3号機｜原子力｜東京電力

３号機グランド蒸気蒸化器ブローライン配管オリフィスより回収された
金属状の物に関する調査結果について

定期検査中の当所３号機において、グランド蒸気蒸化器※１の水位計が一定値を指示していたことから、平成16年１月15日より、計器の動作確認および配管調査を行ってまいりました。その結果、ブローライン※２に設置されているオリフィス※３部に金属状の物（最大で約８mm×約４mm、最小で約４mm×約３mmの合計４個）が詰まっていることを確認し、平成16年１月26日回収いたしました。
（平成16年１月27日お知らせ済み）
その後、回収した金属状の物を調査した結果、溶接棒の被覆材が溶融した金属１個と塗膜片３個と推定いたしました。
混入経路については、建設時の溶接作業において混入した、または、当該グランド蒸気蒸化器の開放点検時、作業服、手袋、靴等に付着したものが混入した可能性が高いと考えられます。
なお、当該ブローラインは、蒸気蒸化器内の水の一部を排出するための配管であり、仮にこれが詰まった場合でも蒸気蒸化器の機能を損なうものではないことから、プラントの安全性に影響を及ぼすものではありません。
今後も作業現場の整理、整頓、清掃、清潔のさらなる向上の観点から、分解点検作業における開口部養生および開口部復旧前の清掃、確認を再徹底してまいります。

以　上
※１：蒸気蒸化器
主タービンの軸シール用蒸気を発生させる機器
※２：ブローライン
蒸気蒸化器内の水を常時排出する配管
※３：オリフィス
流量を制限するために配管の途中に設けた絞り穴