jeanflop/post-ocr-correction huggingface dataset:
1 – Farcot à foyer amovible 4 – Weyher et Richemond à foyer amovible. 18 – Galloway 81 – Adamson. 3 – à foyers intérieurs divers. 30 – Babcock et Wilcox. 27 – Barbe. 1 – Belleville 31 – Collet. 1 – Nielausse 2 – Fouché. 1 – de Naeyer. 22 – Paxman 1 – Roser. 5 – 1/2 fixes. 3 type locomobile. 6 verticales diverses 27 Lagosse. 4 – Pressard. 1 – Hervier. 1 – multi-bouilleurs. 6 – Field. 15 – Terme et Deharbe. 1 – Locomotive. 1 TOTAL 1,061 Trente-six bouilleurs réchauteurs et vingt-cinq économiseurs appartenant à ces
1,061 Trente-six bouilleurs réchauteurs et vingt-cinq économiseurs appartenant à ces chaudières n'étaient pas disposés pour être visités. Nous ne pouvons à ce sujet que vous répéter ce que nous vous disons chaque année, à savoir que ces réchauteurs devraient être visités au moins aussi souvent que leurs chaudières, parce qu'ils s'entament plus, qu'ils s'usent plus vite, que, dans ces conditions, ils n'ont pas les propriétés économiques pour lesquelles ils ont été créés et ne constituent plus qu'une source de dangers. Il n'y a donc pas à hésiter il faut nettoyer les réchauteurs chaque fois qu'on nettoie les chaudières dont ils
les réchauteurs chaque fois qu'on nettoie les chaudières dont ils dépendent, éviter les installations qui rendent plusieurs chaudières solidaires d'un seul réchauteur et, quand il n'est pas possible de faire autrement, ménager une disposition du carreau qui permette aux gaz de la combustion d'aller à la cheminée sans passer par les réchauteurs. Enfin, ne négligez jamais de placer un clapet de retenue sur la conduite d'alimentation, entre le réchauteur et la chaudière. Ce clapet, que nous recommandons bien avant que le décret du 30 avril 1880 ne l'eût rendu obligatoire, vous mettra à l'abri de vos propres imprudences qui, généralement,
vous mettra à l'abri de vos propres imprudences qui, généralement, consistent à ne pas nettoyer vos réchauteurs, à ne pas nous les faire visiter, ou à les prendre d'un trop petit diamètre, ou à les loger dans des carreaux trop petits, ce qui empêche tout examen des toiles. Les défauts trouvés au cours de ces visites sont classés dans le tableau ci-après Défauts trouvés dans les visites intérieures. EXERCICE 1899-1900. m y n N S GENERATEURS ~s~ S = g EL: g -H -M z Q c Q 5 “ (au coup de feu. 19 4 Latitude Pailles à l'intérieur
(au coup de feu. 19 4 Latitude Pailles à l'intérieur autant d'autres toiles. 1 à l'intérieur au coup de feu. 3 À l'intérieur à d'autres toiles. 5 À l'extérieur (au coup de feu. 2 Rôles à l'extérieur (autant d'autres toiles. 1 Agitateuses à l'intérieur au coup de feu. 1 À l'intérieur d'autres toiles. 1 Pailleuse à l'intérieur au coup de feu. 1 À l'intérieur d'autres toiles. 1 À l'intérieur au coup de feu. 25 À l'extérieur au coup de feu. 26 Bosses à d'autres toiles. 1 Pailleuse à l'intérieur au coup de feu. 1 À d'autres toiles. 1 À un
coup de feu. 1 À d'autres toiles. 1 À un réchauffeur. 1 En même temps qu'un réchauffeur tubulaire. 2 À un fond. 3 Au dôme. À des communications. 4 À des tubes. 1 Aux cornières d'une circonférence circulaires. 1 Autres rivures circulaires 5 Fentes à des fonds. 3 et dishes à des pièces. 2 Rivures longitudinales.. 6 cassures des rivets à des rivures circulaires. 5 À des rivures circulaires. 5 Ligne à des fonds de calotte.. 1 À des communications 2 À des pièces. 3 À la collelrette d'un tube foyer. 1 Aux dômes. 2 À des foyers de chaudières
foyer. 1 Aux dômes. 2 À des foyers de chaudières verticales ou horizontales. 5 Entres des rivures circulaires. 2 Longitudinales À l'extrémité des bouilleurs 4 Reporter. 1 106 16 GÉNÉRATEURS ~ë~ S = g EL: g -R~or~ 106 16 ASSEMBLAGES des réchauffeurs. 5 de tubes intérieurs 6 à une rivure circulaire 8 À une rivure circulaire. 6 À une rivure circulaire. 5 aux rivures circulaires. 2 corps à une rivure. 1 cylindrique 7 horizontal 8 Dernière rivure circulaire, 1 du dôme ou trou d'homme. 9 corps à une rivure. 1 cylindrique 2 vertical 8 foyer à une rivure. 1 intérieur
