Tolong jelaskan mengenai Penyebab dari Tumpahan minyak Norilsk 2020

Minyak diesel digunakan sebagai bahan bakar cadangan untuk pembangkit listrik tenaga panas dan tenaga uap Norilsk-Taimyr (NTEC).

Penyimpanan bahan bakar Tank 5 gagal melalui lubang di dasar tangki, yang disebabkan oleh pembentukan ulseratif korosi.

Pada tahun 2014 perusahaan telah diperintahkan oleh badan pengatur Rusia untuk sumber daya alam Rostekhnadzor untuk, pada tahun 2015, membersihkan permukaan luar dinding dan atap tangki dari karat dan mengembalikan lapisan Anti-korosi, dan pada Oktober 2016, untuk melakukan inspeksi non-destruktif dari dasar tangki. Terlepas dari permintaan dari Pemerintah Rusia ini, Norilsk-Taimyr Energy tidak mengambil langkah yang diminta untuk menghindari kegagalan Tank 5.

Nornickel mengklaim bahwa Tank 5 gagal ketika permafrost yang dibangunnya mulai melunak. Perusahaan menyatakan: "Karena [tiba-tiba] dukungan yang berfungsi selama lebih dari 30 tahun tanpa masalah, tangki penyimpanan bahan bakar diesel rusak, yang mengakibatkan kebocoran bahan bakar."