jeanflop/post-ocr-correction huggingface dataset:
Service technique. La même vérification aura lieu au moins deux fois par an, notamment au moment de la réouverture annuelle. Toutefois, pour les établissements de troisième catégorie recevant moins de 500 personnes, la réception de l'installation électrique par le secteur suffira pour qu'une autorisation provisoire soit accordée, en attendant la visite du Service technique. ART. 120. L'isolement électrique devra être mesuré fréquemment par les soins de la direction de l'établissement, et les résultats des constatations seront communiqués à la Préfecture de Police chaque fois qu'elle le demandera. ART. 121. Chaque fois qu'un établissement recevra un courant à un potentiel entre
fois qu'un établissement recevra un courant à un potentiel entre fils supérieur à 220 volts, l'Administration prescrira des mesures spéciales après avis du Service technique. § 2. Câbles, fils conducteurs, tableaux de distribution, etc., etc., ART. 122. L'emploi des parties métalliques de la construction comme conducteurs est rigoureusement interdit. Les conducteurs conductifs sont interdits. ART. 123. Dans chacune des parties d'un circuit, le diamètre des conducteurs devra être en rapport avec l'intensité du courant, de telle sorte qu'il ne puisse se produire en aucun point un échauffement dangereux pour l'isolement des conducteurs ou des objets voisins. Il ne pourra passer
des conducteurs ou des objets voisins. Il ne pourra passer dans une table plus de deux ampères au maximum par millimètre carré de section ; au-dessus de six ampères, le câble devra avoir une section d'un millimètre carré par ampère. ART. 124. Les fils et câbles seront recouverts d'une matière offrant toutes garanties au point de vue de l'isolement électrique. Cet isolement sera au moins égal à celui imposé aux secteurs, par la Préfecture de la Seine. ART. 125. Les câbles de polarité différente seront éloignés d'au moins 10 millimètres et à une distance proportionnée à l'intensité du courant qui
et à une distance proportionnée à l'intensité du courant qui doit les traverser. L'espace entre les fils et les pièces métalliques de la construction sera de 10 centimètres au minimum. ART. 126. Quand les conducteurs traverseront des planchers, paliers, murs et cloisons, ils seront recouverts d'une gaine de caoutchouc supplémentaire et protégés en outre par une enveloppe en dure et incombustible. Aux croisements des câbles, ceux-ci seront également recouverts d'une gaine isolante supplémentaire ; il en sera de même lorsque les fils seront en contact avec les parties métalliques d'appareils d'éclairage tels que lustres, bras, appliques, qui seront eux-mêmes isolés
d'éclairage tels que lustres, bras, appliques, qui seront eux-mêmes isolés électriquement. ART. 127. Tous les câbles d'amenée de courant seront bien en vue, marqués, numérotés, suffisamment séparés les uns des autres et solidement fixés sur des supports isolants. Un voltmètre et un ampèremètre seront postés fixe au tableau d'arrivée pour contrôler les courants. En aucun cas les câbles d'arrivée du courant ne pourront traverser la salle d'une scène. ART. 128. Les tableaux d'arrivée et de distribution seront convenablement placés, d'un accès facile et hors de la portée du public: les commutateurs employés pour diriger les courants seront montés sur des
commutateurs employés pour diriger les courants seront montés sur des supports incombustibles et en matière isolante. Chaque circuit sera indiqué par une inscription fixe et bien apparente. Les tableaux seront disposés de façon à permettre un accès facile aux bornes. ART. 129. Chaque circuit principal partant du tableau de distribution sera commandé par un interrupteur bipolaire et par un double coupe-circuit. Il y aura un coupe-circuit bipolaire à chaque dérivation de lampes à incandescence, et pas plus de 5 ampères par dérivation. Chaque ligne d'arcs comprendra un interrupteur double, un coupe-circuit sur chaque pôle et un réostat monté sur un
