jeanflop/post-ocr-correction huggingface dataset:
mètres environ en seconde, j'ai dû chercher un autre moyen d'étendre la tâche de l'instrument à des vitesses plus considérables. A cet effet, j'ai employé un petit ventilateur de 0,30 de diamètre à ailes planes dirigées dans le sens du rayon, qui appartient au Conservatoire, et j'ai disposé le tuyau cylindrique dans lequel il chassait l'air, de façon que ce tuyau eût une section transversale égale à la surface des palettes, toutes les sections du conduit de raccordement de l'orifice rectangulaire de sortie du ventilateur avec ce tuyau cylindrique étant aussi de même superficie, de manière à éviter autant que
aussi de même superficie, de manière à éviter autant que possible l'altération de vitesse de l'air. On a monté ce ventilateur près de la petite machine à vapeur du Conservatoire, et on lui a transmis le mouvement par l'intermédiaire d'un dynamomètre de rotation; par l'emploi de poulies de diamètres convenables, on a pu ainsi faire varier les vitesses du ventilateur depuis cent vingt-sept tours jusqu'à deux mille deux cent vingt en 1 minute. En commençant d'abord à le faire marcher à des vitesses assez faibles, on a pu se servir, pour mesurer la vitesse de l'air dans le tuyau, de
pour mesurer la vitesse de l'air dans le tuyau, de la tâche faite avec l'appareil de rotation à axe vertical, et déduire du nombre de tours de l'anémomètre la vitesse de l'air dans le tuyau jusqu'à la limite de 10 mètres de vitesse en 1 seconde. En comparant ensuite les vitesses moyennes de sortie de l'air avec celles de la circonférence moyenne des palettes du ventilateur, on a reconnu qu'elles étaient dans un rapport constant, de sorte que la vitesse du ventilateur était proportionnelle à celle des ailes de l'anémomètre. Ceci étant reconnu, on a fait marcher le ventilateur de
Ceci étant reconnu, on a fait marcher le ventilateur de plus en plus vite, et l'on a noté les nombres de tours N faits par l'anémomètre en 1 seconde puis admettant que le rapport constant K, trouvé entre les vitesses de l'air et celles du centre des ailes du ventilateur, qui étaient connues, restât le même aux grandes vitesses qu'aux petites, on en a déduit les vitesses moyennes de l'air qui venait choquer les ailes. Reportant ensuite ces nombres de tours comme ordonnées, et les vitesses comme abscisses, sur la même figure qui avait été faite pour les expériences précédentes,
même figure qui avait été faite pour les expériences précédentes, on a encore trouvé que les points ainsi déterminés étaient sur le prolongement de la même ligne droite qui avait donné la relation. Cette coïncidence des résultats des deux séries d'expériences montre la permanence simultanée des deux relations jusqu'aux plus grandes vitesses. En effet, puisqu'en prenant pour V les valeurs de RV, on a encore aux grandes vitesses ainsi que le montre le tracé, il s'ensuit que les rapports 1 et sont constants, ce qui ne peut arriver qu'autant que a, b et R sont constants. Car en posant c
a, b et R sont constants. Car en posant c et c' étant deux nombres constants, on en déduit, d'où ce qui implique nécessairement la constance du nombre b, puisque le coefficient a est indépendant de la vitesse ou du nombre de tours. Il résulte de là 1°. Que les expériences faites avec le ventilateur ont étendu la tâche des anémomètres employés jusqu'à des vitesses de 40 mètres environ, ce qui dépasse les besoins habituels des observations 2°. Qu'elles ont prouvé qu'il existe un rapport constant entre la vitesse de rotation des ventilateurs et celle de l'air qu'ils chassent ou
