Gw mau tau Kelemahan dan terputus-putus dari Kuasa angin. Jelasin dalam bahasa melayu

Eletrik dijana dari kuasa angin boleh jauh berbeza pada beberapa skala masa: dari jam ke jam, harian, dan bermusim. Perbezaan tahunan juga wujud, tetapi tidak besar. Berkait dengan perbezaan adalah jangkaan keluaran logi angin jangka pendek (menurut jam atau harian). Sebagai mana sumber eletrik lain, tenaga angin perlu "dijadualkan". Kaedah jangkaan kuasa angin digunakan, tetapi jangkaan keluaran logi angin kekal rendah bagi operasi jangka pendek.

Disebabkan penghasilan eletrik adalah serta merta dan kegunaan harus kekal seimbang bagi mengekalkan kestabilan grid, perubahan ini mampu memberikan cabaran besar bagi memuatkan sejumlah besar kuasa angin ke dalam sistem grid. Sifat penghasilan tenaga angin yang terputus-putus dan tidak menentu mampu meningkatkan kos bagi pengawalan, peningkatan simpanan operasi, dan pada tahap penembusan mungkin memerlukan peningkatan bagi pengurusan permintaan tenaga sedia ada, pelepasan beban ("load shedding"), atau penyelesaian penyimpanan atau sistem saling bersambung dengan kabel arus langsung voltan tinggi ("High-voltage direct current - HVDC"). Pada tahap penembusan tenaga angin tahap rendah, perbezaan bagi beban dan perlepasan bagi kegagalan unit penjana besar memerlukan keupayaan simpanan yang juga perlu mengurus perbezaan oleh penjanaan tenaga angin. Kuasa angin boleh digantikan oleh stesyen kuasa lain semasa tempoh angin rendah. jaringan penghantar harus sedia menangani kehilangan logi penjana dan perubahan harian dalam permintaan eletrik. Sistem dengan komponen kapasiti tenaga angin yang besar mungkin memerlukan simpanan putaran lebih banyak (logi beroperasi kurang dari pengeluaran penuh).

Hidroeletrik simpanan-pam atau bentuk lain grid penyimpanan tenaga mampu menyimpan tenaga terhasil semasa tempoh angin kuat dan dibebaskan apabila ia diperlukan. Tenaga disimpan meningkatkan nilai ekonomi tenaga angin kerana ia boleh dialih bagi menggantikan kos penghasilan lebih tinggi semasa tempok puncak permintaan. Potensi pendapatan bagi jual-beli ("arbitrage") mampu menampung kos dan kehilangan simpanan; kos simpanan mungkin menambah 25% kepada kos sebarang tenaga angin yang disimpan, tetapi ia tidak dilihat bahawa ini berlaku kepada sejumlah besar tenaga angin yang dihasilkan. Sebagai contoh, di UK, 2 GW logi simpanan pam Dinorwig menyelaras puncak permintaan eletrik, dan membenarkan pembekal berasaskan-beban untuk menjalankan logi mereka dengan lebih efisen. Sungguhpun sistem kuasa simpanan pan hanya 75% berkesan, dan memiliki kos pemasangan yang tinggi, kos pengendalian yang rendah dan keupayaan untuk mengurangkan keperluan eletrik berasas-beban mampu mengurangakn kos bahan api dan penjanaan eletrik.

Di kawasan geografi tertentu, kemuncak kelajuan angin mungkin tidak sekata dengan puncak permintaan bagi kuasa eletrik. Di negeri Amerika Syarikat California dan Texas, sebagai contoh, hari panas pada musim panas mungkin memiliki kelajuan angin yang rendah dan permintaan eletrik yang tinggi akibat penyaman udara. Sesetengah pembekal eletrik memberi subsidi pembelian pam haba geotermal oleh pelanggan mereka, bagi mengurangkan permintaan eletrik semasa musim panas dengan menjadikan pendingin udara 70% lebih efisen; penerimaan lebih meluas teknologi ini akan menyamakan lebih baik permintaan eletrik dengan angin yang ada di kawasan dengan musim panas yang panas dan angin musim panas yang rendah. Satu lagi pilihan adalah saling menyambung kawasan geografi yang tersebar luas dengan "Super grid" HVDC. Di Amerika Syarikat ia dianggarkan bahawa untuk meningkatkan sistem penghantaran untuk menerima tenaga diperbaharui yang dirancang atau potensi akan mencecah sekurang-kurangnya $60 bilion.

