三哩岛核泄漏事故
三哩岛核洩露事故，通常简称「三哩岛事件」，是1979年3月28日发生在美国宾夕法尼亚州萨斯奎哈纳河三哩島核電廠（）的一次部分堆芯熔毁事故。这是美国商业核电历史上最严重的一次事故。該事件被评为国际核事件分级的７级系统中的第5级：事故带有广泛后果。反核运动积极分子表达对事故造成的区域健康影响的担忧。 然而，流行病学研究分析自事故发生以来该地区及其周围地区的癌症发病率，确定该数据在统计上没有显着增加，因此没有因事故与这些癌症相关联的因果关系得到证实。但處理所需要的經濟損失很大，場內污染清理工作开始于1979年8月，并于1993年12月才正式结束，总清理费用约为10亿美元。
三哩島事件是美國至今最為嚴重的核事故，但與之後發生的車諾比核能電廠事故與福島第一核電站事故相比，三哩島事件仍然在可以控制的範圍內，在該核電廠周遭的居民以及鄰近的幾個州也都沒出現像烏克蘭或是日本福島那樣大規模的汙染，另外該事件的知名度也不如車諾比核能電廠事故與福島第一核電站事故那樣被世界廣為人知。
二号机组为压水堆，1978年12月30日开始商业运行。额定电功率880MW。堆芯为177束燃料组件，共计37000根燃料棒，含二氧化铀100吨。二氧化铀的濃度为2.57%。
反应堆有两套回路。每套回路包含2台主泵、3台辅助泵（2台电动泵、1台汽动泵）、1台蒸汽產生器（SG）、1台布设在一次側热段的調壓槽。調壓槽压力达到15.5MPa时，調壓槽卸压阀自动开启，将冷却剂排放到調壓槽卸压箱。
当天凌晨4时0分0秒，三哩岛核電廠95万千瓦压水式二号反应堆一次側的给水主泵停转，汽轮机停机。此時备用泵應按照预设的程序启动，但是由于辅助给水系统中隔离阀在此前的例行检修中没有按规定打开，导致辅助给水系统没有動作。
二號机组的一次側冷却水没有按照程序进入蒸汽產生器，热量在反應堆中心處持續聚集，爐心压力上升，导致調壓槽卸压阀于4时0分03秒开启，放出爐心内的部分汽水混合物。當下反应堆于4时0分08秒自动停堆，当反应堆内压力下降至正常时，卸压阀又由于故障未能自动關閉，使爐心冷却剂以45m/s继续外流。压力降至正常值以下，卻由于发生机械故障，在堆心压力回复正常值后爐心冷却水继续注入减压水槽，造成减压水槽水满外溢；4时2分2秒主系统压力繼續下降至11.3MPa，“爐心緊急冷却系统(RCIC)”的高壓注水自动启动，向爐心注入冷卻水。但反应堆操作员未判明卸压阀没有關閉，反而于4时3分13秒关闭应急爐心冷却系统，停止向爐心内注水。
一次側冷却水大量排出造成爐心上部失水，爐心上部燃料棒的温度超过2760度，堆腔上部形成蒸汽。反应堆操作员恢复高压安注系统和主泵运行后，260度的水遇到2760度爐心，爐心燃料棒像玻璃一样破裂，爐心坍塌。爐心90%的燃料棒包壳破损，47%的核燃料已经融毁并发生泄漏，系统发出放射性物质外漏的警报，但由于警报響起時并未引起运行人员的注意，甚至现时的紀錄報告都指出沒有人注意到警报。直到当天晚上19时50分，二号堆实现强迫循环，但运行人员始终没有察觉爐心的损坏和放射性物质的外漏。
1979年3月28日凌晨，三哩島二號機(TMI-2)輸出達最大功率之97%，一號機處於停機狀態。上午4時0分37秒(東部標準時間)，二號機二迴路給水主汞停轉，被認為是三哩島事故一系列連鎖事件的起點。
時間倒退回十一小時以前，二迴路的八組凝結水除礦器中，七號除礦器發生了堵塞問題。除礦器含有樹脂濾芯，能夠捕捉循環水的礦物質與雜質，降低二迴路管線腐蝕速率，但也容易在水流通過一段時間後逐漸被壓縮，最終產生堵塞。通常而言，對濾芯使用壓縮空氣便能排除此類堵塞。但在技工維修七號除礦器的過程中，壓縮空氣將有瑕疵的止回閥頂開，一部分水因此進入了送氣管線。經過十一小時循環後，積水在四點抵達共同歧管，造成八組除礦器同時停機，同樣在二迴路上的給水主汞，壓縮幫浦被迫停機。兩秒後，二迴路渦輪進入停轉狀態(turbine trip)。
隨著二迴路停止與一回路的熱交換，一回路反應爐冷卻液系統(Reactor Coolant System)溫度迅速上升，冷卻劑膨脹產生壓力，並湧入與RCS相連的調壓槽(pressurizer)。渦輪停轉四秒後，壓力來到2255 Psig (155.5 bar)，與一迴路相連，調壓槽頂端的引導式洩壓閥(Pilot-operated relief valve, PORV)自動打開，將蒸氣排入位於核反應堆安全殼地下室的冷卻劑排水槽。
渦輪停轉八秒後，壓力進一步來到2355 Psig (162.4 bar)，反應爐保護裝置(Reactor Protection System)隨之啟動，借助重力插入所有控制棒，立即停止了鏈式反應。此時反應爐內持續產出相當於停機前百分之六的衰減熱。儘管不多，但在一迴路無法與二迴路進行正常熱交換的情況下，反應爐芯仍會持續累積熱量。
緊急飼水泵進水閥自動啟動，試圖向熱交換器輸水以移除衰減熱。然而，兩條緊急飼水管線上的進水閥在兩天前的例行檢測中雙雙關閉，事後又沒有開啟，導致緊急系統毫無用武之地。這違反了美國核能管理委員會(NRC)所制訂，在備援給水系統全數關閉時反應爐必須停機的規定，事後被NRC官員認定為重大違規。控制室內的操作員也未能於第一時間察覺進水閥誤關問題。
渦輪停轉十五秒後，反應爐冷卻液系統的壓力隨著PORV排出蒸氣而下降，回到了2205 Psig (152 bar)，PORV重置點。此時PORV控制線圈自動斷電，閥門理應關閉停止洩壓。不料閥門此時卻卡住了，蒸氣持續溢出，導致一迴路的冷卻劑不斷流失。另一方面，控制室面板的PORV指示燈設計錯誤，指示燈只是解釋線圈通電與否，而非反映閥門實際位置。操作員因此錯誤地認為PORV沒有卡住，浪費了數小時診斷其他問題。
在卡住的PORV形成冷卻劑流失事故後，緊急爐心冷卻系統(Emergency Core Cooling System)自動介入，啟用高壓注水系統替爐芯補充冷卻劑。另一方面，PORV不斷洩出調壓槽上方的蒸氣，促使RCS壓力下降，調壓槽水位因替代上方蒸氣而上升。
在操作員的訓練中，冷卻劑流失事故的症狀被描述為壓力水位雙雙下降，沒有提及壓力降水位升的可能性。反應爐操作員因此沒有想到冷卻劑流失的可能性，反而更加關注調壓槽水位問題。水位過高將使調整槽失去壓力緩衝能力，是操作指南中註明需要避免的狀況。兩分鐘後，操作員判定水位已經夠高，高壓注水系統毋須繼續向RCS注水，因此手動關閉了高壓注水系統。