cylindrique 2 vertical 8 foyer à une rivure. 1 intérieur 2 À des foyers intérieurs verticaux. 6 1 rivures de communication. 3 et à des droites 2 À des toiles horizontales. 1 À une communication du milieu 2 À des communications 3 À une communication de gauche 2 rivures inférieures de chaudières verticales 1 joints mashques bouillers Farcot 2 tubes Galloway 4 À l'extrémité 206 30 6 aux rivets des fonds. 3 aux IVe de diverses toises. des pièces. 7 mis dans des cassures. des entretoises 4 à dos pinces de plaques tubulaires 2 à tasser et dédorner le dôme
de plaques tubulaires 2 à tasser et dédorner le dôme ou des communautions.. 3 Fuites à des plaques tubulaires. 7 à des tubes aux plaques tubulaires. 28 2 à la colle de la terre de feu ou autres à des joints autoclaves des fonds. 3 à des pinces verticales de chaudières verticales. à des calottes de tubes de fierté. 5 2 à des pinces de pièces. 5 1 à des gueulards de chaudières verticales. 3 1 à des piéçotis en fonte. A report. 3-0 26 26 GÉNÉRATEURS GÉNÉRATEURS Réalisation 320 26 Tubes amples. Ondulations et gondolements de toises par surchauffage
26 Tubes amples. Ondulations et gondolements de toises par surchauffage 20 Bouilleurs inaccessibles (trop petits) 1 Réparations mises faites. 1 Têtes de rivets cassées. 19 Pinces cassées. 1 Réchauffer du placé ou monté. Déformation d'un tube en taisie ou en fer 13 1 Tirants de serres ou manquants 7 Cendres aux housses. 2 Souffrances dans la fonte. 1 Cassures provenant du mauvais cintrage des toises. 3 CORROSION INTÉRIEURE A des rivures circulaires. A des toiles de bouillons. 9 A des fonds de bouillons ou de chaudières. 9 A des toises du corps cylindrique 18 2 A des tubes intérieurs. 9
du corps cylindrique 18 2 A des tubes intérieurs. 9 A des rivures de pièces. 3 A des têtes de rivets.. 17 7 A des toiles de réchauffeurs 5 A des communications. CORROSION EXTERIEURE A des bouillons par suite de fuites ou d'humidité des maçonneries 1 A des tubes intérieurs 9 A des communications A des toises de chaudières 9 A des plaques tubulaires. 9 A des réchauff. par suite de fuites et d'humidité des carreaux 33 2 8 De rivets par suite de fuites. DÉFAUTS DIVERS Tuyaux d'alimentation usés, fendus. Tuyaux d'alimentation obstrués. 13 3 Réparations. 3 Sommiers cassés
fendus. Tuyaux d'alimentation obstrués. 13 3 Réparations. 3 Sommiers cassés 3 Sommiers en mauvais état. 5 Sommiers manquants soumis à des mesures. 1 Mauvaise disposition des réchauffeurs. 1 Mauvaise pente des bouillons 1 Lire en ligne. 1 7 68 GÉNÉRATEURS Report. 697 68 dans les chaudières. 52 2 Mauvais dans les bouillons 47 2 nettoyage dans les communications. 6 1 à l'intérieur dans les réchauffeurs. 19 9 des tubes intérieurs. 18 2 Fortes incrustations. 44 Mauvais des chaudières 4 1 nettoyage 9 à l'extérieur des réchauffeurs 11 1 APPAREILS DE SURETÉ Niveau minimum de l'eau non trace 21 Flotteur aplati
SURETÉ Niveau minimum de l'eau non trace 21 Flotteur aplati ou crevé. 6 Notificateurs à banchisseur. 1 2 Mauvais notificateurs à souie 2 Réglage incorrect des signaux d'alarme 5 1 Rénovation. 1 2 Tubes de verre 9 Tuyaux d'indicateurs bouchés, crevés. 10 Manomètres dont l'aiguille ne revient pas à sa position initiale. 19 2 Mal gradués et sans marque 8 7 7 2 Soupapes usées (de construction défectueuse) 1 2 Clapets de retenue d'alimentation manquants. FOURNEAUX-CARREaux Mauvaise construction. 7 2 Humidité dans les carreaux 15 1 Foyers en mauvais état. 44 Carreaux curés. 35 2 Communications entre deux carreaux. 55
44 Carreaux curés. 35 2 Communications entre deux carreaux. 55 1 Carreaux mal disposés ou inaccessibles 22 1 Grille trop rapprochée des toiles ou surface insuffisante 8 2 Barreaux de grille brûlés ou en mauvais état. 16 1 Trop épais. 1 2 Registre fermant mal 1 2 Total. 1.188 68 Outre ces défauts, nous en signalerons encore d'autres que nous avons rencontrés et qui n'ont pas trouvé place dans le tableau ci-dessus, tels sont Les fuites aux boîtes de jonction des chaudières multitubulaires. 4 Tubes déformés dans les chaudières multitubulaires. 35 Ampoules aux tubes de chaudières multitubulaires. 3 Tubes bossus
