14.製造施設完成検査申請書（液石則）　堺市

堺市消防局

Sakai City Fire Bureau

# 14.製造施設完成検査申請書（液石則）

更新日：2019年2月27日

制度の概要 法第20条1項または3項の規定による製造施設の完成検査申請
必要書類

高圧ガス製造許可証の写し

（参考）完成検査時に必要な書類
1.機器一覧表
検査記録を追記したもの
2.試験成績書
特定設備検査合格証の写し（特定設備検査合格品）
認定試験者試験等成績書の写し（認定品）
高圧ガス設備試験成績証明書の写し（保安協会検査合格品）
圧力計等の計装機器はメーカー成績書
3.材料証明書
ガスの通る部分及び耐震設計に係る基礎部材について必要とする。
ただし、特定設備検査合格品・認定品・保安協会検査合格品については、原則不要。
4.肉厚測定記録
5.障壁、ガス漏えい検知警報設備、防消火設備等に係る書類
障壁の設計図面、ガス漏えい検知警報設備検査成績表、散水ノズル配置図、防爆証明書、非破壊検査を行った場合の資格者の技量認定証明書の写し、その他完成検査の事前協議で必要とされたもの
6.耐震設計構造物及び基礎に必要となる図書
『上部構造物』
（塔槽類及び特定支持構造物）
【新規設置】
設備の重要度、地域区分、地盤種別、設計震度又は加速度が記載され　た特定設備検査合格証の写し（塔槽類に接続されている配管で、耐震設計設備となるものはその範囲を明示した図面）
（架構）
使用部材のミルシート又は材質の確認できる書類、出来形寸法図及び施工記録写真（耐火被覆等を施工し、完成検査時に検査できない箇所のみ）
『基礎構造物』

基礎一般図（配筋のピッチ、鉄筋径、基礎本体の寸法がわかる図面
鉄筋及びアンカーボルトのミルシート
（アンカーボルトのミルシートが入手できない場合は、SS400で応力検討し、検査基準に適合すれば合格とする。）
コンクリート配合報告書及び圧縮強度試験成績書
出来形寸法図（基礎一般図との併用も可）
施工記録写真

消防局　予防部　危険物保安課