超高効率空冷ヒートポンプチラー「ハイエフヒーポン」の開発・販売について｜TEPCOニュース｜東京電力

## 超高効率空冷ヒートポンプチラー「ハイエフヒーポン」の開発・販売について

～空冷ヒートポンプチラーとして業界最高効率ＣＯＰ5.5を実現～

平成18年５月15日
株式会社神戸製鋼所
中部電力株式会社
東京電力株式会社
関西電力株式会社
株式会社神戸製鋼所と中部電力株式会社、東京電力株式会社、関西電力株式会
社の４社は、このたび、ビルや工場等の空調用熱源機に使用する冷暖房可能な空
冷ヒートポンプチラー※１として業界最高のエネルギー効率ＣＯＰ※２5.5（冷房
時）を実現した超高効率空冷ヒートポンプチラー「ハイエフヒーポン（冷房能力
528kW）」を共同開発いたしました。「ハイエフヒーポン」は、株式会社神戸製
鋼所が、本年10月から販売を開始いたします。
空調用のヒートポンプ式熱源機は、主に冷房専用の水冷機と冷暖房兼用の空冷
機の２種類があります。上記４社は、水冷機について平成15年５月に「ハイエフ
ミニ」を開発し、効率の高さとコンパクト性が好評を得て、多くのお客さまにご
採用いただいています。その一方で、冷暖房兼用の空冷機について、開発のご要
望をいただいていました。
今回開発した「ハイエフヒーポン」は、暖房負荷にも対応できるうえ、冷房時
は業界最高効率となるＣＯＰ5.5が実現できるものです。
「ハイエフミニ」の高効率化技術を活用しつつ、新開発の高効率ファンなどに
より空気熱交換器を高性能化するとともに、その空気熱交換器へ水を吹き付ける
（散水する）ことにより、さらに熱交換効率を向上させることで、業界最高効率
を達成しました。
また、製品ラインアップとして、空気熱交換器に散水しない機種（冷房時のＣ
ＯＰ4.3）もご用意いたします。
「ハイエフヒーポン」の主な特長は、以下のとおりです。

なお、本開発機は、販売開始に先立ち、電力各社が開催するソリューションフェア※６でご紹介いたします。
添付資料1：開発体制（PDF 10.0KB）
添付資料2：「ハイエフヒーポン」の概要（PDF 62.9KB）
※１　空冷ヒートポンプチラー：
ビルや工場等の空調に使用する冷水および温水をつくる機器で、冷暖房
の廃熱を外気へ放熱する熱交換器を備えたもの
※２　ＣＯＰ（Coefficient of Performance）＝（冷房能力または暖房能力／消
費電力）：
値が大きいほど省エネルギー性が高いことを示す
本開発機のＣＯＰ5.5および4.3は冷水入口／出口水温12℃／７℃、外気
乾球／湿球温度35℃／24℃の条件（JIS B 8613に準拠）における値であ
る
※３　ランニングコストを約40％削減：

※４　ＣＯ２排出量を約25％削減：

＜※３および※４の試算条件＞
建物規模　　　　　　：延床面積　7,500ｍ２
用　　途　　　　　　：事務所
機器構成　　　　　　：空冷ヒートポンプ　２台構成
神戸製鋼所製従来機　：型番KHS2005A（50Hz地域）／KHS2006A（60Hz地域）
運転時間　　　　　　：冷房運転　４～11月のうち平日 162日間　８～18時
暖房運転　12～３月のうち平日　79日間　８～18時
計算方法　　　　　　：実機運転試験結果にもとづいた試算
気象条件　　　　　　：東京・名古屋・大阪地区の月別平均外気温度・外気湿度
料金メニュー　　　　：

※５　低出力時のＣＯＰは最大約３倍：
添付資料２　図３　部分負荷特性（外気温10℃冷房時）参照
※６　電力各社が開催するソリューションフェア
（１）関西地区：エネルギーソリューション＆蓄熱フェア2006
平成18年５月17日（水）～19日（金）10時～17時30分
インテックス大阪２号館　主催：蓄熱フェア実行委員会　　入場料：無料
（２）関東地区：エネルギーソリューション＆蓄熱フェア'06
平成18年７月26日（水）～28日（金）
東京ビッグサイト（予定）
（３）中部地区：ＥＮＥ－ＷＡＹ2006
平成18年８月23日（水）～25日（金）
名古屋市中小企業振興会館　吹上ホール（予定）
【製品に関するお問い合せ先】
株式会社神戸製鋼所　回転機営業部（担当：住元　弘明　TEL　03-5739-6774）
以　上