Di UK, permintaan bagi eletrik adalah lebih tinggi pada musim sejuk berbanding musim panas, dan begitu juga kelajuan angin. Kuasa suria biasanya pelengkap kepada kuasa angin. Pada skala masa harian kepada mingguan, kawasan tekanan tinggi cenderung membawa langit cerad dan angin permukaan yang rendah, manakala kawasan tekanan rendah cenderung lebih berangin dan berawan. Pada skala musim, tenaga suria biasanya memuncak pada musim panas, sementara di kebanyakan kawasan tenaga angin rendah pada musim panas dan tinggi pada musim sejuk. Dengan itu kuasa angin dan suria terputus-putus cenderung saling membatal sesama sendiri. Institute Teknologi Bekalan Tenaga Suria "Institute for Solar Energy Supply Technology" di Universiti Kassel menguji logi tenaga maya menghubung logi suria, angin, gasbio dan hidroeletrik simpanan dipam bagi membekalkan kuasa menurut permintaan sepanjang waktu, sepenuhnya dari sumber diperbaharui.

Lapuran kuasa angin Denmark menunjukkan bahawa jaringan kuasa angin mereka membekalkan kurang dari 1% dari permintaan purata 54 hari dalam tahun 2002. Penyokong tenaga angin menyatakan bahawa tempoh angin rendah boleh ditangani dengan hanya menulakan stesyen tenaga sedia ada yang disimpan bersedia atau disambung dengan HVDC. Electrical grids with slow-responding thermal power plants and without ties to networks with hydroelectric generation may have to limit the use of wind power.

Tiga lapuran berkenaan perbezaan angin di UK dikeluarkan pada tahun 2009, pada umumnya bersetuju bahawa perbezaan angin perlu diambil kira, tetapi ia tidak menjadikan grid tidak mampu diurus; dan kos tambahan, yang serdahana boleh diukur. Pada tahun 2006 forum Agensi Tenaga Antarabangsa membentangkan kos mengendali terputus-putus sebagai fungsi perkongsian tenaga angin pada keupayaan keseluruhan beberapa negara, seperti ditunjukkan:

Increase in system operation costs, Euros per MW·h, for 10% and 20% wind share

Ramai pengulas menumpukan pada samaada angin memiliki "kapasiti kredit" tanpa mentakrifkan apa yang mereka maksudkan dengannya dan kaitannya. Angin ada memiliki kredit kapasiti, menggunakan takrifan yang diterima ramai dan bererti, bersamaan dengan sekitar 20% dari keluaran nilainya (tetapi jumlah ini berbeza-beza bergantung kepada keadaan sebenar).Ini bererti kapasiti simpanan pada sesuatu sistem bersamaan dalam MW dengan 20% angin tambahan boleh dikeluarkan apabila angin sedemikian ditambah tanpa menjejaskan keselamatan atau ketahanan sesuatu sistem. Tetapi nilai tepat adalah tiada kaitan kerana nilai sebenar angin (di UK, bernilai 5 darab nilai kredit keupayaan) adalah penjimatan bahan api dan CO2.

Menurut kajian Universiti Stanford 2007 yang diterbitkan dalam "Journal of Applied Meteorology and Climatology", saling penyambungan sepuluh atau lebih ladang angin mampu memberikan purata 33% jumlah tenaga yang dihasilkan secara keseluruhan sebagai boleh diharap, kuasa eletrik beban asas ("baseload power"), selagi syarat minima dipenuhi bagi kelajuan angin dan tetinggian turbin.