Gw mau tau Cara alat bekerja dari Cincin Korona

Pelepasan korona hanya terjadi ketika medan listrik (gradien potensial) di permukaan konduktor melebihi nilai kritis, kekuatan dielektrik atau gradien potensial udara yang mengganggu. Ini kira-kira 30 kilovolt per sentimeter, tetapi menurun dengan tekanan atmosfer, sehingga korona lebih merupakan masalah di ketinggian tinggi. Medan listrik pada konduktor adalah yang terbesar di mana kelengkungan paling tajam, dan karena itu pelepasan korona terjadi pertama kali pada titik-titik tajam, sudut dan tepi.

Terminal pada peralatan tegangan yang sangat tinggi sering dirancang dengan bentuk bulat berdiameter besar seperti bola dan torus yang disebut penutup korona, untuk menekan pembentukan korona. Beberapa bagian sirkuit tegangan tinggi memiliki perangkat keras dengan tepi atau sudut tajam yang terbuka, seperti titik lampiran di mana kabel atau busbar terhubung ke isolator; topi dan cincin korona biasanya dipasang di titik-titik ini untuk mencegah pembentukan korona.

Cincin korona terhubung secara elektrik ke konduktor tegangan tinggi, mengelilingi titik-titik di mana korona akan terbentuk. Karena cincin pada potensi yang sama dengan konduktor, kehadiran cincin mengurangi gradien potensial di permukaan konduktor, di bawah gradien potensial mengganggu, sehingga korona tidak terbentuk pada titik logam.