Jabarkan Pengatur utama dari Pengatur voltan dalam bahasa melayu

Pengatur elektromekanikal juga digunakan untuk melaraskan voltan dalam arus (pengagihan kuasa) AC. Pengatur ini biasanya beroperasi dengan memilih kesesuaian tap dalam transformer dengan beberapa tap. Jikalau jumlah voltan yang di hasilkan terlalu rendah, tap mengubah sambungan untuk menghasilkan voltan yang lebih tinggi. Jikalau jumlah voltan yang di hasilkan terlalu tinggi, tap akan mengubah sambungan untuk menghasilkan voltan yang lebih rendah. Pengawal menyediakan kawasan nuetral menyebabkan pengatur tidak bertindak, menghalang pengatur dari berterusan hunting (berterusan mengubah voltan) untuk mencecah sasaran voltan yang dikehendaki.

Pengatur voltan gegelung (putaran) untuk AC

Salah satu jenis pengatur yang digunakan dalam pada tahun 1920s yang menggunakan prinsip satu gegelung medan kedudukan tetap dan satu gegelung medan kedua yang boleh diputarkan sedang satu paksi dalam selari dengan gegelung yang tetap.

Apabila gegelung boleh ubah itu adalah menempatkan tegak lurus untuk gegelung yang tetap, magnetik memaksa pemangku pada gegelung yang boleh ubah baki satu sama lain di luar dan output voltan adalah tidak berubah. Berputar gegelung dalam hala satu atau lain keluar daripada kedudukan pusat akan meningkatkan atau mengurangkan voltan dalam boleh ubah yang sekunder gegelung.

Jenis ini pengatur boleh mengautomatikkan melalui satu mekanisme kawalan servo untuk memajukan pembolehubah kedudukan gegelung dengan tujuan menyediakan voltan peningkatan atau pengurangan. Satu membrek mekanisme atau nisbah tinggi gear biasa memegang gegelung putaran siap diatur pada berkuasa magnetik memaksa pemangku pada gegelung yang menyentuh perasaan.