Jabarkan Penyebaran api dari Kebakaran apartemen Kota New York 2022

Api (dan penyebaran asap awal) dipicu oleh pintu unit yang memiliki peranan tetap terbuka setelah penghuninya melarikan diri. Meskipun bangunan ini tidak (juga tidak diharuskan) memiliki alat penyiram di sebagian besar kawasan bangunan, bangunan ini mematuhi undang-undang kota tahun 2018 yang mewajibkan mekanisme penutupan sendiri pada semua pintu apartemen di gedung yang berisi lebih dari tiga unit. Menurut pemilik properti, pegawai pemeliharaan memeriksa mekanisme penutupan sendiri unit yang memiliki peranan pada Juli 2021 dan menemukan mekanisme itu berfungsi dengan baik. Setelah kebakaran, para penyelidik menemukan bahwa mekanisme itu tidak dapat dioperasikan bersama dengan mekanisme yang ada di beberapa pintu lain di seluruh gedung. Di antara mekanisme gagal lainnya adalah satu di pintu tangga lantai 15; pintu terbuka kedua ini menciptakan efek asap yang dengan cepat mempercepat penyebaran asap tebal ke seluruh bagian bangunan.