaque cas particulier au fur et à mesure qu’ils voudront bien nous les soumettre. Il s’agit par exemple d’un valet de chambre ne s’occupant que du service privé et jamais de la maison de commerce, ou encore du cocher conduisant la voiture de promenade, ou de la bonne préposée aux soins du ménage et à la surveillance des enfants : aucun
du ménage et à la surveillance des enfants : aucun doute ne saurait subsister et les serviteurs dont s’agit ne peuvent se réclamer de la législation spéciale aux accidents du travail ; le droit commun leur est seul applicable. Qu’importe, en effet, la qualité d’industriel ou de commerçant de leur maître, puisqu’ils servent à titre purement privé. Le doute n’est pas possible, et tant que les gens de maison ne seront pas assujettis dans leur ensemble au risque professionnel, il y aurait injustice à faire bénéficier de la loi ceux-là seulement dont les patrons dirigent des entreprises industrielles et commerciales.
seulement dont les patrons dirigent des entreprises industrielles et commerciales. Si, au contraire, l'employé salarié remplit tantôt des fonctions domestiques, tantôt des fonctions industrielles ou commerciales, le principe nous parait être alors que la victime de l’accident devra être indemnisée suivant le droit commun si elle a été blessée au cours d'une besogne domestique, et au contraire suivant les principes de la loi de 1898 si le sinistre la frappe au cours d’un travail commercial et industriel. C’est du moins ce qu’a décidé un jugement du Tribunal de la Seine du 23 janvier 1909 qui déclare qu'un garçon de café