4月10日に発生した津市の一部地域における停電の原因について（最終報）|お知らせ|三重県総合文化センター

# お知らせ

## 4月10日に発生した津市の一部地域における停電の原因について（最終報）

お知らせ
2015年7月2日

平成27年4月10日（金）に発生した津市の一部地域における停電は、調査の結果、三重県総合文化センター内の電気ケーブル設備の不具合を発端とした（公財）三重県文化振興事業団（三重県総合文化センター指定管理者）職員による機器操作によるものが原因であると特定しました。

地元住民の皆様や関係各位に多大なるご迷惑、ご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げますとともに、今後、二度とこのようなことが起こらないよう、再発防止に努めてまいります。

1.概要（4月11日に発表済み）

次のとおり4月10日（金）16時30分から16時40分頃までの間に、津市（安濃町、広明町、一身田上津部田など）で2回の停電が発生しました。（中部電力（株）発表資料）

(1)1回目の停電

ア　発生時刻　16時30分

イ　復旧時刻　16時31分

ウ　停電戸数　約11,600戸

(2)2回目の停電

ア　発生時刻　16時36分

イ　復旧時刻　16時37分

ウ　停電戸数　約8,100戸

2.停電発生の内容

(1)　16時20分　　ケーブル線破断 　　　　　　　 　　→ 内部停電（外部停電発生せず）

(2)　16時30分　(1)の停電を復旧するための機器操作　 → 内部停電・1回目の外部停電

(3)　16時36分　(2)の停電を復旧するための機器操作　 → 内部停電・2回目の外部停電

3.停電発生の原因

三重県総合文化センター内の電気ケーブル設備においてケーブル線の破断が生じ、これを原因とするセンター内部の停電が発生しました(2の(1))。

その後の点検において、このケーブル線の破断を発見できないまま、(公財)三重県文化振興事業団職員が中部電力（株）と申し合わせた作業手順を経ずに、停電を復旧させるための機器操作を行ったことにより、外部停電が発生しました。(2の(2)、(3))

なお、このケーブル線については、後日実施したケーブル線製造メーカーの検査の結果、製品に欠陥があり、これが破断の原因となったことが判明しています。

4.再発防止策等

委託業者を含む従事職員を対象とした研修を実施し、再発防止に努めてまいります。

また、停電後は予備のケーブル線を使用してきましたが、ケーブル線製造メーカーの検査後、欠陥のあったケーブル線は取替えを行いました。その後は、本線への切り替えに向けて中部電力(株)等と協議を重ね、6月22日（月）には、受電に関する総合テストを終え、同社の了解のもと、切替えを完了し、通常の受電状態に回復いたしました。

5.連絡先

○ 停電の原因等に関する問い合わせ先

（公財）三重県文化振興事業団

担当者　南出、安田

電　話　059-233-1102

ＦＡＸ　059-233-1106

Ｅメール　soumu@center-mie.or.jp

○ 事業団の管理運営に関する問い合わせ先

三重県環境生活部文化振興課

担当者　高野、田中、伊藤

電　話　059-224-2233

ＦＡＸ　059-224-2408

Ｅメール　bunka@pref.mie.jp