rotation des ventilateurs et celle de l'air qu'ils chassent ou qu'ils aspirent dans un tuyau; le rapport dépend d'ailleurs, non-seulement des dimensions des tuyaux, mais encore des ouvertures centrales d'admission dans le ventilateur, ainsi que quelques expériences l'ont constaté, et que je le ferai connaître plus tard; 3°. Qu'à l'avenir, et quand ce rapport de la vitesse de l'air expulsé par un ventilateur donné au nombre de tours de ce ventilateur sera connu, ou pourra très-facilement déterminer les anémomètres de différents genres, tant ceux dont on voudra observer les tours que les anémomètres à pression, à l'aide d'un ventilateur; ce
que les anémomètres à pression, à l'aide d'un ventilateur; ce qui sera beaucoup plus commode que le premier moyen que nous avions employé, et permettra surtout d'étendre la tâche à de très-grandes vitesses. Après cet exposé indispensable des expériences préliminaires à l'aide desquelles on a déterminé la relation qui lie le nombre de tours des ailes d'un anémomètre à la vitesse de l'air qui le choque, passons à l'examen des résultats des expériences faites sur la ventilation du grand amphithéâtre du Conservatoire des Arts et Métiers dans les circonstances de service courant. Dispositif de l'appareil de ventilation du grand amphithéâtre
service courant. Dispositif de l'appareil de ventilation du grand amphithéâtre du Conservatoire. La ventilation de ce vaste local, dans lequel se trouvent rassemblés le soir des auditeurs au nombre de sept à huit cents et même plus, et qui est chauffé de façon que, quand deux cours se succèdent avec des auditoires parfois très-différents en nombre, la température doive y rester sensiblement la même, présentait d'assez grandes difficultés. Un premier dispositif adapté, il y a quelques années, n'avait pas complètement réussi. Les conduits d'aspiration n'avaient guère que 0,65 de la surface totale de section et la cheminée 0,75, et il
surface totale de section et la cheminée 0,75, et il n'y avait pas d'appel à la partie supérieure. Par suite de ces proportions trop restreintes, la température s'élevait considérablement, et l'air était vicié dans la partie supérieure de l'amphithéâtre. Plusieurs fois, des auditeurs avaient été incommodés. Je m'entendis avec M. l'architecte du Conservatoire, et une modification des dispositions employées fut demandée à M. Léon Duvoir. J'indiquerai, en peu de mots, le nouveau dispositif. Le grand amphithéâtre du Conservatoire est chauffé, pendant les heures de cours publics, à une température qui ne doit pas être inférieure à 18 degrés, d'après les
ne doit pas être inférieure à 18 degrés, d'après les termes du marché, et qui s'élève habituellement à 20 degrés, quand il contient huit cents personnes, ainsi que cela arrive habituellement pour certains cours. Il faut que la température soit sensiblement la même dans toutes les parties de l'amphithéâtre, au bas et au sommet; de plus, il importait d'extraire, sans gêner l'auditoire, une quantité d'air suffisante pour enlever toute émanation désagréable. Pour y parvenir, M. Léon Duvoir a ouvert, vers le bas des gradins de l'amphithéâtre, sous les jambes des auditeurs, des orifices d'appel qui sont en communication avec des
