# JR新木場駅舎内店舗の排水設備誤接続について

プレスリリース
平成30年06月27日
下水道局

JR新木場駅舎内の排水設備の誤接続により、雑排水（食器洗浄や手洗い後の排水などで、トイレ排水は流入していない。）の一部が下水道局の管理する雨水管に流入し、公共用水域に流れていたことが判明しましたのでお知らせします。
なお、雑排水の雨水管への排除を直ちに停止させるとともに、JR東日本へ東京23区内全駅舎排水設備の点検・報告を行うよう指示しました。

### 誤接続が発生していた場所

JR新木場駅舎内の2店舗（ファストフード店、駅売店）
住所：東京都江東区新木場一丁目

### 誤接続の原因等

ファストフード店
駅舎改良工事の際に誤って雑排水を雨水系統に接続
駅売店
ファストフード店の誤接続の判明を受け、改めて駅舎内を再点検した結果、手洗排水を誤って雨水系統に接続していたことが判明

（参考）JR新木場駅舎内 排水系統模式図

### 誤接続の経緯等

ファストフード店

平成29年7月14日 駅舎改良工事の際に誤って雨水系統に接続
平成30年5月31日 JR東日本社員が、雨水を流すU字溝で晴天時に水が流れているのを発見し、調査実施により誤接続が判明

平成30年6月1日 JR東日本が是正工事を実施
平成30年6月4日 JR東日本から当局へ誤接続及び是正工事完了の報告
駅売店
（平成 8年から誤接続）
平成30年6月4日 当局からJR新木場駅舎内再点検を指示、誤接続を確認し排水設備使用停止
平成30年6月5日 誤接続の判明について当局へ報告

### 店舗の現況

現在、排水は雨水管に流入していない。

ファストフード店
雑排水が当局所管の汚水管へ適正に接続されていることを確認済
駅売店
排水設備の使用を中止し、その適正化に向けJR東日本で検討中

### JR東日本への対応

東京23区内全駅舎内排水設備について、下水道関係法令に基づく適正な接続の点検・報告を7月末までに行うよう指示
今後も排水設備について下水道関係法令遵守を徹底するよう指示

### JR東日本の対応状況

今回の誤接続を受け、東京23区内全駅舎内排水設備を調査中

### 点検結果の公表

JR東日本による東京23区内全駅舎内排水設備の点検・報告について、内容を確認し公表予定

下水道局施設管理部排水設備課
03-5320-6580