مفاعل الماء المضغوط
ويسمى أيضاً اختصاراً م.م.مضغوط (مفاعل ماء مضغوط)، Pressurized Water Reactor) PWR). وهو من فئة مفاعلات الماء الخفيف (م.م.خ. - الجيل الثاني)،Light Water Reactor) LWR) التي تستخدم الماء الخفيف (العادي).
يختلف مفاعل الماء المضغوط عن مفاعل الماء المغلي من حيث أن مفاعل الماء المغلي له دائرة واحدة للماء والبخار من خزان الضغط للمفاعل إلى التوربينات بينما يجري ذلك في مفاعل الماء المضغوط في دائرتين. الدائرة الأولية هي دائرة المفاعل وهي عالية الشوائب المشعة حيث يلامس ماء التبريد وحدات الوقود النووي مباشرة. وتلتقي الدائرة الأولية خارج خزان المفاعل مع الدائرة الثانوية عند طريق مبادلات حرارية فيكون البخار الذي يدير التوربينات تقريبا خاليا من الشوائب المشعة. يدير بخار الماء ذو ضغط عالي التوربينات التي تدير مولدات ضخمة تنتج التيار الكهربائي. وفي معظم أنحاء العالم تغلب مفاعلات الماء المضغوط 
لإنتاج القدرة الكهربائية.
طبقا لمعلومات الهيئة الدولية للطاقة الذرية توجد 279 من مفاعلات الماء المضغوط في العالم (بواقع عام 2015) .ويشكل إنتاج مفاعلات الماء المضغوط في العالم نحو 68% من انتاج الكهرباء من جميع أنواع المفاعلات النووية ، فهي تمثل أغلب المفاعلات النووية لإنتاج الكهرباء.
في الدارة الأولية، يُضغط الماء بواسطة ضاغط حتى يصل إلى ضغط حوالي MPa "15.5" ميجا باسكال 
ويدخل حاوية الضغط للمفاعل من أعلى ويسري في الداخل بين جدار الحاوية وقلب المفاعل ليصل إلى أسفل، حيث يوزَّع على القلب ويُضخ صعوداً خلال القلب الذي يحتوي على وحدات الوقود النووي ليخرج بعدها من أعلاها. تكون درجة حرارته عند الدخول حوالي "290" درجة مئوية (سيلزية C) وتبلغ "325" درجة تقريباً عند الخروج. بخلاف مفاعل الماء المغلي، يلاحظ أن عملية ضغط الماء في الدارة الأولية تمنع الماء من الغليان في قلب المفاعل.
يتم التحكم في سير التفاعلات النووية وبالتالي في إنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة قضبان التحكم التي تزج بين وحدات الوقود وتقوم هذه القضبان بتهدئة التفاعلات عن طريق امتصاصها للنيوترونات البطيئة الزائدة. ويتم التحكم في معدل التفاعلات من خلال خفض أو رفع قضبان التحكم في قلب المفاعل.
عند خروج الماء من قلب المفاعل يدخل في مبادل حراري في الدارة الثانوية حيث يسخن الماء تحت ضغط أقل منه في الدارة الأولية مولداً بخاراً ذو ضغط عالي فيحرك زعانف توربين بخاري فيدور التوربين. ويتصل التوربين على محوره بمولد كهربائي ضخم فتتولد الطاقة الكهربائية. وتبلغ قدرة مفاعلات الماء المضغوط الحديثة بين "900" إلى "1.100" ميجاوات كهرباء (إذا كانت كفاءة انتاج الكهرباء 40% من البخار الساخن ، تكون القدرة الحرارية لمفاعل نووي واحد مثلا 900 * 100/40 = 2250 ميجاواط حراري ، أنظر كفاءة حرارية ) .
يخرج بخار الماء من التوربين ويمر في مكثف حيث يعاد إلى الحالة السائلة ومنه إلى المبادل الحراري وهكذا، اقرأ بالتفصيل عن المفاعل الروسي ڤي ڤي إي آر (VVER)
|caption2=An animation of a PWR power station with برج تبريد
تتألف البنية الأساسية لقلب المفاعل من مصفوفة وحدات (تجميعة وقودية) بقياس "20cm x 20cm x 4m " وتحتوي الوحدة غالباً على"17x17" قضيبا من أكسيد اليورانيوم formula_1 المغلف بأنبوب من سبيكة الزركونيوم () بقطر حوالي "1" سنتيمتر ويكون أوكسيد اليورانيوم داخلها في شكل أقراص اسطوانية صغيرة، تتراوح نسبة تخصيب اليورانيوم فيها من "2%" إلى "4"formula_2 .
يتراوح عدد وحدات الوقود بين "190" إلى "240" في قلب مفاعل كبير، وتحتوي على "90.000" إلى "125.000" كيلوجرام من ال formula_1. ويشكل قلب المفاعل في هيئة مصفوف اسطواني يبلغ قطره "3,5" أمتار بارتفاع يتراوح بين "3,5" إلى "4" أمتار.
وكل وحدة من وحدات الوقود يتخللها عدد من قضبان التحكم تمتص النيوترونات الزائدة.