東北地方太平洋沖地震による当社原子力発電所への影響について｜東京電力

トップページ > リリース・お知らせ一覧 > プレスリリース > 福島第一原子力発電所の状況について（日報） > 2013年 >
東北地方太平洋沖地震による当社原子力発電所への影響について

# 東北地方太平洋沖地震による当社原子力発電所への影響について
【午後３時現在】

平成25年３月26日
東京電力株式会社

平成23年３月11日に発生いたしました三陸沖を震源とする東北地方太平洋沖地震により、当社の原子力発電所をはじめとした設備等が大きな被害を受けるなかで、立地地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご心配とご迷惑をおかけしておりますことに対し、心よりお詫び申しあげます。
福島第一原子力発電所の事故に関し、同年４月17日、事故の収束に向けた道筋を取りまとめ、７月19日に、ステップ１の目標「放射線量が着実に減少傾向となっていること」を達成いたしました。その後、12月16日に、ステップ２の目標「放射性物質の放出が管理され、放射線量が大幅に抑えられていること」の達成を確認いたしました。
また、同年12月21日に、福島第一原子力発電所１～４号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップを取りまとめました。
プラントの安定状態の維持に取り組むとともに、１～４号機の廃止措置に向けて必要な措置を中長期にわたって進めていくことにより、避難されている方々のご帰宅の実現および国民の皆さまが安心して生活いただけるよう、引き続き全力で取り組んでまいります。

当社原子力発電所（福島第一および福島第二原子力発電所）への主な影響について、以下の通りお知らせいたします。

※下線部が新規事項

【福島第一原子力発電所】
１～４号機 廃止（平成24年４月19日）
５、６号機 地震発生前より定期検査中

※３月18日午後６時57分頃、免震重要棟において電源が瞬時停止する事象が発生した件について、現場調査を行った結果、仮設３／４号Ｍ／Ｃ（Ａ）（５Ａ）ユニット裏面側の導体部に短絡痕を確認。また、同ユニット床面に小動物（ネズミ）の死骸（電撃痕有り）を確認。このことから、小動物（ネズミ）が導体部に接近したことによりアークが発生し、相間短絡から進展し三相短絡に至ったことが停電の原因と判断。

※３月26日午前６時35分、１号機使用済燃料プール代替冷却系の電源二重化工事に伴い、同冷却系を停止（停止時プール水温度：14.0℃）。なお、冷却停止期間は約９時間を予定しており、プール水温度の上昇率は約0.076℃/hと評価していることから、運転上の制限値65℃に対して余裕があり、使用済燃料プール水温管理上問題はない。

【福島第二原子力発電所】
１～４号機 地震により停止中

以　上

添付資料

過去の実績（平成24年１月１日以降）（PDF 710KB）

参考資料（最終更新日時：平成24年４月７日午後３時）

過去の実績（平成23年３月11日～12月31日）（PDF 523KB）

※上記資料の最新版は、【「東北地方太平洋沖地震による影響などについて」実績ファイル】ページをご覧ください。