上午4時11分，PORV連結的冷卻劑排水槽已被填滿，冷卻劑開始溢出，排入安全殼建築的廢液池並觸發警報。此一警報與PORV管線異常高溫(超過華氏200度)已是極為明顯的冷卻劑流失提示，現場操作員仍然未能發現。
上午5時20分，隨著一迴路不斷流失冷卻劑，剩下的冷卻劑開始隨著壓力下降，溫度上升而沸騰，在迴路內生成蒸氣氣泡。當蒸氣通過主循環泵時，空穴現象產生連控制室都能感受到的震動。根據作業指南，主汞必須關閉以避免燒壞。操作員決定逐漸關閉四座主汞。由於調壓槽水位夠高，冷卻劑被認為是足夠的，高壓注水系統仍然維持關閉狀態。
上午5時44分，四座主汞全數關閉，一迴路完全失去循環能力，蒸汽產生速度更加上升。
上午6時，隨著爐內的反應堆燃料棒上半部開始暴露於越來越多的蒸汽中，燃料棒的鋯合金外殼與水蒸氣反應產生二氧化鋯，氫氣與熱，使得外殼本身逐漸融化，露出裡面的核燃料顆粒。控制室同時也開始換班，交接過程中，一位員工終於注意到了PORV管線的異常高溫，關上了管線上的備用閥，至此已有超過32000加侖冷卻劑流出一迴路。
上午6時44分，核燃料顆粒飄逸出的同位素開始被廠房各處的輻射偵測器捕捉並發出警報，控制室終於發現正在發生的堆芯熔毀。
上午6時56分，廠區主管宣布廠區緊急狀態。30分鐘後，廠長Gary Miller宣布進入全面緊急狀態。大都會愛迪生公司(Met Ed)通知賓州緊急狀態管理局(PEMA)後，PEMA迅速通知了地方政府，賓州州長索伯格(Richard L. Thornburgh)。索伯格旋即指派副州長史堪頓(William Scranton III)負責處理三哩島事故。
At 6:56 a.m. a plant supervisor declared a site area emergency, and less than 30 minutes later, station manager Gary Miller announced a general emergency.[51] Metropolitan Edison (Met Ed) notified the Pennsylvania Emergency Management Agency (PEMA), which in turn contacted state and local agencies, Governor Richard L. Thornburgh and Lieutenant Governor William Scranton III, to whom Thornburgh assigned responsibility for collecting and reporting on information about the accident.[52] The uncertainty of operators at the plant was reflected in fragmentary, ambiguous, or contradictory statements made by Met Ed to government agencies and to the press, particularly about the possibility and severity of off-site radioactivity releases. Scranton held a press conference in which he was reassuring, yet confusing, about this possibility, stating that though there had been a "small release of radiation...no increase in normal radiation levels" had been detected. These were contradicted by another official, and by statements from Met Ed, who both claimed that no radioactivity had been released.[53] In fact, readings from instruments at the plant and off-site detectors had detected radioactivity releases, albeit at levels that were unlikely to threaten public health as long as they were temporary, and providing that containment of the then highly contaminated reactor was maintained.[54]
Angry that Met Ed had not informed them before conducting a steam venting from the plant, and convinced that the company was downplaying the severity of the accident, state officials turned to the NRC.[55] After receiving word of the accident from Met Ed, the NRC had activated its emergency response headquarters in Bethesda, Maryland and sent staff members to Three Mile Island. NRC chairman Joseph Hendrie and commissioner Victor Gilinsky[56] initially viewed the accident as a "cause for concern but not alarm".[57] Gilinsky briefed reporters and members of Congress on the situation and informed White House staff, and at 10:00 a.m. met with two other commissioners. However, the NRC faced the same problems in obtaining accurate information as the state, and was further hampered by being organizationally ill-prepared to deal with emergencies, as it lacked a clear command structure and did not have the authority either to tell the utility what to do or to order an evacuation of the local area.[58]