auditeurs, des orifices d'appel qui sont en communication avec des conduits pratiqués sous les gradins. Ces orifices sont au nombre de trente-neuf, dont trente-quatre ont 0,80 sur 0,90, et sont répartis sur les deux tiers de la hauteur de l'amphithéâtre, et dont les cinq autres sont situés sous le premier gradin et ont 1,50 sur 0,60 d'ouverture. Tous ces conduits se réunissent dans une pièce située sous l'amphithéâtre et qui contient le calorifère à eau chaude. Dans cette pièce et à 1,50 au-dessus du sol s'ouvrent quatre bouches d'appel prolongées par autant de conduits verticaux qui se réunissent à un
par autant de conduits verticaux qui se réunissent à un seul tuyau horizontal communiquant à une grande cheminée d'appel, au bas de laquelle se trouve un foyer qu'on n'allume qu'en cas de besoin. Des tuyaux, à circulation d'eau chaude, avec des parties renflées appelées bouteilles, passent dans le fond du conduit horizontal pour en échauffer l'air et produire l'aspiration. La cheminée verticale contient deux tuyaux en fonte, l'un qui communique au fourneau d'une machine à vapeur, et l'autre, toujours chaud, qui sert de commencement de cheminée au calorifère. Ces deux tuyaux sont raccordés avec deux autres plus petits qui forment
tuyaux sont raccordés avec deux autres plus petits qui forment la cheminée du petit calorifère auxiliaire, employé pour déterminer ou accélérer au besoin l'appel d'air. En outre, il a été pratiqué au plafond de l'amphithéâtre, au-dessus de la partie la plus élevée des gradins, une large bouche d'appel qui communique avec un tuyau horizontal, lequel débouche dans la grande cheminée. Les sections de passage de l'air expulsé de l'amphithéâtre sont les suivantes: m m m" Orifices d'appel dans la cheminée À gauche en entrant. 0,56 x 0,50 = 0,280000 À droite en entrant. 0,618 x 0,480 = 0,296 ,40 À
droite en entrant. 0,618 x 0,480 = 0,296 ,40 À gauche près du foyer. 0,58, dessous de l'entrée. n° 3. À gauche près du foyer. 0,58 x 0,504 = 0,2948 n° 4. À droite près du foyer. 0,543 x 0,534 = 0,284.53? Tuyau d'appel au-dessus de l'amphithéâtre, 0,70° sur 0,70°. 0,490000 Aire totale des orifices d'appel 1,652990 Cheminée d'appel. – Section prise à hauteur du regard, 1,100 x 1,030. 1,3300 À déduire pour la section des tuyaux en fonte 0,187000 Section libre de passage. 0,946000 Ainsi, la section libre dans la cheminée n'est que les 0,50 = 0,50 de celle
la cheminée n'est que les 0,50 = 0,50 de celle des orifices d'appel, ce qui nécessite une accélération de la vitesse au débouché des conduits dans la cheminée. On conçoit, cependant, qu'il est difficile d'éviter cet inconvénient, sans être conduit à donner à la cheminée des dimensions bien considérables et très dispendieuses. Marche suivie dans les expériences. Pour déterminer la quantité d'air écoulée par ces cinq orifices, on reconnut, par de premières expériences, qu'il était à peu près indispensable de prolonger les observations pendant un temps assez long, afin de se mettre à l'abri des perturbations très notables qui se
se mettre à l'abri des perturbations très notables qui se produisent dans le mouvement de l'air. Il arrive en effet, quelquefois, qu'à une vitesse assez grande succède, sans cause apparente, une vitesse très faible. De plus, on constata aussi qu'il était nécessaire de placer les anémomètres dans les conduits, à une distance de l'origine au moins égale à la largeur, afin qu'ils fussent dans une portion du courant où les filets fluides marchent à peu près parallèlement. Cinq anémomètres étant à notre disposition, on en plaça quatre d'une manière fixe dans les conduits de la chambre inférieure, et le cinquième
