Jabarkan Karakteristik dari Generator arus searah

Karakteristik beban nol berlaku pada generator arus searah yang terhubung secara paralel dan kompon, serta generator arus searah berpenguatan bebas yang diputar oleh penggerak mula. Beberapa jenis generator arus searah ini akan menghasilkan tegangan listrik jika diberi penguatan arus listrik. Besarnya tegangan listrik yang dihasilkan ditentukan oleh jumlah fluks magnetik atau arus medan, dan kecepatan putaran pada rotornya. Tegangan listrik pada terminal akan sebanding dengan kecepatan putaran rotor jika fluks magnetik bernilai konstan. Pada kondisi sebaliknya, nilai tegangan listrik akan sebanding dengan jumlah fluks magnetik jika kecepatan putaran rotor bernilai konstan.

Pengujian karakteristik beban nol sebagai fungsi dari arus medan diawali dengan putaran konstan diawali dengan pemutaran rotor generator arus searah menggunakan penggerak mula hingga mencapai kecepatan putaran nominal. Arus medan di dalam generator harus sama dengan nol. Perolehan nilai ini dilakukan dengan memasangkan reostat pada rangkaian medan dengan nilai hambatan listrik yang maksimum. Pengukuran tegangan listrik menggunakan voltmeter akan menghasilkan nilai tegangan meskipun nilai arus medannya sama dengan nol. Pengujian dilakukan secara bertahap dari nilai hambatan listrik maksimum hingga minimum. Sementara itu, pengujian karakteristik beban nol sebagai fungsi dari putaran dengan arus medan konstan diawali dengan putaran konstan diawali dengan pemutaran rotor generator arus searah menggunakan penggerak mula hingga mencapai kecepatan putaran nominal. Selanjutnya, arus medan diatur hingga mencapai nilai tegangan nominal. Arus medan dipertahankan tetap konstan sambil menurunkan kecepatan putaran. Selama pengujian ini, nilai tegangan listrik pada terminalnya diukur setiap kali penurunan kecepatan dilakukan.