coupe-circuit sur chaque pôle et un réostat monté sur un support incombustible et suffisamment éloigné des conducteurs. Les interrupteurs devront avoir une longueur suffisante d'interruption et être construits de façon à ne pouvoir occuper une position intermédiaire et à prévenir la formation d'un arc. ART. 130. Les transcodants, les portants et tous les accessoires de lumière devront être munis de fusibles bipolaires montés sur l'appareil même. Les coupe-circuit montés sur socles isolants et incombustibles seront disposés de telle sorte que la fusion d'un fil fusible détermine une rupture efficace et immédiate du courant. Les fils fusibles devront pouvoir être facilement
immédiate du courant. Les fils fusibles devront pouvoir être facilement remplacés et seront recouverts de manière à ne pas donner lieu à des projections de métal fondu. Les fusibles des circuits supportant un courant de 10 ampères devront être séparés par une cloison isolante. Les coupe-circuit devront être marqués pour indiquer l'intensité pour laquelle ils sont étalonnés et ne pas être interchangeables, c'est-à-dire que la forme des coupe-circuit devra varier avec l'intensité pour laquelle ils sont établis. ART. 131. Il ne pourra être fait usage de fils souples que pour l'éclairage des herses, portants, traînées et accessoires. Tout autre usage
l'éclairage des herses, portants, traînées et accessoires. Tout autre usage de fils souples est interdit tant sur la scène que dans les loges d'artistes. ART. 132. Tous les câbles souples de la scène et de la salle seront garnis de cuir sur toute leur longueur et leurs attaches seront renforcées ; la section de ces câbles souples sera au moins de un millimètre par ampère et leur enveloppe isolante sera doublée. ART. 133. Sauf au voisinage des lampes, tous les fils et câbles seront placés sous moulures ; ils pourront être montés sur isolateurs quand ils seront inaccessibles au public.
être montés sur isolateurs quand ils seront inaccessibles au public. Dans les caves, sous-sols, et en général dans tous les endroits humides, les conducteurs seront supportés par des isolateurs. ART. 134. Les câbles de suspension des appareils d'éclairage seront incombustibles et indépendants des fils conducteurs ; ils seront isolés électriquement. Les fils conducteurs ne pourront en aucun cas servir de câbles de suspension aux appareils. ART. 135. Les lustres seront suspendus par deux câbles au moins, chacun de ces câbles étant capable de supporter à lui seul dix fois le poids du lustre et de le maintenir en cas de
poids du lustre et de le maintenir en cas de rupture d'un des câbles de suspension. ART. 136. Les câbles de suspension des lustres dans la salle seront munis d'une broche de sûreté rendant les lustres fixes quand ils seront à leur place d'éclairage. La manœuvre des lustres ne pourra être faite que dans l'intervalle des représentations et à l'aide d'un treuil à pédales. ART. 137. Les herses devront être suspendues par au moins trois fils métalliques, qui seront disposés de telle sorte qu'aucune traction ne puisse s'exercer sur les conducteurs électriques. ART. 138. Les circuits principaux seront interrompus en
conducteurs électriques. ART. 138. Les circuits principaux seront interrompus en dehors des représentations ou répétitions. Pendant les représentations, un électricien se tiendra en permanence au tableau de distribution de la scène. ART. 139. Lorsqu'il sera fait usage de transformateurs ou de dynamos réceptrices, ces appareils devront être disposés de façon à éviter tout accident ; des précautions spéciales seront prises pour les isoler et les mettre hors de la portée des personnes qui ne seront pas appelées à s'en servir. Les transformateurs devront être placés près de l'arrivée du courant, de manière à réduire le plus possible, dans l'établissement, la
de manière à réduire le plus possible, dans l'établissement, la longueur des conducteurs amenant le courant à haute tension. Ces transformateurs seront placés en dehors de la cage de scène et dans un local ventilé sur l'extérieur. § 3. Lampes, rhéostat. ART. 140. Les lampes à arc ne pourront être à feu nu ; elles seront munies de globes grillagés pour arrêter les étincelles et les bris de verre et de cendriers. Les lampes à arc servant de projecteurs seront enfermées dans des lanternes à parois métalliques. Les lampes à incandescence dont l'intensité dépassera dix candelles (100 bougies), devront également