35 Ampoules aux tubes de chaudières multitubulaires. 3 Tubes bossus dans les chaudières semi-tubulaires. 2 Suppressions de tubes dans les chaudières semi-tubulaires, suppressions occasionnant une diminution de section pour le passage des gaz de la combustion. 2 Entretoises ou armatures voilées, cassées. 1 Rivets remplacés par des boulons. 2 Ciels de vapeur ou d'air dans les bouillons 12 La non étanchéité des valves et des robinets mal entretenus qui, entre autres inconvénients, entrave la visite intérieure des chaudières. 11 Présence d'huile ou de corps gras sur les toiles. 6 Absence de tube de verre aux indicateurs. 2 Plaques d'indicateurs magnétiques
de tube de verre aux indicateurs. 2 Plaques d'indicateurs magnétiques bombées. Tiges de flotteurs usées. 8 Fuites aux bouchons fusibles. 2 Tuyaux de vidange crevés. 2 Marche trop longue sans nettoyer. 8 Boulons de boîtes de tubes de Naieyer mal enfoncés dans leur encoche ou cassés. 3 Chicanes métalliques brûlées dans les foyers de chaudières Galloway, 2 Robinets de jauge usés ou cassés. 2 Autres robinets usés 3 Tubes d'économiseur cassés. 1 Flotteur en pierre cassé. 1 Projections de vapeur et de cendres dans les chaudières par l'emploi de la soude en excès. 6 En somme, la proportion des défauts
soude en excès. 6 En somme, la proportion des défauts dangereux classés dans le tableau qui avait été successivement, par rapport au nombre des chaudières visitées, de 14 12,5 %, 7,5 %, 9,8 %, 10 %, 5,05 %, 7 %, 6,5 %, 10,6 %, 8 %, 8,8 %, 7,3 %, 7,6 %, 7,3 %, 8 %, 10,9 %, 8,4 %, 7,5 %, 7,5 %, est revenue cette année aux environs de 6, 4 %. Ces différents accidents décèlent le mauvais état du faisceau tubulaire qui, étant en laiton, est trop ancien pour nous inspirer confiance, aussi nous vous conseillons le
ancien pour nous inspirer confiance, aussi nous vous conseillons le remplacement par des tubes en fer du faisceau actuel avant la remise en marche du générateur. Dès 1893, nous vous fournissions des indications sur la durée probable et relativement courte des tubes en laiton des chaudières semitubulaires, l'extrait que nous venons de vous citer confirme pleinement ce que nous vous disions à cette époque. Les tubes sont en grande partie entartrés à l'intérieur ceux qui sont visibles à l'extérieur sont en bon état et sans déformations aucune fuite n'a été constatée, mais comme cependant un grand nombre des boîtes jonctionnant
constatée, mais comme cependant un grand nombre des boîtes jonctionnant les tubes ainsi que les boulons qui les fixent sont fortement oxydés, il est probable qu'il a dû en exister autrefois. L'arrêt de cette chaudière a été provoqué par la rupture de deux boulons de la rangée inférieure, et parmi ceux qui étaient démontés et que nous avons pu examiner, nous en avons trouvé un autre qui était également cassé comme les deux premiers dans le voisinage de la tête. Nous n'avons pu les examiner tous, puisqu'ils n'étaient pas démontés; nous vous conseillons donc de le faire avec le plus
nous vous conseillons donc de le faire avec le plus grand soin et de remplacer tous ceux qui paraîtraient douteux. On s'était aperçu à temps de la rupture des boulons et il n'y a eu aucun accident; mais la constatation de l'état de ces boulons nous montre qu'on ne saurait trop recommander aux ouvriers chargés de conduire les chaudières multitubulaires de s'assurer avec le plus grand soin que tous les dispositifs de fermeture des tubes sont toujours en parfait état. Une fente s'est produite entre deux rivets de la pièce du coup de feu du bouilleur de gauche cette fente
du coup de feu du bouilleur de gauche cette fente assez longue a été matée et arrêtée par un goujon. Cette réparation ne durera probablement pas longtemps, il eut mieux valu changer de suite la tôle de coup de feu du bouilleur de gauche ou tout au moins la pièce. La tôle de coup de feu du bouilleur de droite porte une très forte ampoule en avant de l'autel, la 1/2 virole en est entièrement déformée, aussi un renfoncement de cette ampoule ne donnerait pas un résultat satisfaisant et cette tôle est à remplacer. Sur la deuxième 1/2 virole inférieure