dans les conduits de la chambre inférieure, et le cinquième servit pour le conduit supérieur. En même temps que l'on observait les vitesses de sortie de l'air, on tenait note de la température de l'amphithéâtre, en bas et dans la partie supérieure, du nombre de personnes qu'il contenait, de la température de l'air dans les conduits et à l'extérieur. Différentes circonstances ayant empêché quelquefois de faire simultanément les observations à la cheminée supérieure et aux orifices du bas, on a suppléé à ce défaut de résultats pour l'orifice supérieur, en prenant pour son débit normal la moyenne de tous ceux
prenant pour son débit normal la moyenne de tous ceux qui ont été observés; ce qui est d'autant plus permis, que ce débit a présenté une assez grande régularité. Ainsi, on a trouvé qu'il était w n r ~t. 0)~L_1 PL""n_ Le 18 février, de 3,69 mètres cubes à l'heure. Le 1er mars 3,83 Le 3 mars. 3,704 Le 8 mars. 3,094 Le 12 mars. 3,776 ou, en moyenne. 3,481 C'est cette quantité qui figure marquée d'un astérisque dans le tableau, pour toutes les expériences où l'on n'avait pas pu faire d'observations à l'orifice supérieur, et qui sert à compléter
faire d'observations à l'orifice supérieur, et qui sert à compléter l'évaluation de la quantité totale d'air évacué. 111 c Q) !I: 11 c ri) cf = 0 | Ci S S C S g E Q;J S S = <̃̃ Q s 8 Si 9 V g S g 2 := a 8. » g, .« .m. =̃ « s s si 11 s Si S t:. g s g S •" j5 m S g 3 ~m·' ï "I m S £ « S îî ,C II L lî '51 "I ~g ^1 ~N J| "1 ·p C "I
'51 "I ~g ^1 ~N J| "1 ·p C "I 2 JI. 2 I » d Su^ & tCO_ ~ë?~5 m ~S S 3 û B •« Û (J ï S Lfî r*. in r-O i>> >-O r>-rt i"p, S m yy N L~ N l 3 g °« co" r^ « lï-T s^ j + + + + ~R~S o o ^i ic L"^ 5 g s –––––––~–––––––––––––––––––––––̃a^a¡ o C'1 0"" 0 o 0"" a 2 o o~ 0 -:1 o m S I "1 °8 S S 8 ? t" ––– _L~f). jô i/î in r~o •-< r~O
? t" ––– _L~f). jô i/î in r~o •-< r~O ~dl .dc:"1 "1 In g • o N ^-r o o o u « d | s 1 °^ °. "t P. g S ro" ut" O r^ « .c:I C"'1 i « I oi co <& o ^3" -j I Ie0 É M o If") .n q H P rt o "» « t"^ L^ « G; ta |g ̃•_̃ – – S •« h ô aOOOO O O O O *<J" OOOOO OOOO ^3C O O O ^T > a S&-j g i^r^in--Tr–oooOLrt1*:r-v r-t^r-ooeo oooooooi^-tûcor^oot^ >V Q r
> a S&-j g i^r^in--Tr–oooOLrt1*:r-v r-t^r-ooeo oooooooi^-tûcor^oot^ >V Q r L-" (""00 n17 T f~ 00 00 L.I c:.o fv rl"' 70 00 00 00 c.o 00 L~ ID OO r00 r' 11: s .¡¡c. « © CC (O n tO O uTiCOLOOO O O O~CTj«00 m O ri •-< O "^S" lO 00 O O O Op •g »« cs «"^ ^rinr-o O -ovnr-»o 0 « m r< o co-i^Oïo oo w h « o op."E*£ & ai ta i^. *.n S z^> <£> ô~ ôi tZ S S S tx> v?co"r^fo-^ o m ce m -ï 5 '°
S tx> v?co"r^fo-^ o m ce m -ï 5 '° od oo r«oo x o ooo ce o oo m co m vt-vt-co ©ce r^<r>r»ooco -h ooi^ihh-vslo w [>vr « o h m ai nvïi-oova-^roco-co-^r « « i-i i-i co M ««-̃• co wr*«cicn pi es m m co ff « « fi ~ëc M ~t c0 O O~ O M O O L~ m O [~L~<io O <~oo'·̃ S^o G, o oco » s « e*ï ̃*=*• r& -oo«" LD ^î^r-^Tt ooe^oecs 1 'g fn > -ë « n « escs-L~ cî r; m cn m a cO~ O
« escs-L~ cî r; m cn m a cO~ O 1 M S o ^ï-OOO O.00-* OOOOGOOOOO OOOO >H Z b “; u~ OOmi~TOOOCO L-.OVT3OO1OOOO O O C O O O Ln or -"©t. 6 OOOO5 O – t^tOï « r«ifl v^CO irtOiÔOt iOU-;OcOt -< o S S in lo po ro en m *^r er> ~U")U"')(,O ro co m ^r l's i>qo «a '»£ "b o o o oooo ocooooooo oooo S^&B ~1 vrt-oœoa 2 (001^005 OOOOW CO fû vf^T t OOCOOS s o D S m s. Lncooro occr^ lô N co co co co *<r Ci O
occr^ lô N co co co co *<r Ci O o N O ` oi oï r^oï O – 'E cococo cO(M«« •c a rt « rt « K « « co «cicovrj-. «wcova-. « rt vsfi co 'flB» a ^a ja ^c ^c vvc^ r: g:¡ (n o c ?« V a~ ^V Q.1 d 3V Q.1 V G ?ï> Q."I C ? L~ g-oS « «S rto rtw «u « s s '.= a« – ;– – :– .= = x •a '2 c 'S c '2 a '2 a 'S a a o HO MO MO HO
'2 a 'S a a o HO MO MO HO H L'expérience du 8 février a été répétée avec un petit anémomètre du système employé par M. Combes et dont la tare avait conduit à la formule \(Y = 0,05 + 0,10 N.\) \(Y\) étant la vitesse par seconde, \(N\) le nombre de tours par seconde, on a obtenu les résultats suivants JOUR DE L'AIR DURÉE SOMBRE de l'expérience. de tours. écoulement en 1 heure. Orifice n° 1 120" n 2. 360m3 2050m3 2 120 1700 1925 3. 120 1620 1847 4 120 1760 1691 Conduit supérieur 120 2020 3355
1847 4 120 1760 1691 Conduit supérieur 120 2020 3355 Total 1880m3 On voit par le tableau précédent que l'expérience faite avec le nouvel anémomètre a donné un produit total de 1271 linaire, 16 par heure, supérieur de 183 l mètres cubes, ou de 0,168 à celui qu'a fourni l'anémomètre plus léger de M. Combes, mais avec lequel les observations sont toujours nécessairement entachées d'une erreur en moins, à cause du temps nécessaire pour imprimer à l'instrument qui part du repos une vitesse régulière. Il s'ensuit que le nouvel anémomètre, qui peut résister à de grandes vitesses, a, pour celles
qui peut résister à de grandes vitesses, a, pour celles de 1 mètre et au delà, une sensibilité au moins égale, sinon supérieure, à celle de l'anémomètre de M. Combes. Examen des résultats. – La sixième colonne de ce tableau donne le volume d'air écoulé par mètre carré de section de chacun des conduits dans chaque expérience. On remarque que dans les cas où les volumes d'air évacués n'ont pas atteint 1 à 1,2 000 mètres cubes par heure, il y a des irrégularités assez grandes, ce qui tient sans doute à ce que l'appel n'était pas assez énergique; au
doute à ce que l'appel n'était pas assez énergique; au contraire, quand le volume d'air sorti a atteint ou dépassé les chiffres précédents, la vitesse observée et le volume d'air évacué par chaque mètre carré de section ont été à peu près les mêmes. On a fait varier l'aire totale des passages en tenant fermé l'orifice n° 1, et le volume d'air a diminué en proportion des surfaces, sans que la vitesse ait sensiblement changé; ce qui montre combien il importe d'ouvrir de larges passages à l'évacuation. Dans les expériences qui ont fourni les plus grands volumes d'air, la vitesse
qui ont fourni les plus grands volumes d'air, la vitesse n'a pas dépassé de beaucoup à mètres à am,15, dans les conduits; et dans celles qui en ont donné le moins, cette vitesse n'est pas descendue au-dessous de 1 mètre à 1™ Les 12, 14 et 27 février, jours pendant lesquels la température a été assez basse et voisine de zéro, le volume d'air s'est accru avec le nombre des auditeurs, mais dans une assez faible proportion, comme on peut le voir dans le résumé suivant Février. 12 14 18 Nombre d'auditeurs. 450 775 800 à 850 Volumes d'air évacués
Nombre d'auditeurs. 450 775 800 à 850 Volumes d'air évacués en une heure. 10350"110 1657m3 1271 m3 Ainsi l'influence réelle du nombre des auditeurs n'est pas assez grande dans le cas actuel, pour qu'il soit indispensable d'en tenir compte dans l'établissement de ces appareils. Il n'en serait pas de même pour des réunions très nombreuses de personnes échauffées par un exercice énergique. En admettant que l'air sorte à la température moyenne de 17 degrés, sous la pression de 1,033 par centimètre carré sa densité serait d'environ 1,2922, au mètre cube. Le maximum d'air évacué par heure a été trouvé de