incandescence dont l'intensité dépassera dix candelles (100 bougies), devront également être protégées par un grillage. ART. 141. Les lampes des portants et des herses seront placées de manière à être protégées contre les chocs. ART. 142. Les rhéostats de l'éclairage de scène seront montés sur des supports incombustibles et placés dans un local spécial incombustible, aéré et en dehors de la cage de scène. CHAPITRE III Éclairage au gaz. ART. 143. Pourront être éclairés au gaz les établissements de troisième catégorie et exceptionnellement certains établissements de deuxième catégorie. Ces établissements ne pourront avoir qu'un éclairage fixe ; l'emploi des appareils
ne pourront avoir qu'un éclairage fixe ; l'emploi des appareils mobiles, des tuyaux et des raccords souples est interdit. ART. 144. Un compteur pourra être exigé pour chaque partie de l'établissement (scène, salle et bâtiments d'administration). Les tuyaux ayant plus de 10 millimètres de diamètre seront en fer ou en tout autre métal suffisamment résistant au feu et aux chocs. ART. 145. Les herses seront entourées d'un grillage assez résistant pour maintenir éloigné tout objet combustible. Elles devront être fixes et suspendues par trois fils métalliques au moins. La canalisation qui les alimentera sera toujours à une hauteur supérieure à
qui les alimentera sera toujours à une hauteur supérieure à celle des plus hauts châssis. Les prises de gaz et les herses seront établies dans le même plan vertical. La rampe d'avant-scène sera établie à la flamme renversée. ART. 146. Les lumières des rampes verticales seront garanties jusqu'à hauteur d'homme par des grillages à mailles serrées et leur partie supérieure sera couronnée par un fumivore de dimension suffisante. ART. 147. Les becs placés dans les loges et fourneaux d'artistes seront entourés d'un manchon de verre ou d'une toile métallique. ART. 148. Les couloirs d'accès et les escaliers seront éclairés par
148. Les couloirs d'accès et les escaliers seront éclairés par des appliques vitrées et protégées par des grillages métalliques. ART. 149. Les lumières d'allumage seront défendues par une enveloppe en toile métallique et montée sur une tige rigide. CHAPITRE IV Éclairage de secours. ART. 150. Des lampes dites de secours, allumées depuis l'entrée du public jusqu'à sa sortie, seront placées en nombre suffisant dans toutes les parties des établissements des trois catégories, pour éviter l'obscurité, en cas d'extinction subite de l'éclairage normal. Les lampes de secours, quelles qu'elles soient, devront toujours avoir chacune une intensité au moins égale à celle
toujours avoir chacune une intensité au moins égale à celle d'une candèle (10 bougies). À chaque direction ou porte de sortie, il sera installé une lampe de secours. ART. 151. Les établissements de première catégorie étant munis de deux sources d'électricité différentes sont considérés comme pourvus d'un éclairage de secours. ART. 152. Dans le cas où l'éclairage de secours serait constitué par des accumulateurs, ceux-ci devront avoir la capacité et un débit suffisants pour alimenter les lampes de secours pendant toute la durée de la représentation. ART. 153. Les accumulateurs seront installés dans un local spécial bien ventilé. On n'emploiera,
seront installés dans un local spécial bien ventilé. On n'emploiera, dans la salle des accumulateurs, que des lampes à incandescence. La batterie sera toujours en charge. Un disjoncteur automatique placé sur le circuit de charge permettra de couper automatiquement toute communication avec le secteur, si celui-ci venait à manquer. ART. 154. Les interrupteurs servant à relier la batterie d'accumulateurs au courant de charge ou de décharge devront être placés dans des endroits apparents et d'un accès facile ; ils seront fixés sur un tableau indiquant clairement la disposition adoptée pour isoler la batterie ; ce tableau sera muni d'un ampèremètre
