كودات التصميم البيئي
كو
كودات التصميم البيئي تتعلق بالامور الواجب توفرها عند التصميم ليكون المنتوج اقرب ما يمكن إلى الاستدامة.
وبكيفية اتخاذ القرارات عند التنفيذ حتى يؤدي في النهاية إلى الحصول على التصميم المستدام.لتوفير الطاقة وللحد من التلوث البيئي, يجب البحث عن الفرص المناسبة لتطبيق استراتيجيات الاستدامة منذ المراحل الأولية للتصميم المعماري.
مخططات المبنى يجب أن تضم كل المعلومات المتعلقة بتفاصيل إنشاء المبنى، أجهزته والأنظمة الميكانيكية من اجل تمكين السلطات المعنية من تقييم المبنى من ناحية إيفاؤه بمتطلبات الكودة.
التفاصيل يجب أن تتضمن ما يأتي:
تزويد المهندس المصمم (معماري، ميكانيكي، كهربائي) بالمتطلبات الدنيا اللازمة لتصميم المباني الموفرة للطاقة.
يجب الاخذ بعين الاعتبار عند التصميممساحة اسطح المبنى المعرضة للمناخ وعلاقتها بالكفاءة الحرارية
نسبة الفتحات إلى مساحة الحيز + اعتبارات التظليل = ضمان الانارة الطبيعية وتقليل الاكتساب الحراري في الصيف وزيادته في الشتاء.
تحديد توزيع فتحات التهوية على الواجهات ونوعها (تبعاً لاتجاه الرياح) = لضمان تهوية ملائمة صيفاً وشتاءً + التحكم بكمية الهواء النافذ.
يجـب ألا تـزيد قيـم معامـل الكسـب الحـراري الشمـسي (Solar Heat Gain Coefficient) للزجاج المستخدم في الفتحات الرأسية عن (0.25) وللسقفية عن (0.40)
-الرياح في فصل الشتاء تزيد من احتمال تسرب الهواء بفعل الرياح إلى داخل المبنى خلال الفواصل غير محكمة الإغلاق.
عندما لا تتوفر إمكانية استخدام وسائل التظليل المتحركة الخارجية فانه ينصح استخدام إحدى وسائل التظليل الداخلية لما لها من مميزات مثل مرونة وسهولة الاستخدام وتعدد التصاميم والمتانة والتحمل والكفاءة بالإضافة إلى المظهر والعزل الحراري وان كانت أقل كفاءة في الآداء الحراري حيث لا تمنع ارتفاع درجة حرارة الفراغ الداخلي بشكل فعال.
يجب ترك فراغ صغير بين وسيلة التظليل المتحركة والواجهة التي تظللها وذلك لتمرير الهواء الساخن بسرعة على الواجهة لتقليل انتقال الحرارة خلال اتصال وسيلة التظليل المتحركة بالواجهة.
يجب أن تكون وسائل التظليل المتحركة مصنوعة من مواد خفيفة لا تحتفظ بالحرارة حتى لا تسخن وتشع الحرارة على واجهة المبنى.
استخدام وسائل التظليل ذات معامل تظليل أقل من (0.2)، -تعمل على التقليل من الأشعة النافذة إلى المبنى والممتصة بنسبة كبيرة = على التقليل من التأثير الحراري السلبي داخل المبنى في فصل الصيف.
استخدام وسائل التظليل المتحركة في الواجهات الشرقية والجنوبية الشرقية والواجهات الغربية والجنوبية الغربية حيث تتغير زوايا الشمس بسرعة.
استخدام وسائل التظليل المتحركة الخارجية عن وسائل التظليل المتحركة الداخلية- تعمل على تقليل تأثير الحرارة المباشر والإشعاع الشمسي.
وسائل معمارية لزيادة التحكم في اتجاه مسار الهواء عن طريق منسوب الفتحات وحجمها
يؤدي الملقف إلى تجميع الهواء وتوجيهه إلى داخل القناة الرأسية له ومن ثم توزيعه إلى داخل المبنى حيث تبنى مداخل الرياح على ارتفاع عال فوق السطح حيث تكون سرعـة الهـواء أكبر ما يمكن ويكـون الهواء نظيفـاً وخاليـاً من الشوائب والغبار مع الاخذ بعين الاعتبار درجات الحرارة الخارجية لتتناسب مع عرض فتحة الملقف، ففي المناطق الحارة يتم استخدام ملاقف ذات فتحات ضيقة لضمان برودة الهواء قبل وصوله إلى الفراغ الداخلي.
أن الفناء والتجويف الداخلي الموفر للطاقة يعملان كمنطقة عزل (buffer) ومنظم حراري ما بين المحيط الداخلي والخارجي.
أنواع التهوية الميكانيكية
المتطلبات الالزامية
الحد الأقصى، علاقة طبيعة الاشغال بالحد الأقصى للتهوية
المتطبات الازامية للمباني غير السكنية (الحد الادنى لكفاءة المعدات من خلال جداول، ملصقات كفاءة الطاقة للمكيفات، وسائل التحكم، الانابيب والمجاري الهوائية، موتازنة النظام، المكثفات الحرارية، أنظمة الموفرات)
نظم تكييف الهواء (حساب الاحمال، حجم المعدات، أنظمة التحكم، المضخات الحرارية، نظام استرجاع الحرارة)
“Residential Compliance Manual For California's 2005 Energy Efficiency Standards*
“Energy Conservation Building Code*
“The Chartered Institution of Building Services Engineers CIBSE Knowledge Series*
“National Green Building Standard*
“Skylighting Guidelines & Specifications*
ASHREA