福島第一原子力発電所構内Ｈ９タンクエリアの堰内溜まり水の漏えいについて（続報）｜東京電力

トップページ > リリース・お知らせ一覧 > 報道関係各位一斉メール > 2013年 > 福島第一原子力発電所構内Ｈ９タンクエリアの堰内溜まり水の漏えいについて（続報）

# 報道関係各位一斉メール 2013年

## 福島第一原子力発電所構内Ｈ９タンクエリアの堰内溜まり水の漏えいについて（続報）

平成25年11月26日
東京電力株式会社

福島第一原子力発電所構内Ｈ９タンクエリアの堰内溜まり水の漏えいについての続報です。

Ｈ９タンクエリア堰ドレン弁（Ｈ９－Ｂ１タンクの南側）からの堰内の溜まり水滴下については、本日（11月26日）午後５時00分に当該堰ドレン弁の増し締めを実施し、滴下は停止しております。

なお、当該堰ドレン弁から滴下した箇所に水溜まりはなく、直径２cm程度の染みを確認いたしました。

当該堰内の溜まり水の分析結果は、セシウム134およびセシウム137はいずれも検出限界値未満、ストロンチウムは4.0Bq/Lであったことから、堰ドレン弁から滴下した水は雨水であると判断いたしました。

※Ｈ９タンクエリア堰内溜まり水分析結果（採取日11月26日）
セシウム134：検出限界値未満（検出限界値：12Bq/L）
セシウム137：検出限界値未満（検出限界値：18Bq/L）
ストロンチウム90：4.0Bq/L

今後、当該堰ドレン弁の交換を行う予定です。

第一報にて、午後のタンクパトロールにおいて水の滴下を確認したとしておりましたが、確認したのは、本日（11月26日）朝のタンクパトロールでした。お詫びして訂正いたします。

※福島第一原子力発電所構内タンクエリア図につきましては、平成25年10月21日に公表した資料の２ページをご確認ください。
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_131021_14-j.pdf