isoler la batterie ; ce tableau sera muni d'un ampèremètre et d'un voltmètre pour le contrôle de la charge des accumulateurs. ART. 155. Les câbles ou fils amenant le courant aux lampes de secours seront placés en dehors de la cage de scène et complètement indépendants des câbles et interrupteurs servant à l'éclairage ordinaire. Une dérivation du circuit de secours pénétrera dans la cage de scène et alimentera les lampes de secours de la scène et de ses dépendances. Une autre dérivation assurera l'éclairage de secours de l'administration et des loges d'artistes. ART. 156. Le tableau de distribution de l'éclairage
loges d'artistes. ART. 156. Le tableau de distribution de l'éclairage de secours sera placé dans un local aussi éloigné que possible du tableau d'arrivée commandant l'éclairage normal et, comme ce dernier, il sera muni d'un ampèremètre et d'un voltmètre. ART. 157. Les lampes de secours ne devront pas être teintées, mais elles porteront un signe particulier permettant au service qui en sera chargé d'exercer facilement, une surveillance efficace sur l'éclairage de secours. ART. 158. L'éclairage de secours des établissements de troisième catégorie, et, s'il y a lieu, des établissements de deuxième catégorie, s'il n'est pas électrique, pourra être assuré soit
deuxième catégorie, s'il n'est pas électrique, pourra être assuré soit par des lampes à huile végétale, soit par le gaz. Dans le premier cas, les lampes à huile seront enfermées dans des lanternes hermétiquement closes du coeur de la salle par des verres ; ces lanternes n'auront que deux ouvertures, l'une destinée à l'introduction de l'air pris à l'extérieur de l'établissement, l'autre servant à l'évacuation à l'extérieur des produits provenant de la combustion. Dans le deuxième cas, les canalisations de gaz seront en fer ou en métal suffisamment résistant au feu et aux chocs, et placées à l'extérieur de l'établissement.
feu et aux chocs, et placées à l'extérieur de l'établissement. Les becs seront séparés du côté de la salle par une glace dormante; l'allumage devra se faire de l'extérieur. TITRE VI Secours contre l'incendie. CHAPITRE I Conduites d'eau et Avertisseurs. § 1er. Etablissements de première catégorie. ART. 159. Il y aura, sauf en cas de force majeure, dans chaque établissement de première catégorie, deux canalisations d'eau en pression suffisante pour défendre aussi bien les parties hautes que les parties basses, l'une dite de « secours ordinaire », l'autre dite de « grand secours ». Ces deux canalisations devront être indépendantes
« grand secours ». Ces deux canalisations devront être indépendantes l'une de l'autre et être alimentées par deux prises sur deux conduites de ville distinctes, présentant les meilleures garanties comme pression et comme débit ; elles devront posséder une communication permettant de mettre indifféremment les deux canalisations en pression sur l'une ou l'autre des deux prises. Des manomètres indiqueront en permanence la pression de l'eau de chaque canalisation. ART. 160. La canalisation de secours ordinaire alimentera des robinets de secours armés de tuyaux et de lances dont l'emplacement sera déterminé par le Service technique. ART. 161. La canalisation de grand
par le Service technique. ART. 161. La canalisation de grand secours devra être installée de façon que la scène tout entière puisse être inondée rapidement en cas de sinistre : elle sera munie soit d'extincteurs automatiques, soit de déversoirs commandés par deux robinets de mise en eau, dont l'un à proximité de la scène, et l'autre dans un endroit toujours accessible. ART. 162. Le diamètre des canalisations sera proportionnel au nombre de robinets à desservir. Ces canalisations seront munies de robinets de barrage en nombre suffisant pour parer au danger qu'entraînerait leur rupture. ART. 163. Il y aura séparation absolue
