نیروگاه رودشور
نیروگاه رودشور (در ۴۴ کیلومتری آزادراه تهران-ساوه در شهرستان زرندیه، تأسیس خرداد ۱۳۸۶)، یکی از نیروگاه‌های ایران با ظرفیت تولید ۲۱۶۲ مگاوات است.
در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی ایران مبنی بر واگذاری طرحها به بخش خصوصی صورت گرفته و قراردادان به روش Boo تنظیم شده است وزارتخانه های نیرو و اقتصادی و وارداتی بانک مرکزی بانک ملت یک بانک المانی و چندشرکت خصوصی کشورمان و شرکت هایی از سوئیس، آلمان و بلژیک مشارکت دارند.
با توجه به اهداف بلند مدت شرکت بهره‌بردار در زمینه احـداث و راهبری نیروگاه و کسب دانش فنی برای راهبری و نگهداری نیروگاه بـا شرکت زیمنس قرارداد O&M منعقد گردید.برق تولیدی نیروگاه در قالب موافقت نامه تبدیل انرژی (Energy Conversion Agreement) به شرکت توانیر و شبکه سراسری برق کشور تحویل می‌شود.
فاز اول نیروگاه با ظـرفیت نامی ۷۹۲ مگاوات و فاز دوم و سوم این نیروگاه که ظرفیتی معادل ۵۴۸ و ۸۲۲ مگاوات خواهد داشت، می‌باشد. سوخت اصلی نیروگاه گاز طبیعی بوده و سوخت پشتیبان نیز گازوئیل می‌باشد که تعویض سوخت از گاز به گازوئیل و بالعکس به صورت اتوماتیک انجام می‌شود.
دور نامی توربین‌ها ۳۰۰۰ دور در دقیقه، نوع اتاق احتراق: Annular و دارای ۲۴ عدد مشعل از نوع هایبرید Low Nox می‌باشد، کمپرسور دارای نسبت تراکم ۱۷/۱ و ۱۵ مرحله‌ای با دمپــر ورودی قابل تنظیم، توربین ۴ مرحله‌ای دارای پره‌های تک کریستال و روکـش سرامیک بر روی پره‌های ردیف اول اســت و دمای دود خروجی از توربین در بار حداکثر با سوخت گاز ۵۶۴ درجه سانتیگراد می‌باشد. ژنراتور از نوع Air-cooled سه فاز AC با ظرفیت ۳۱۰ مگاوار بوده و ضریب قدرت آن ۸۵/۰ بوده و ولتاژ خروجی آن۷/۱۵ کیلووات است.ترانس‌های اصلی نیروگاه با ظرفیت ۳۱۵ مگاوار ساخت شرکت زیمنس بوده و ضریب تبدیل آن۷۵/۱۵ کیلوولت به ۴۰۰ کیلوولت بوده و سیستم خنک کاری آن ONAF است.
سامانه کنترل نیروگاه از نوع DCS-Teleperm XP بوده و با توجه به سیستم‌های نصب شده در اتاق فرمان کلیه تجهیزات جانبی و همه واحدهای نیروگاه قابل کنترل و مانیتورینگ می‌باشد . هر واحد دارای یک اتاق فرمان محلی (PCC) با قابلیت کامل برای بهره برداری واحد می‌باشد .کنترل پست ۴۰ کیلوولت نیروگاه با استفاده از سیستم تله گیر و از طریق سیستم‌های مانیتورینگ مجزا در محل اتاق فرمان مرکزی انجام می‌گردد . چارت بهره برداری هر شیفت کاری شامل یک نفر مهندس شیفت و یک نفر به عنوان شیفت کنترلر در اتاق فرمان و یک نفر نیز اپراتور محلی می‌باشد . بهره برداری پست نیز به عهده سه نفر فوق است .
مالکیت پست ۴۰۰ کیلو ولت به شرکت برق منطقه‌ای تهران واگذار شده‌است. ولی فعلاً توسط نیروگاه بهره برداری می‌شود. پست از نوع ۵/۱ کلیدی و با سطح ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت بوده و با دو خط ۴۰۰ کیلوولت به پست رودشور و فیروزبهرام اتصال دارد.
ایستگاه گاز دارای سیستم‌های گرمایش سوخت، اندازه گیری فلوی سوخت، دستگاه گاز کروماتوگراف و سیستم فیلترینگ شامل((Scrubber, filter separator, dry gas filters بوده و قابلیت بهره برداری اتوماتیک از اتاق کنترل را دارد و سوخت را از خط سراسری گاز دریافت کرده و گاز پس از ایستگاه تقلیل، با فشارbar ۵/۲۶ وارد ایستگاه تقلیل فشار واحدها می‌شود. بهره برداری ایستگاه گاز نیز به عهده پرسنل بهره برداری می‌باشد و مالکیت ایستگاه گاز نیز متعلق به نیروگاه‌است .
سیستم آتش نشانی نیروگاه به طور کامل در حالت اتوماتیک بوده و از اتاق فرمان مرکزی کنترل می‌شود. این سیستم شامل بخش‌های زیر می‌باشد:
Water based fire extinguishing systems
Foam based fire extinguishing systems
Gas based fire extinguishing systems
Portable extinguishers
Fire alarm system
Fire detection system
Gas detection system
به منظور ارتقاء سطح آشنایی دانش آموزان با انواع انرژی و صنعت برق، موزه انرژی در محل نیروگاه ایجاد شده که ظرفیت بازدید همزمان ۱۵ نفر را دارا می‌باشد . این موزه در سالن‌های متعدد انواع انرژی معرفی می‌شود .
محوطه‌ای بیش از ۱۲ هکتار در اطراف نیروگاه، جاده دسترسی، اطراف موزه انرژی و ساختمان اداری احداث و در مجموع تا کنون ۱۸۰۰۰ اصله نهال در محوطه عمومی نامبرده کاشته شده‌است . جهت آبیاری فضای سبز یادشده و صرفه جویی در مصرف آب طرح آبیاری قطره‌ای به صورت کامل اجرا شده‌است .