Jabarkan Sampel dari gedung dari Pengujian struktur

Para insinyur perlu tahu di mana penguatannya berada sebelum mengebor inti sebagai sampel. Mereka tidak ingin memukul baja selama pengeboran. Inti bor nantinya dapat diuji patah dan kuat tekannya di laboratorium.

Keadaan korosi baja dalam sebuah bangunan dapat diperkirakan tidak secara non-destruktif. Untuk tujuan ini, metode pengukuran bidang potensial digunakan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa kawat baja lapis baja berperilaku seperti baterai jika menimbulkan korosi, misalnya dengan menembus air garam.

Salah satu bagian penguat secara otomatis menjadi anoda dan bagian lainnya menjadi katoda. Seorang insinyur dapat mengukur medan listrik dengan menempatkan alat pengukur di atas lantai beton dan memindahkannya ke seluruh permukaan. Di mana potensi anodik yang kuat menjadi terlihat, tulangan cenderung menimbulkan korosi jauh di dalam beton. Para insinyur kemudian perlu menyelidiki poin-poin ini secara lebih rinci.

Untuk tujuan ini, mereka juga dapat membuka beton dan memeriksa baja secara percobaan atau melepasnya. Namun, ini hanya mungkin jika insinyur struktur memastikan bahwa stabilitas bangunan tidak terganggu oleh pembongkaran. Potongan-potongan ini, panjangnya sekitar 35 sentimeter, dikirim ke laboratorium. Para pakar kemudian menentukan berapa banyak traksi yang bisa ditahan sebelum robek. Misalnya, dapat ditentukan apakah logam sudah menjadi tidak stabil karena retakan garis rambut.