Tangga darurat
Bangunan gedung harus disediakan sarana vertikal selain lift, seperti tangga darurat. Dalam Bab 1 butir 69 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008, tangga kebakaran adalah tangga yang direncanakan khusus untuk penyelamatan bila terjadi kebakaran.
Tangga darurat di luar gedung
Tangga darurat di dalam gedung
Dalam perencanaan tangga darurat/tangga kebakaran ada beberapa kriteria yang disyaratkan untuk digunakan dalam perancangan menurut Juwana (2005:139) dan dalam Bab 3 butir 3.8.1.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 bahwa semua tangga darurat, terutama pada bangunan tinggi harus aman dan terlindung dari api dan gas panas yang beracun. Pada SNI 03-1746-2000 butir 5.2 kriteria tangga darurat, antara lain: Konstruksi
Bordes tangga
Permukaan anak tangga dan bordes tangga
Pengukuran tinggi anak tangga dengan kemiringan kedepan
Pengukuran tinggi anak tangga dengan kemiringan ke belakang
Kedalaman anak tangga
Pengukuran anak tangga dengan tumpuan yang stabil
Pengukuran anak tangga dengan permukaan injakan yang tidak stabil
Pagar pengaman dan rel pegangan tangan
(1) Dianggap jalur lintasan biasa pada tangga monumental
dengan lokasi rel pegangan tangan yang beragam
(2) Dianggap jalur lintasan biasa pada tangga monumental
dengan lokasi rel pegangan tangan yang beragam
(3) Dianggap jalur lintasan biasa pada tangga monumental
dengan lokasi rel pegangan tangan yang beragam
Pengecualian 1:
Pada tangga yang sudah ada, pegangan tangga harus disediakan di dalam jarak 110 cm ( 44 inci ) dari semua bagian lebar jalan ke luar yang disyaratkan oleh tangga.
Pengecualian 2:
Jika bagian dari batu penahan pinggiran trotoir memisahkan sisi pejalan kaki dari jalan kendaraan, sebuah langkah tunggal atau sebuah ram tidak harus disyaratkan untuk mempunyai rel pegangan tangan.
Pengecualian 3:
Tangga yang sudah ada, ram yang sudah ada, tangga di dalam unit rumah tinggal dan di dalam wismar tamu, dan ram di dalam unit rumah tinggal dan di dalam wisma tamu, harus mempunyai sebuah rel pegangan tangan tidak kurang pada satu sisi.Detail rel pegangan tanganRuangan tertutup dan proteksi dari tanggaJalur tangga dengan dinding luar tidak tahan api
dalam bidang yang sama dengan dinding luar
Jalur tangga dengan keliling yang menonjol ke luar
pada dinding luar bangunan
Jalur tangga dengan dinding luar tidak diproteksi berhadapan
dengan dinding luar yang bersebelahan dari bangunan
P = 200w + [50(w – 0,3)] (n – 1)
Dimana:
P = jumlah orang yang direkomendasi
w = lebar tangga dalam meter
n = jumlah lantai bangunan
Berikut ini contoh perhitungan lebar minimum tangga yang diperlukan untuk menghindari penumpukan penghuni pada tiap lantai:
P = 226 orang (bisa di dapat dari perhitungan Jumlah Orang = Luas bangunan/Beban Okupansi)
n = 10
P = 200w + [50 (w – 0,3)] (n – 1)
226 = 200w + [50 (w – 0,3)] (10 – 1)
226 = 200w + (50w – 15) 9
226 = 200w + 450w – 135
226 + 135 = 200w + 450w
361 = 650w
w = 1,80 m
Jadi lebar tangga yang diperlukan untuk tiap lantai adalah 1,80 m
Pada tangga darurat harus diadakan penandaan jalur tangga. Dalam perencanaan penandaan tangga darurat/kebakaran ada beberapa kriteria yang disyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Bab 3 butir 3.8.4, antara lain:Contoh Penandaan Tanda Arah (Tanda Pengenal Tangga)
Penempatan tanda arah tangga
Catatan Sumber: