Saya mau tau Perebakan dari Kebakaran pangsapuri Bronx 2022. Jelaskan dalam bahasa melayu

Kebakaran (dan perebakan asap awal) dicetuskan oleh pintu unit terbabit yang masih terbuka selepas penghuninya melarikan diri. Walaupun bangunan itu tidak (dan tidak dikehendaki) mempunyai pemercik di kebanyakan kawasan, ia mematuhi undang-undang bandar 2018 yang memerlukan mekanisme penutupan sendiri pada semua pintu pangsapuri dalam bangunan yang mengandungi lebih daripada tiga unit. Menurut pemilik hartanah, kakitangan penyelenggaraan menyemak mekanisme penutupan sendiri unit terbabit pada Julai 2021 dan mendapati ia berfungsi. Selepas kebakaran itu, penyiasat mendapati ia tidak boleh beroperasi—bersama-sama dengan beberapa pintu lain di seluruh bangunan. Antara mekanisme lain yang gagal adalah satu di pintu tangga tingkat 15; pintu terbuka kedua ini mencipta kesan serombong yang mempercepatkan penyebaran asap tebal ke seluruh bangunan yang lain.