Jelaskan Investigasi dari Ledakan Humberto Vidal

Investigasi NTSB mengemukakan bahwa beberapa orang melaporkan dugaan kebocoran gas di dalam gedung beberapa hari sebelum ledakan. Namun toko ini tidak mempunyai layanan gas, sehingga ada kemungkinan pipa gas adalah penyebabnya. Akhirnya diketahui bahwa pipa yang membawa gas propana yang lebih berat daripada udara telah rusak. Beberapa tahun sebelumnya, sebuah pipa air utama telah dipasang, yang membuat pipa tersebut bengkok. Ketika pipa air tersebut telah dipasang, pipa tersebut sudah bengkok, membuat pipa tersebut lebih tertekan. Pipa air utama juga membuat pipa tersebut rusak.

Gas tersebut masuk ke dalam basemen toko dari sekitar dan atas pipa tersebut, membuat bau tak sedap. Namun masalah terbesarnya adalah teknisi perusahaan gas tersebut tidak mendeteksi adanya gas sebelum bencana. Investigator menemukan bahwa lubang yang digali untuk mendeteksi gas hanya sedalam 46cm (1.5 kaki) sedangkan gas tersebut berada 4 kaki dibawahnya, sehingga, tidak dapat dideteksi. Kesalahan terbesar adalah ketika mendeteksi gas di basemen toko. Alat pendeteksi gas harus diletakan di udara terbuka sebelum mendeteksi agar dapat membedakan udara biasa dan gas, sehingga sang teknisi seharusnya menyalakan alat pendeteksi gas sebelum masuk ke dalam gedung, namun ia menyalakan alat pendeteksi setelah masuk, sehingga tidak mendeteksi gas.

Sumber api berasal dari sakelar penyejuk udara yang menggunakan kabel pemanas, sehingga gedung tersebut rusak dan hanya menyisakan tulangnya saja.