福島第一原子力発電所　淡水化装置（逆浸透膜式）における水漏れの発見について｜東京電力

トップページ > リリース・お知らせ一覧 > 報道関係各位一斉メール > 2013年 > 福島第一原子力発電所　淡水化装置（逆浸透膜式）における水漏れの発見について

# 報道関係各位一斉メール 2013年

## 福島第一原子力発電所　淡水化装置（逆浸透膜式）における水漏れの発見について

平成25年12月2日
東京電力株式会社

本日（12月２日）午前９時40分、福島第一原子力発電所淡水化装置（逆浸透膜式）Ｎｏ２を設置しているジャバラハウス内において、廃液受槽入口側の空気式作動弁のグランド部から、１秒に１滴程度、水が漏れていることを当社社員が発見しました。

そのため、午前９時42分に当該装置を停止しております。

その後、当該弁のグランド部を増し締めしたことにより、午前10時に漏えいが停止したことを確認しております。

漏れた水の範囲は約２ｍ×約０．５ｍ×深さ約１ｍｍ程度で、漏えい量は約１リットルと推定しております。漏えいした水はジャバラハウス内の堰内にとどまっており、ジャバラハウス外への流出はありません。

今後、漏れた水の放射能濃度を分析する予定です。

なお、淡水化処理した水は十分にあること、また他の淡水化装置の運転は可能な状態であることから、原子炉注水への影響はありません。

本件については、引き続き調査を進めてまいります。