qu'entraînerait leur rupture. ART. 163. Il y aura séparation absolue entre la canalisation des eaux de secours contre l'incendie et celle du service particulier de l'établissement. ART. 164. Les robinets de la cage de scène devront être armés de tuyaux conservant la forme cylindrique en permanence. Ces tuyaux seront constamment montés et tenus pleins d'eau. ART. 165. Tous les engins et appareils de secours contre l'incendie seront constamment entretenus en bon état de fonctionnement. § 2. Etablissements de 2° et 3° catégorie. ART. 166. La canalisation de grand secours ne sera pas obligatoire dans les établissements de 2e et 3e
sera pas obligatoire dans les établissements de 2e et 3e catégorie. Une canalisation et des robinets de secours ordinaire seront établis dans les établissements et aux emplacements qui seront désignés, après avis des Services techniques. § 3. Avertisseurs d'incendie. ART. 167. A Paris et dans tous les centres où existera un poste permanent d'incendie, des avertisseurs téléphoniques relieront chacun des établissements de première catégorie et chacun de ceux de 2° catégorie et de 3° catégorie contenant plus de 1.000 personnes, avec la caserne de sapeurs-pompiers la plus voisine. Le nombre et les emplacements de ces avertisseurs seront déterminés pour chaque
et les emplacements de ces avertisseurs seront déterminés pour chaque établissement par le Service technique. CHAPITRE II Services de surveillance. ART. 168. Un service de surveillance permanent, de jour, et de nuit, contre l'incendie, sera assuré dans chaque établissement de 1e catégorie, et dans les établissements de 2e et 3e catégorie où il sera jugé nécessaire. ART. 169. En dehors de la présence du public, ce service sera assuré, suivant des consignes arrêtées par Nous, par des pompiers civils appartenant à l'établissement et agréés par Nous. ART. 170. Les pompiers civils auront un uniforme spécial distinct de celui des sapeurs-pompiers
civils auront un uniforme spécial distinct de celui des sapeurs-pompiers et agréé par Nous. ART. 171. Des rondes pointées seront faites, par toute personne agréée par Nous, aux heures fixées par les consignes. Un pompier civil devra se tenir en permanence sur le plateau de scène. ART. 172. Pendant la présence du public, le service d'incendie sera assuré par le régiment de Sapeurs-pompiers, conformément aux consignes approuvées par Nous. Il sera rétribué par la direction de l'établissement. Un poste convenablement installé devra être mis à la disposition des pompiers de service. ART. 173. Une consigne intérieure sera dressée par les
service. ART. 173. Une consigne intérieure sera dressée par les soins du directeur de l'établissement et approuvée par Nous, pour assurer la collaboration du personnel et du service d'incendie. ART. 174. Un service de surveillance pendant la représentation pourra être imposé aux établissements de 2e et de 3e catégorie dans lesquels cela sera jugé nécessaire. CARBONS "ELECTRA" Have no equal for producing BRILLIANT, STEADY LIGHT Absolutely smooth and even consumption. DON'T ACCEPT SUBSTITUTES All carbons are stamped "ELECTRA" HUGO REISINGER, Sole Importer 11, Broadway, NEW-YORK. TITRE VII Dispositions spéciales aux cinématographes. ART. 175. L'appareil à projection sera placé dans une
cinématographes. ART. 175. L'appareil à projection sera placé dans une cabine construite en matériaux incombustibles. Cette cabine aura au moins une dimension de 1 m 00 de longueur sur 1 m 35 de largeur. Elle sera d'un accès facile et située de manière à ne pouvoir nuire à la sortie du public dans le cas où un commencement d'incendie surviendrait à l'intérieur. ART. 176. Les spectateurs ne pourront être placés à moins de 2 mètres de la cabine. ART. 177. La cabine sera aérée à l'aide d'une large ouverture ménagée dans le plafond et garnie d'une toile métallique à mailles
dans le plafond et garnie d'une toile métallique à mailles fines. Chaque fois que cela sera possible, la ventilation devra être faite directement à l'extérieur. ART. 178. Les ouvertures pratiquées sur le devant de la cabine et servant au passage des rayons lumineux seront protégées de volets métalliques se manœuvrant de l'extérieur. ART. 179. La porte de la cabine ne sera fermée qu'au moment de l'allumage des deux côtés. ART. 180. Il sera interposé, entre le condensateur de lumière et la pellicule, une cuve d'eau dont la contenance ne pourra être inférieure à un demi-litre ; cette cuve sera en