tôle est à remplacer. Sur la deuxième 1/2 virole inférieure de ce même bouilleur, on venait de fixer à l'aide de 13 rivets une pièce de 0,3 sur 0,25; cette réparation est bien et solidement exécutée. En raison de la fente existant sur la pièce du coup de feu de gauche ainsi que la déformation de la tôle de coup de feu de droite et, bien que la réparation pour laquelle vous nous avez demandé soit bien exécutée, il ne nous est pas possible de vous délivrer un certificat destiné à M. l'ingénieur des mines, dans lequel nous devrions constater
à M. l'ingénieur des mines, dans lequel nous devrions constater que le générateur est en bon état. La tôle de coup de feu du bouilleur de droite s'est fendue sous une pression mince, mais assez étendue un chaînage de goujons a été exécuté pour boucher cette fente. Quoique bien faite, cette réparation nous paraît, tout à fait inutile et, vu l'état général de cette tôle de coup de feu, nous conseillons son remplacement. Par notre lettre du 4 avril dernier, nous vous avions déjà conseillé le remplacement de cette tôle et fait pressentir que si on ne l'opérait pas de
et fait pressentir que si on ne l'opérait pas de suite, il s'imposerait certainement à brève échéance, aussi aujourd'hui, en présence de la nouvelle avarie survenue nous considérons cette réparation comme absolument nécessaire et nous ne pouvons pas vous délivrer le certificat que vous nous avez demandé pour essayer d'obtenir dispense d'une nouvelle épreuve. Les faits relatés dans les deux rapports ci-dessus vous font voir l'intérêt qu'il peut y avoir pour vous à nous consulter avant d'entreprendre une réparation qui, si bien faite qu'elle soit, peut être néanmoins insuffisante. II. TRAVAUX EXTRAORDINAIRES. ESSAIS DE MACHINES. Les essais de machines ont
TRAVAUX EXTRAORDINAIRES. ESSAIS DE MACHINES. Les essais de machines ont pris, pendant cet exercice, une importance encore plus grande que pendant l'exercice précédent. Leur nombre a été de 60 au lieu de 53 et le nombre des machines qu'ils nous ont fait étudier de 71 au lieu de 66. Ces essais ont eu, comme toujours, pour but d'évaluer le travail développé par ces machines, d'en vérifier l'état et le réglage, de rectifier ce dernier, de peser des transmissions, des outils, des parties d'établissement, de faire disparaître des chocs, des défauts de fonctionnement, de rechercher les causes d'une consommation exagérée, celles
de fonctionnement, de rechercher les causes d'une consommation exagérée, celles du mauvais fonctionnement des condenseurs, etc. On nous demande parfois d'évaluer la force qui reste disponible sur une machine, ce cas est généralement isolé, mais cette année il s'est présenté dans 10 circonstances différentes, c'est-à-dire dans 1/6 des essais que nous avons effectués, probablement à cause de l'état prospère de l'industrie dans notre région, chacun désirant augmenter sa production. Aucun de nous a révélé de défauts nouveaux, mais l'un d'eux nous a prouvé, une fois de plus, que, même pour une machine neuve, notre intervention n'était pas inutile, et quatre
une machine neuve, notre intervention n'était pas inutile, et quatre nous ont montré que cette intervention devrait être considérée comme indispensable toutes les fois que l'on remonte une machine d'occasion réparée et remaniée par un autre constructeur que celui qui l'a primitivement étudiée et construite. La machine neuve à laquelle nous faisons allusion est installée dans une usine où la charge est très variable lorsque la machine marchait avec la charge moyenne, elle se réglait assez bien, mais il n'en était plus de même lorsque la charge était faible, la machine alors devenait folle ainsi, en l'espace de 30 secondes,