Le maximum d'air évacué par heure a été trouvé de 1271 m3, ou 3600 m3, en seconde, à la vitesse de 1 m,17 dans les conduits, et à celle de 3 m,7Ø environ dans la cheminée. Il en résulte que le travail mécanique qui représente l'effet utile de la ventilation n'a été que de 1,5 chevaux. Ce résultat montre que, pour des ventilations de ce genre, il serait inutile de recourir à l'emploi de ventilateurs mus par des moteurs mécaniques. Ce n'est que quand les quantités d'air à évacuer seraient beaucoup plus considérables, qu'il pourrait y avoir quelque avantage à
beaucoup plus considérables, qu'il pourrait y avoir quelque avantage à employer ces moyens. Constance de la température. Par l'effet de la circulation de l'air et de l'appel plus considérable par le bas que par le haut, la température de l'amphithéâtre a toujours été maintenue à très peu près la même à la partie supérieure que vers le bas. Les variations consignées au tableau n'ont jamais dépassé 0,5 sur 20 degrés qui était la température maximum. Pureté de l'air. – On a également remarqué que, malgré la grande affluence du public, composé en grande partie d'ouvriers qui avaient passé leur journée
composé en grande partie d'ouvriers qui avaient passé leur journée dans les ateliers, l'air n'a pas paru impur et n'était pas chargé d'une odeur désagréable. Volume d'air évacué par personne. Le volume d'air enlevé, et par conséquent rentré, par personne, dans les jours des plus nombreuses réunions, et des ventilations les plus actives, a été Le 14 février, pour 775 personnes, 1658 m3 par heure, 15,10 m3 par personne, Le 18 février, pour 850 » 1271 m3 » 15,00 » Le 27 février, pour 800 « 12550 » 15,60 » Moyenne 15,23 par personne et 15,3 m3 par heure. Dans
Moyenne 15,23 par personne et 15,3 m3 par heure. Dans les ventilations les moins actives, les volumes d'air ont été les suivants JOUR DE L'AIR DURÉE SOMBRE de l'expérience. de tours. écoulement en 1 heure. Le 17 mars, pour 800 personnes, 7134 m3 par heure, 8,91 m3 par personne, Le 8 mars, pour 800 » 7384 m3 » 9,2 m3 Le 12 mars, pour 800 » 7556 m3 » 11,5 m3 Moyenne 10,0 par personne. Quoique dans ce dernier cas l'air n'ait pas paru vicié, et qu'on n'ait remarqué aucune odeur, je pense que la plus grande proportion obtenue, celle
odeur, je pense que la plus grande proportion obtenue, celle de 15 à 16 mètres carrés par heure et par personne, doit être adoptée comme base des projets de ventilation. On pourrait même l'augmenter, je crois, pourvu que les orifices d'appel fussent assez multipliés, pour que la vitesse du courant d'air produit par chacun d'eux fût à peu près insensible pour le public. Il ne faut pas oublier que cette donnée n'est relative qu'aux amphithéâtres ou lieux occupés par des personnes en bonne santé, et non par des malades et surtout des blessés. J'ai constaté antérieurement, par des expériences spéciales,
surtout des blessés. J'ai constaté antérieurement, par des expériences spéciales, qu'à l'hôpital Beaujon la quantité d'air évacué variait de 40 à 60 mètres cubes par malade et par heure, et qu'elle était à peine suffisante quand il n'y avait pas de blessures trop graves. Volume d'air évacué par mètre carré de section des passages. Le tableau précédent donnant les aires totales des sections transversales des passages et les vitesses moyennes de l'air, il est facile d'en déduire le volume d'air évacué par mètre carré de section des conduits, ce qui est un élément important à connaître pour l'établissement des ventilateurs;
