パッケージ型消火設備1型のリコールのお知らせ | 富里市

# パッケージ型消火設備1型のリコールのお知らせ

[2018年1月19日]
ID:9223

## パッケージ型消火設備1型のリコール

一部のパッケージ型消火設備1型において、ホースに異物が詰まり消火薬剤の放射が弱まる事案が発生しました。

ホースの詰まりをそのまま放置しますと、消火薬剤が放射できない可能性があります。

ホースの異物は、消火薬剤貯蔵タンクに貯蔵されている消火薬剤がホースに流入し固化したものであることが判明しています。

設置していますパッケージ型消火設備1型に関して、不具合の有無を確認するための点検と、「消火薬剤の流入を防止する部品」を追加設置する改修の実施をしています。

### 対象品

該当対象品

認定型式記号 認定番号 製造期間 備考
HSSW-825S3 PG-042号 2012年から2017年 株式会社初田製作所製
K-80P(1) PG-044号 2012年から2017年 日本ドライケミカル株式会社製
KNA-85EH PG-045号 2012年から2017年 株式会社丸山製作所製
HSSW-825S2 PG-028号 2006年から2017年 株式会社初田製作所製
HSSW-825S※ PG-017号 2004年から2008年 株式会社初田製作所製
HSSW-825S※ 評13-012号 2001年から2004年 株式会社初田製作所製

※HSSW‐825Sは、従前性能評定品だったものが、「パッケージ型消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準」(平成16年消防庁告示第12号)が制定されたことにより認定品に移行したもので、製品としては同じものです。

### 確認方法

初田製作所製

扉の表面にパッケージ型消火設備1型マークと扉の裏面に認定番号があります。

日本ドライケミカル製

扉の裏面に認定番号があります。

丸山製作所製

扉の裏面に認定番号があります。

### リコールに関する情報

不具合及びリコールに関する詳細情報については、初田製作所ホームページに掲載してありますので確認してください。

ホームページ:http://www.hatsuta.co.jp/

## お問い合わせ

## パッケージ型消火設備1型のリコールのお知らせへの別ルート