その他｜原子力｜東京電力

３号機グランド蒸気蒸化器ブローライン配管オリフィスよりの
金属状の物の回収について

１．発生日時　 平成16年１月26日 午後３時30分頃（当社確認）
２．発生場所　 ３号機タービン建屋
３．状　　　況　　 当所３号機は定期検査中ですが、グランド蒸気蒸化器※１水位計が一
定値を指示していたため、平成16年１月15日より、計器の動作確認およ
び配管の調査を行っていたところ、ブロ－ライン※２に設置されているオ
リフィス※３部に金属状の物が、最大で約８mm×約４mm、最小で約４
mm×約３mmの合計４個が詰まっていたことから昨日回収しましたの
で、お知らせいたします。
今後、回収した金属状の物について調査いたします。
なお、当該ブローラインは、蒸気蒸化器内の水を常時排出するため
の配管であり、プラントの安全性に影響を及ぼすものではありません。

以　　上
※１蒸気蒸化器
主タ－ビンの軸シ－ル用蒸気を発生させる機器
※２ブローライン
蒸気蒸化器内の水を常時排出する配管
※３オリフィス
流量を制限するために配管の途中に設けた絞り穴

これは、「当社原子力発電所における不適合事象の公表方法の見直しについて」（平成15年11月10日
お知らせ済み）における、区分３に該当するものとしてホームページに掲載したものです。