est un élément important à connaître pour l'établissement des ventilateurs; en réunissant les résultats, on obtient les chiffres suivants VALEUR ÉVACUÉE VITESSES MOYENNES VOLUME TOTAL DATES. évacué par mètre heure dans les conduits dans par heure. de section. horizontaux. la cheminée. 18 février 121711,116 7700 2,17 3,81 27 février 15550,460 7600 2,12 3,72 1er mars 11976,784 7250 2,02 3,54 FAIBLES ÉVACUATIONS. 7 mars. 7133,94 5300 1,47 2,58 8 mars. 7384,39 5460 1,52 2,67 12 mars 9556,39 7100 1,98 3,45 On doit ajouter que le foyer d'appel employé n'a généralement été entretenu qu'assez faiblement, et que l'échauffement de la cheminée par
entretenu qu'assez faiblement, et que l'échauffement de la cheminée par le simple tuyau de chauffage et celui des conduits horizontaux par les tuyaux et bouteilles pleins d'eau chaude, ont paru suffisants. Il est à regretter que les quantités de charbon brûlé dans le foyer n'aient pas été mesurées séparément. La quantité totale de charbon consommée par le chauffage et la ventilation a varié par jour de 180 à 225 kilogrammes, soit 200 kilogrammes par jour. Conclusion. En résumé, on voit que le dispositif adopté au Conservatoire des Arts et Métiers pour la ventilation du grand amphithéâtre, qui contient quelquefois huit
pour la ventilation du grand amphithéâtre, qui contient quelquefois huit à neuf cents auditeurs, a donné les résultats suivants 1°. La température a été maintenue à très-peu près la même dans toutes les parties de l'amphithéâtre. 2°. L'air n'y a paru vicié et souillé de mauvaises odeurs dans aucun cas. 3°. Le volume d'air évacué par heure et par auditeur s'est élevé à 15 mètres cubes dans le cas des plus grandes évacuations, et à 10 mètres cubes dans celui des plus faibles. Ces résultats, qui assurent la salubrité de l'amphithéâtre malgré la présence d'un si grand concours d'auditeurs et
l'amphithéâtre malgré la présence d'un si grand concours d'auditeurs et la combustion de quarante-huit lampes Carcel, montrent donc que l'appareil de M. Léon Duvofre Leblanc satisfait à la fois aux conditions d'un bon chauffage et d'une abondante ventilation. M. Is. Geoffroy-Saint-Hilaire fait hommage à l'Académie d'un exemplaire d'un Mémoire intitulé Description des Mammifères nouveaux ou imparfaitement connus de la collection du Muséum d'Histoire naturelle. "Ce travail, extrait du tome V des Archives du Muséum, fait suite à deux Mémoires antérieurement publiés sous le même titre, et relatifs, l'un aux Singes de l'ancien monde, le second aux Singes américains. L'auteur, qui
de l'ancien monde, le second aux Singes américains. L'auteur, qui avait décrit dans ces Mémoires vingt-quatre espèces nouvelles ou imparfaitement connues, en fait maintenant connaître seize autres, arrivées depuis au Muséum. Ces espèces appartiennent aux genres Gibbon, Semnopithèque, Cercopithèque, Lagotriche, Sajou, Callitriche, Nyctipithèque, Saki, Eirachyure et Tamarin. Trois autres espèces, des genres Sajou et Tamarin, sont, en outre, décrites dans les notes du Mémoire, par M. le Dr Pucheran et par M. Emile Deville. Le Mémoire de M. Geoffroy-Saint-Hilaire est accompagné de six planches coloriées." RAPPORTS. ZOOLOGIE. Rapport sur les recherches de M. LAURENT, concernant les animaux nuisibles aux bois