machine alors devenait folle ainsi, en l'espace de 30 secondes, nous avons obtenu des courbes représentant un travail qui variait de zéro à 40 chevaux, la force moyenne absolue devant être d'environ 16 chevaux; grâce à nos conseils, ces mauvaises conditions de fonctionnement ont été modifiées et nous avons pu constater, par un essai ultérieur, que la marche de cette machine était devenue tout à fait satisfaisante. Dans les quatre essais que nous avons été appelé à faire pour étudier les conditions de fonctionnement de machines d'occasion, installées à nouveau après remise en état, nous avons pu constater que la
après remise en état, nous avons pu constater que la marche en était pour toutes très défectueuse deux de ces machines n'avaient pas été au préalable visitées par nous et avaient été achetées sans notre avis quant aux deux autres, on n'avait pas cru devoir suivre les conseils que nous avions donnés après l'examen que nous en avions fait chez le vendeur. C'est avec raison que nous avons, l'année dernière, appelé à nouveau votre attention sur un défaut que nous avions tout particulièrement signalé dans ce Bulletin de 1873 et que depuis nous croyions à peu près disparu, car nous
que depuis nous croyions à peu près disparu, car nous l'avons rencontré encore une fois cette année le défaut dont nous voulons parler est l'obstruction par des matières très dures de la conduite de vapeur du bas du grand cylindre dans une machine à balancier. ESSAIS A LA CONSOMMATION. Ces essais ont été au nombre de trois concernant deux machines. Ils avaient pour but, l'un de comparer pour une machine sa consommation actuelle avec celle qu'elle avait lors de sa mise en marche sept années auparavant, et les deux autres de déterminer les consommations de vapeur pour une même machine
de déterminer les consommations de vapeur pour une même machine marchant avec de la vapeur saturée ou de la vapeur surchauffée. Dans ces trois essais, les machines ont été prises et laissées en marche de cette façon de procéder étant différente des méthodes adoptées par nous, les résultats obtenus ne sont pas comparables avec ceux qui ont été donnés précédemment, et par suite rien ne viendra s'inscrire dans le tableau que nous avons l'habitude de dresser à cette place. Néanmoins, les résultats de ces trois essais nous fournissent quelques indications intéressantes Pour le premier de ces essais, la consommation a
intéressantes Pour le premier de ces essais, la consommation a été trouvée de environ 1 kg de vapeur par cheval et par heure plus élevée que dans l'essai fait il y a sept ans ce résultat ne nous étonne guère et nous le prévoyions à l'avance, car cette machine, qui, dans sa disposition générale, diffère assez notablement de toutes celles que nous avons l'habitude de rencontrer, comporte des organes compliqués dont l'usure rapide et le désordre facilitent doivent forcément entraîner une augmentation dans la consommation. Quant aux deux autres essais relatifs à l'emploi dans la même machine de la vapeur
relatifs à l'emploi dans la même machine de la vapeur saturée et de la vapeur surchauffée, nous ne pouvons mieux faire que de reproduire le passage suivant du rapport que nous avons adressé à l'industriel chez lequel ces essais ont été faits « Ces résultats montrent que l'emploi de la vapeur surchauffée permet de réaliser une économie de 10 % sur la consommation de vapeur, mais nous devons faire remarquer de suite que la vapeur surchauffée nécessite pour sa production une quantité plus grande de calories et que par conséquent l'économie appréciée de la sorte n'est qu'apparente, si on fait
l'économie appréciée de la sorte n'est qu'apparente, si on fait le calcul en tenant compte de cette circonstance, l'économie due à l'emploi de la vapeur surchauffée n'est plus que de 8 % ce chiffre représente donc exactement, dans nos expériences, l'économie due au surchauffeur si on admettait que chaque calorie utilisée revienne au même prix lorsqu'elle est produite par le surchauffeur que lorsqu'elle l'est par la chaudière ce desideratum ne nous paraît pas, à présent, irréalisable, mais nous pensons que chez vous, en raison des conditions d'établissement de votre surchauffeur, il n'en est pas ainsi, et nous croyons que les