In a 2009 article, Gilinsky wrote that it took five weeks to learn that "the reactor operators had measured fuel temperatures near the melting point".[59] He further wrote: "We didn't learn for years—until the reactor vessel was physically opened—that by the time the plant operator called the NRC at about 8:00 a.m., roughly half of the uranium fuel had already melted."[59]
It was still not clear to the control room staff that the primary loop water levels were low and that over half of the core was exposed. A group of workers took manual readings from the thermocouples and obtained a sample of primary loop water. Seven hours into the emergency, new water was pumped into the primary loop and the backup relief valve was opened to reduce pressure so that the loop could be filled with water. After 16 hours the primary loop pumps were turned on once again, and the core temperature began to fall. A large part of the core had melted, and the system was still dangerously radioactive.[citation needed]
On the third day following the accident, a hydrogen bubble was discovered in the dome of the pressure vessel and became the focus of concern. A hydrogen explosion might not only breach the pressure vessel but, depending on its magnitude, might compromise the integrity of the containment vessel leading to a large-scale release of radioactive material. However, it was determined that there was no oxygen present in the pressure vessel, a prerequisite for hydrogen to burn or explode. Immediate steps were taken to reduce the hydrogen bubble and, by the following day, it was significantly smaller. Over the next week, steam and hydrogen were removed from the reactor using a catalytic recombiner and, controversially, by venting straight to the atmosphere.[citation needed]
事故后，原子能管理委員會对周围居民进行连续追踪研究，研究结果显示：
三哩島核洩漏事故是核能史上第一次反應堆爐心融毀的事故，此事故的嚴重後果反映在經濟上，公共安全及周圍居民的健康上則沒有不良影響。究其原因在於圍阻體發揮重要作用，凸顯其作為核電廠最後一道安全防線的重要作用。在整個事件中，人員的操作錯誤和機械故障是主要的原因，因此核電站運行人員的培訓、面對緊急事件的處理能力、控制系統的人性化設計等細節對核電站的安全運行有著重要影響。
這場事故恰巧發生在描述核電站安全問題的驚悚片《中國綜合症》（）上映12天後，美國公眾對核電信心大受影響，美國核電產業陷入長期的不景氣，也因此核電廠的興建計畫銳減，美國核電相關的公司因此流失了許多資深經驗的工程師。雖然說此事故並沒有證明西方國家的核電廠事故會造成人畜傷亡及公共危害，但也大幅提高核電廠安全設施的建造成本，以免事故造成重大的經濟損失。但提高安全係數後的核電廠造價昂貴，因此核電廠興建數量大減，直到21世紀初的化石燃料價格大漲及全球暖化效應顯現後，各國才開始重啟核能計劃。
1986年車諾比核能電廠事故後，核能的安全性一度被許多人質疑，但由於該蘇聯電廠的設計隱患，加上安全設備遠落後西方核電廠，因此三哩島事故後的美國的核能安全形象並沒有遭到嚴重影響，但是在2011年福島第一核電站事故中，美國奇異製造的反應爐最終還是出了事故，確實使許多人對核能安全再度產生不信任。