15.9.2023
DA
Den Europæiske Unions Tidende
L 228/169
Tilskrivningsfaktorerne for varme og elektricitet fra kraftvarmeproduktion beregnes som følger:
ηheat ηref ;heat
F CHP;heat ¼ η ηel heat ηref ;heat þ ηref ;el
ηel ηref ;el
F CHP;el ¼ η ηel heat ηref ;heat þ ηref ;el
(Ligning 40)
(Ligning 41)
hvor: FCHP,Heat
er tilskrivningsfaktoren for varme (dimensionsløs)
FCHP,El
er tilskrivningsfaktoren for elektricitet (eller mekanisk energi, hvis relevant) (dimensionsløs)
ηref, heat
er referenceeffektiviteten for varmeproduktion i en uafhængig kedel (dimensionsløs), og
ηref,el
er referenceeffektiviteten for elproduktion uden kraftvarmeproduktion (dimensionsløs).
De relevante brændselsspecifikke referenceeffektiviteter er angivet i bilag IX.
Den specifikke emissionsfaktor for kraftvarmeproduktionsrelateret målelig varme, der anvendes ved tilskrivningen af varmerelaterede emissioner til fremstillingsprocesser, beregnes som: EFCHP,Heat = EmCHP · FCHP,Heat/Qnet
(Ligning 42)
hvor: EFCHP, heat
er emissionsfaktoren for fremstilling af målelig varme i kraftvarmeenheden udtrykt i t CO2/TJ, og
Qnet
er nettovarmen produceret af kraftvarmeenheden udtrykt i TJ.
Den specifikke emissionsfaktor for kraftvarmeproduktionsrelateret elektricitet, der anvendes ved tilskrivningen af indirekte emissioner til fremstillingsprocesser beregnes som: EFCHP,El = EmCHP · FCHP,El/EEl,prod
(Ligning 43)
hvor: EEl,prod
er den elektricitet, der produceres af kraftvarmeenheden.
Hvis en spildgas er en del af den anvendte brændstofblanding, og hvis emissionsfaktoren for spildgassen er højere end standardemissionsfaktoren for naturgas angivet i tabel 1 i bilag VIII, bruges denne standardemissionsfaktor til at beregne EFmix i stedet for emissionsfaktoren for spildgas.
C.2.3.
Emissionsfaktor for målelig varme produceret uden for anlægget
Hvis en fremstillingsproces forbruger målelig varme produceret uden for anlægget, bestemmes de varmerelaterede emissioner ved hjælp af en af følgende metoder. 1.
Hvis det anlæg, der producerer den målelige varme, er underlagt et kvalificeret overvågnings-, rapporterings- og verifikationssystem, eller hvis driftslederen af det anlæg, der forbruger den målelige varme, ved hjælp af relevante bestemmelser i varmeleveringskontrakten sikrer, at det anlæg, der producerer varmen, overvåger emissioner i overensstemmelse med dette bilag, bestemmes emissionsfaktoren for målelig varme ved hjælp af relevante ligninger i afsnit C.2.1 eller C.2.2, baseret på emissionsdata leveret af driftslederen af det anlæg, der producerer den målelige varme. 2.
Hvis metoden i henhold til punkt 1 ikke er tilgængelig, anvendes en standardværdi baseret på standardemissions­ faktoren for det brændsel, der oftest anvendes i landets industrisektor, under forudsætning af en kedelvirkningsgrad på 90 %.