être inférieure à un demi-litre ; cette cuve sera en permanence remplie d'une solution absorbant les rayons calorifiques (par exemple d'une solution d'alun, dans l'eau distillée, d'un mélange d'eau et d'acide acétique, etc., etc.) Deux autres cuves semblables et remplies de l'une de ces solutions seront en réserve dans la cabine pour que l'opérateur puisse en changer fréquemment. ART. 181. L'appareil sera à enroulement automatique et les bandes seront renfermées dans deux boîtes métalliques dites « cartons, » de sûreté, à fermeture automatique. ART. 182. Il ne sera fait usage pour les projections que de la lumière électrique, sauf dérogation
pour les projections que de la lumière électrique, sauf dérogation qui ne pourra être accordée que dans des cas exceptionnels. ART. 183. Le rhéostat sera monté soit sur un support métallique, soit sur un tableau de bois. ART. 184. Les conducteurs d'amenée de courant devront avoir au minimum une section de 1 millimètre carré par ampère ; ils seront protégés par un fourreau isolant à leur pénétration dans la cabine. La partie souple aura la longueur strictement nécessaire au réglage de l'appareil ; cette partie des conducteurs devra être protégée par une gaine de cuir. En aucun cas, les conducteurs
par une gaine de cuir. En aucun cas, les conducteurs d'arrivée ou de sortie de courant ne devront passer au-dessus ou à proximité du rhéostat. ART. 185. Les lampes mobiles et les fils souples sont interdits dans la cabine ; les conducteurs seront séparés et tendus sur des isolateurs. ART. 186. Le tableau de distribution situé dans la cabine sera muni d'un interrupteur bipolaire et d'un coupe-circuit sur chaque pôle. Les mêmes appareils de sûreté seront placés au départ des conducteurs allant à la cabine. ART. 187. Il sera placé, à la portée de la main de l'opérateur, un extincteur
à la portée de la main de l'opérateur, un extincteur de cinq litres et deux siphons d'eau de seltz ; un seau plein d'eau sera placé à proximité de la cabine. ART. 188. Il n'y aura dans la cabine que la bande en service sur l'appareil ; les autres bandes seront renfermées dans des boîtes métalliques placées dans une resserre isolée du public et ventilée. ART. 189. Il sera interdit de fumer dans la cabine. ART. 190. Les groupes électrogènes et les moteurs à gaz ne pourront être placés sous les lois affectées au public. Ils devront être installés dans
les lois affectées au public. Ils devront être installés dans des pièces suffisamment ventilées. TITRE VIII Mesures d'ordre et de police. CHAPITRE PREMIER Commissions et subcommissions. ART. 196. Une Commission supérieure des Théâtres sera chargée d'étudier les questions relatives aux théâtres, concerts ou établissements analogues, qui lui seront soumises par Nous et de donner son avis sur ces questions. ART. 197. Une Commission technique spéciale, dont les membres seront désignés par Nous après avis de la Commission supérieure des Théâtres, aura pour mission d'étudier les questions d'éclairage et d'examiner si les prescriptions de la présente ordonnance relatives à l'éclairage des
les prescriptions de la présente ordonnance relatives à l'éclairage des établissements de spectacle sont observées. ART. 198. À des époques rapprochées, une Sous-Commission par Nous constituée, visitera chaque établissement. Ces visites auront pour objet : 1° De vérifier si les prescriptions de la présente ordonnance sont observées, et notamment si tous les appareils de secours contre l'incendie fonctionnent régulièrement ; 2° De signaler les améliorations qu'il pourrait y avoir lieu d'apporter aux dispositions ou à l'aménagement de l'établissement, et les modifications qui auraient pu y être apportées sans notre autorisation préalable. À l'issue de chaque visite, il sera dressé un