新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業の状況および不適合について（週報：３月13日）｜TEPCOニュース｜東京電力

平成20年３月13日
東京電力株式会社
当社・柏崎刈羽原子力発電所における新潟県中越沖地震後の主な点検・復旧作業
の状況および不適合についてお知らせいたします。
１．主な点検・復旧状況
○平成20年３月７日から３月13日までに点検および復旧を完了したもの
・１号機　原子炉圧力容器点検（ノズル部他）：３月７日完了
・３号機　燃料・制御棒点検（制御棒等貯蔵設備点検）：３月10日完了
・５号機　原子炉再循環系配管維持基準適用箇所点検（超音波探傷試験）
：３月12日完了
○平成20年３月14日から３月19日までに点検および復旧を開始するもの
・１号機　原子炉複合建屋地下５階水没機器本復旧作業：３月17日開始
・２号機　燃料・制御棒点検（制御棒等貯蔵設備点検）：３月18日開始
・２号機　主発電機点検：３月14日開始
・３号機　燃料・制御棒点検（燃料外観点検）：３月14日開始
・３号機　原子炉再循環系配管維持基準適用箇所点検（詳細調査準備）
：３月14日開始
・３号機　主変圧器点検（工場搬出準備）：３月17日開始
・３号機　主発電機点検（回転子引き抜き）：３月19日開始
・５号機　励磁変圧器点検（内部点検）：３月17日開始
・５号機　励磁変圧器点検（工場搬出準備）：３月18日開始
・６号機　排気筒点検（上部詳細点検）：３月17日開始
・７号機　原子炉ウェル点検（漏えい確認）：３月14日開始
・Ｎｏ．３高起動変圧器点検（点検準備）：３月14日開始
・Ｎｏ．４ろ過水タンク復旧工事：３月16日開始
・屋外消火栓配管地上化・防火水槽新設他（大湊側配管地上化工事）
：３月17日開始
・港湾設備復旧工事（物揚場、南側放水口海水モニタ移設）：３月17日開始
○平成20年３月９日から４月５日までの主な点検・復旧作業実績・予定
・「新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の
主な点検・復旧作業予定（４週間工程）」・・・別紙
２．新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業に係る不適合
「新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業における不適合等に係る当面の公表に
ついて」にもとづく、平成20年３月６日から３月12日までのトラブル情報の発生
状況については次のとおりです。
○トラブル情報（中越沖地震関連）

＜平成20年３月６日〜３月12日発生分＞

○その他
・７号機　低圧タービン（Ｃ）第14段（タービン側）動翼フォーク部の点検に
ついては、健全性確認のため３月７日より当該部の点検を実施しております
が、第14段（タービン側）動翼フォーク部をすべて取り外し、外観目視点検
を実施した結果、フォーク部に損傷のないことを確認しました。今後、フォ
ーク部の超音波探傷試験や浸透探傷試験などの調査を継続します。また、損
傷が確認された当該フォーク部の破面観察の結果、表面に金属疲労を原因と
する場合に特徴的に見られるビーチマーク（縞状の模様）を確認しました。
引き続き詳細な調査を継続する予定です。
・固体廃棄物貯蔵庫　ドラム缶確認本数　　21,801本（平成20年２月29日現在）
・不適合情報（中越沖地震関連、Ａｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄグレード、対象外）

※　新潟県中越沖地震発生後、これまでに発生・審議した不適合情報について
再精査したところ、件名が重複していたもの11件、中越沖地震対象外であっ
たもの４件、不適合には該当しないもの３件および中越沖地震対象であった
もの１件を確認いたしましたので、２月分の集計に合わせて訂正いたしまし
た。
以　上

添付資料
・別紙：新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定
（４週間工程）（PDF 110KB）
・参考資料１：放射性物質を含む大型水槽の確認状況一覧（PDF 16.1KB）
・参考資料２：柏崎刈羽原子力発電所　燃料・制御棒点検状況（PDF 18.1KB）
・参考資料３：固体廃棄物貯蔵庫ドラム缶確認本数(平成20年２月29日現在）（PDF 10.6KB）
・参考資料４：柏崎刈羽原子力発電所１〜７号機原子炉本体の点検について（PDF 481KB）
・参考資料５：５号機　原子炉再循環系配管のひび部の点検について（PDF 50.2KB）
・参考資料６：７号機　低圧タービン（Ｃ）　第14段（タービン側）動翼フォーク部点検状況
（速報）について（PDF 193KB）