il n'en est pas ainsi, et nous croyons que les calories utiles produites par le surchauffeur coûtent plus cher que celles émanant directement de la chaudière, l'économie maximum de 8 % ne doit donc pas être atteinte. Pour déterminer exactement l'économie réelle, il faudrait que les essais comme ceux dont nous rendons compte soient exécutés en mesurant aussi les quantités totales de charbon dépensées dans l'une et l'autre marche. Nous ajouterons que nous avons déjà, en 1896, fait des essais analogues sur cette même machine et que nous avions alors trouvé par la surchauffe une économie de vapeur de 11
trouvé par la surchauffe une économie de vapeur de 11 % et une économie de charbon seulement de 5 %; résultats qui concordent bien avec ceux que nous ont fournis nos expériences de cette année et qui confirment entièrement la manière de voir que nous exposons dans le rapport cité ci-dessus. EXPÉRIENCES DE RENDEMENT. Une seule expérience de ce genre nous a été demandée pour vérifier si une chaudière neuve remplissait comme rendement et production les engagements du vendeur. Les résultats de cette expérience ne nous apportent aucun nouvel enseignement, et comme les essais n'ont pas été faits dans les
et comme les essais n'ont pas été faits dans les conditions habituelles de ceux que nous exécutons, mais conformément aux conditions indiquées par le constructeur, nous ne croyons pas utile d'en consigner ici les résultats VISITES EXTRAORDINAIRES. Les visites extraordinaires sont celles qui se font en outre des visites prévues par les Statuts. Un de nos abonnés nous a fait visiter sa chaudière pour étudier la possibilité d'en remplacer les deux bouillons usés par deux plus forts et augmenter ainsi sa surface de chauffe. Un autre nous a demandé deux visites (l'une avant et l'autre après démolition de la maçonnerie)
visites (l'une avant et l'autre après démolition de la maçonnerie) pour examiner une chaudière ancienne, depuis longtemps en chômage, savoir s'il était possible de l'installer à nouveau et indiquer les réparations qu'il était nécessaire de lui faire subir. L'installation et l'épreuve sur place d'une chaudière neuve nécessitaient de notre part trois visites pour indiquer des modifications qui nous ont paru nécessaires et en constater l'exécution. Deux chaudières furent soumises à notre examen pendant leur montage et une troisième après son installation complète pour avoir notre avis sur cette installation. Six chaudières ont été visitées par nous pour examiner des avaries
chaudières ont été visitées par nous pour examiner des avaries qui leur étaient survenues, en rechercher les causes et indiquer les réparations à faire trois chaudières pour voir si les réparations étaient bien faites, et deux chaudières après incendie des établissements dans lesquels elles étaient installées. Neuf chaudières, une machine fixe et deux machines demi-fixes d'occasion furent examinées et firent l'objet de rapports adressés aux douze intéressés. Pour deux machines également d'occasion, nous fumes appelés non seulement à les examiner, mais encore à fournir des indications sur les réparations et les modifications à leur faire subir. Nous avons en outre
les modifications à leur faire subir. Nous avons en outre eu à visiter deux machines à vapeur pour rechercher la cause d'un défaut dans leur fonctionnement. Nous pouvons encore faire entrer dans ce chapitre, en outre des visites faites spécialement pour calculer la charge des soupapes et donner des indications sur le montage des appareils de niveau ou les régler nous-même, deux visites occasionnées par deux réchauffeurs qu'on ne peut voir en même temps que les chaudières dont ils dépendent. En tout au moins 38 visites extraordinaires au cours desquelles nous avons vérifié et examiné 28 chaudières, 2 réchauffeurs et