４号機｜原子力｜東京電力

福島第二原子力発電所４号機の制御棒の点検状況について
平成15年10月6日
東京電力株式会社
福島第二原子力発電所

当所４号機（沸騰水型、定格出力110万キロワット）につきましては、第12回定期検査を実施しておりますが、当所３号機の制御棒にひびおよび線状模様が確認されている（５月28日、６月27日、７月29日お知らせ済み）ことから、念のため、使用中の制御棒２本（ハフニウム型）について平成15年10月１日より目視点検を実施いたしました。
その結果、本日までに２本について以下を確認いたしました。
・ハンドル部ガイドローラ※１取付部近傍にひび
・制御棒表面のシース※２とハフニウム板固定部材の溶接部近傍にひび
およびひびと思われる線状模様
また、１本にはハンドル部とシース部をつなぐ溶接部近傍にひびが確認されました。
ひびの原因はいずれも応力腐食割れと推定されますが、評価がまとまり次第お知らせいたします。
なお、３号機で確認されたシース表面の線状模様（上記お知らせ済み）については、丁寧にブラッシングを行い点検を実施したところ、ひびではない擦り傷と確認されました。

以　上
※１　ガイドローラ
制御棒が燃料集合体の間で円滑に動くようにするため取り付けられているローラ
※２　シース
中性子を吸収する材料を外側から包み込む鞘（さや）